Veetorude paigaldamise normid - Torud 2021\nKodumajapidamises kasutatava külma ja sooja vee kvaliteet peab vastama standardile GOST 2874-82 *. Tootmisvajadustele tarnitav vee kvaliteet sõltub tehnoloogilistest nõuetest.\nSooja vee temperatuur veepumpamise vallas peaks sisaldama:\nmitte alla 60 ° C - avatavad küttesüsteemid ühendatud tsentraalsete veevarustussüsteemide jaoks;\nmitte alla 50 ° C - suletud küttesüsteemidega ühendatud tsentraalsete kuumaveesüsteemide jaoks;\nmitte üle 75 C - kõigi eespool nimetatud süsteemide puhul.\nKoolieelsetes asutustes ei tohiks duššide ja valamute liitmikele tarnitud sooja vee temperatuur ületada 37 kraadi C.\nKuumavee temperatuur tsentraalsete kuumaveevarustussüsteemide jaotusvõrkudele peaks olema kooskõlas soojusvarustuse juhendi soovitustega.\nAsulates ja ettevõtetes, kus joogiveevarustuse allikad ei rahulda kõiki tarbijate vajadusi, on lubatud toota mitte-joogivaba vett ja pissuaari ning loputada ujumisbasseini tehniliste ja majanduslike teenustega ning konsulteerides sanitaar- ja epidemioloogiateenistustega.\nKodumajapidamiste veevarustussüsteemid (koduse joomine, tööstus, tuletõrje) hõlmavad järgmisi: hoonete sisendid, veemõõtmisseadmed, jaotusvõrgud, tõusud, sanitaarseadmete ja tehnoloogiliste seadmete ühendused, veevärgi, segamis-, seiskamis- ja reguleerimisventiilid. Sõltuvalt kohalikest tingimustest ja tootmistehnoloogiast peaks sisemise veevarustussüsteemi paigaldamine hõlmama pumplaama, sisemise veevarustussüsteemiga ühendatud varu- ja reguleerimispaake.\nSisemise veevarustussüsteemi valikut tuleks teha sõltuvalt tehnilisest ja majanduslikust teostatavusest, sanitaar- ja hügieenitingimustest ning tuleohutusnõuetest ning võttes arvesse vastuvõetud välise veevarustussüsteemi ja tootmistehnoloogia nõudeid.\nKodumaiste joogiveevõrkude ühendamine veevarustustorudega, mis varustavad alkoholi, mis ei joo, on keelatud.\nEhitiste rühmade puhul, mille kõrgus on 10 meetrit või rohkem, tuleks võtta meetmeid, et tagada nende hoonete veevarustussüsteemides nõutav veesurve.\nSoovitatav on ette näha joogiveevarustussüsteemi püstikute helin.\nTootmisveevarustussüsteemid peavad vastama tehnoloogilistele nõuetele ja ei tohi põhjustada seadmete ja torustike korrosiooni, soolade ladestumist ega torude ja seadmete bioloogilist paisumist.\nSõltuvalt nende eesmärgist tuleks ehitistesse (ehitistesse) ette näha järgmised sisemised veevarustussüsteemid:\njoomine ja joomine;\ntootmine (üks või mitu).\nTavaliselt tuleb kombineerida hoonete (rajatiste) tuletõrjeveevarustust, millel on kasuliku või tööstusliku veevarustussüsteem, ühega neist.\nTööstus- ja abiteenistustes, olenevalt tootmistehnoloogia nõuetest ja vastavalt ettevõtete, hoonete ja erinevate tööstusharude struktuuride suunistele, vähendada veetarbimist, on vaja ette näha veevarustuse ja vee taaskasutuse tsirkulatsioonisüsteem.\nJahutusprotsessilahenduste, toodete ja seadmete jahutussüsteemid, kui see on tehniliselt võimalik, tuleks reeglina konstrueerida jahutusseadmetega veevarustuse purustamiseks, jääkrõhu abil.\nVeevarustussüsteemide projekteerimisel tuleb võtta meetmeid ebatõhusa veetarbimise vähendamiseks ja müra vähendamiseks.\nSõltuvalt kuumavee tarbimise viisist ja mahust majapidamis- ja joogivajaduste jaoks erinevate ehitiste ja rajatiste jaoks tuleks pakkuda tsentraliseeritud veevarustussüsteeme või kohalikke boilerit.\nKui on vaja tarnida kuumavee joogikvaliteeti tehnoloogiliste vajaduste rahuldamiseks, on lubatud ette näha kuuma vee pakkumine samaaegselt majapidamis- ja joogivajaduste rahuldamiseks.\nKuuma veevarustussüsteemi torujuhtmed ei ole ühendatud tehnoloogiliste vajadustega mitte-kuumaveevarustusega torustike juurutamiseks, samuti on otsene kokkupuude tarbijale tarnitavate tehnoloogiliste seadmete ja kuuma veega varustusega, mis võivad selle kvaliteeti muuta.\nTsentraalse kuuma vee kuumutamise ja veetöötlussüsteemi valimine peaks toimuma vastavalt SNiP 2.04.07-86 * ja "Juhised soojuse punktide projekteerimiseks". Tsentraalse kuumaveevarustussüsteemides tuleks ette näha kuuma vee osade paigaldamine reeglina kuuma veetarbimise ala keskosas.\nOn lubatud mitte ette näha tsentraliseeritud kuumaveesüsteemides sooja vee tsirkulatsiooni ajaliselt reguleeritud kuumavee tarbimisega, kui selle temperatuur vee eemaldamise piirkondades ei lange alla nende eeskirjadega kehtestatud.\nHoonetes ja tervishoiuasutuste rajatistes peaksid vannitubade ja duširuumide eelkooli- ja elamud sisaldama kuumaveesüsteemidele kinnitatud käterätikuid, tavaliselt kuumavee pideva kuumutamise süsteemi.\nKui sooja vett tarnitakse tsentraalse kuumaveevarustuse süsteemidega, mis on ühendatud otsese veejaotusega kütteseadmetega, on lubatud ühendada soojendusega käterätikuivatid aastarendate vannitubade ja duširuumide sõltumatute küttesüsteemidega.\nKäterätikuivatidel peaks suveks sulgemiseks ventiilid sisaldama.\nEluruumides ja üldkasutatavates hoones, mille kõrgus ületab nelja korrust, tuleks veekindlate tõusutorude rühmitused ühendada läbilõikuritega sektsioonühikutesse, kus iga sektsiooniline seade on ühendatud ühe tsirkuleeriva veevarustussüsteemiga süsteemi kollektiivsetele ringlusvõrkudele. Sektsioonisõlmedes peaks olema kolm kuni seitse veetõusmist. Ringi sillad tuleks asetseda sooja pööningul, külmas mööblises soojusisolatsioonikihi all, ülemise korruse lae all, kui vesi on üles tõusnud veevarrastele.\nKülmaveesüsteemid peaksid võtma:\nummikseis, kui lubatakse veevarustuse purunemine ja tuletõrjehüdrantide arv 12ni;\nrõngastihendiga või silindriga sisselaskeavad, millel on kaks torujuhet, mis tagavad pideva veevarustuse tagamiseks tarbijale oksad. Rõngasvõrgud peavad olema ühendatud välimise rõnga võrguga vähemalt kahe sisendiga.\nKaks või mitu kannet tuleb esitada:\nenam kui 12 tuletõrjehüdrandiga ehitised;\nenam kui 400 korteriga elamud, popklubid, üle 300 istekohaga kinod;\nvannid kohtade arvuga 200 ja rohkem;\npesu 2 tonni või rohkem voodipesu vahetuse kohta.\nKui paigutate kaks või enam sisendit, peaks see olema ühendatud reeglina veevarustussüsteemi välimise ringvõrgu erinevate osadega. Välise võrgu hoone sissepääsude vahele tuleks ventiilid või ventiilid paigaldada, et kindlustada ühe võrgupunkti õnnetuse ajal hoone veevarustus. Kui siseruumides asuvasse veevõrku tuleb rõhku suurendada, tuleb pumbad paigaldada, enne kui pumbad ühendatakse torustikus ventiiliga, et tagada vee sisselaskmine igasse pumpa. Sissetööde assotsieerimise sõltumatute pumpamisseadmete sisendseadis ei ole kohustuslik.\nOn vaja ette näha ventiilide paigaldamine veeväljasurvele, kui siseveetorustikus on paigaldatud mitu sissevooluava mõõtevahendiga ja hoone sees olevad torujuhtmed.\nJoogiveevarustustorude ning kanalisatsiooni- ja äravooluava vahel peab olema selge horisontaalne kaugus vähemalt 1,5 m, mille läbimõõt on kuni 200 mm ja vähemalt 3 m, mille läbimõõt on üle 200 mm. Vee sisselaskeavade ühine paigaldamine erinevatel eesmärkidel on lubatud.\nTorujuhtmete korral tuleb vertikaalses või horisontaalses tasapinnas pöörlemiskohtades sisenemiskohad sisenemiskohtades siseneda, kui tekkivaid jõude ei saa torujuhtmete abil tajuda.\nKandekarkassi kreeni seinte ristumiskoht tuleks läbi viia kuivades muldades, torujuhtme ja ehituskonstruktsioonide vahelisel kaugusel 0,2 m, veekindlate ja gaasikindlate gaasikindlate (gaasistatavates piirkondades) gaasikindlates ruumides elastsete materjalidega, niisketes muldades täitekarpide paigaldamisega.\nKodumajapidamiste veevarustusvõrkude paigaldamine elamute ja ühiskondlikesse hoonetesse tuleks ette näha maa-aluses, kelderis, tehnilises põrandas ja pööningul ning pööningul puudumisel maa all kanalite esimesel korrusel koos soojendustorudega või eemaldatava friisi all põranda all, samuti ehitiste struktuurid, mis võimaldavad torujuhtmete avamist, või ülemise korruse lae alla. Püstikute ja sisemiste juhtmestike paigaldamine peaks olema kaevandustes, avatud - dušide, köökide ja muude ruumide seintele. Gaasijuhtmete varjatud paigaldamine peaks olema ette nähtud ruumide jaoks, mille viimistlus on suurenenud, ja kõigile plasttorude süsteemidele (va need, mis asuvad sanitaarsõlmedes). Keermega ühendatud terasjuhtmete varjatud paigaldamine, välja arvatud seinale paigaldatud liitmikega ühendamiseks ruudud, millel ei ole juurdepääsu tihenduskohtadele, ei ole lubatud.\nTootmishoonete veevarustussüsteemide paigaldamine peaks üldjuhul olema avatud kipsidele, veergudele, seintele ja lagede alla. Kui tihendit ei ole võimalik avada, on lubatud ette näha, et veevarustusvõrgud asetatakse ühistesse kanalitesse koos teiste veetorudega, välja arvatud veetorustik, mis transpordib tuleohtlikke, põlevaid või mürgiseid vedelikke ja gaase. Kanalisatsioonitorustikuga kodumajapidamiste joogiveevõrkude ühendamist lubatakse kasutada ainult jahutatavates kanalites, samas kui kanalisatsioonitorustik tuleb asetada veevarustuse all. Veetorude paigaldamise erikanalid peaksid olema põhjendatud ja ainult erandjuhtudel. Protsessiseadmetele vett tarnivad torud on lubatud paigaldada põrandale või põranda alla.\nNende torujuhtmete külgeveetorustike võrgustik, mille külgeveetorustik on ühendatud sooja vee või auru transportivate torustikega, tuleb paigaldada soojusisolatsiooniseadme alla.\nTorujuhtmete paigutamisel peaks olema vähemalt 0,002 kalle.\nKanalisatsiooniga torud, välja arvatud tuletõstukid, kaevud, kajutid, tunnelid ja suure niiskusega ruumid, tuleks niiskuse kondenseerumisest eraldada.\nKogu aasta vältel rakendatava külmaveevarustuse paigaldamine peaks toimuma ruumides, kus õhutemperatuur ületab 2 kraadi C talvel talvel. Torude paigaldamisel ruumides alla 2 kraadi C - tuleb võtta meetmeid torujuhtmete külmumise vältimiseks.\nVõimaluse korral tuleks torude soojusisolatsioonil tagada lühiajaline ruumitemperatuuri langus 0 ° C võrra ja allapoole, samuti külma välisõhu mõjualas (väliste sissepääsude ja väravate läheduses) torude paigaldamisel.\nÕhu väljalaskeseadmed peavad olema varustatud soojaveevarustuse torude kõrgeimate punktidega. Torujuhtmesüsteemide õhu vabanemist võib anda ka süsteemi ülemiste punktide kaudu asuvate veevarustussüsteemide kaudu (ülemised korrused). Kanalisatsioonisüsteemid tuleb paigaldada torustiku süsteemi madalaimatele punktidele.\nLisaks vett väljastavate seadmete ühendustele peab soojusisolatsioon olema ette nähtud sooja tarbeveevarustussüsteemide, sealhulgas püstikutega varustamise ja tsirkulatsiooni torustike jaoks. Ehitise soojusisolatsioonikihi paksus peab olema vähemalt 10 mm ja soojusisolatsiooni materjali soojusjuhtivus ei tohi olla väiksem kui 0,05 W / (mC C).\nTorujuhtmete projekteerimisel peaks olema võimalik kompenseerida torude temperatuuri pikenemist.\nKodumaiste sooja ja külma vee torude, polüetüleenist, polüpropüleenist, polüvinüülkloriidist, polübutüleenist, metallpolümeerist, klaaskiust ja muudest plastmaterjalidest valmistatud plastikust torud ja liitmikud tuleks kasutada kõigi veevarustusvõrkude jaoks, välja arvatud eraldi tulekustutussüsteemi jaoks.\nKõik sisemised veevarustusvõrgud võivad kasutada vasest, pronksist ja messingist valmistatud torusid, liitmikeid, samuti sise- ja väliskorrosioonikindlast kattega terast.\nAsbesttsemendi torusid võib kasutada põllumajandusettevõtete jaoks.\nPlasttorude paigaldamine peaks olema enamasti varjatud: sulgudes, soontes, kaevandustes ja kanalites. Sanitaarseadmete jaoks on lubatud avamine, samuti ruumides, kus välditakse plasttorude mehaanilist kahjustamist.\nKodumaise kuuma ja külma jooksva vee puhul tuleks torusid kasutada materjalidest, mis on lubatud kasutamiseks Venemaa Sanitaar- ja Epidemioloogilise Järelevalve Komitee poolt.\nTorud ja liitmikud peavad vastu pidama:\nvee katsesurve, mis ületab võrgu töörõhku 1,5 korda, kuid mitte vähem kui 0,68 MPa, külma vee konstantsel temperatuuril - 20 ° C ja kuumas vees - 75 ° C;\nvee katsesurve, mis vastab sooja veevarustuse töörõhule, kuid mitte vähem kui 0,45 MPa veetemperatuuril (katsetamisel) 90 kraadi C;\npüsiv veesurve, mis võrdub võrgu vee töörõhuga, kuid mitte vähem kui 0,45 MPa, hinnangulise tööperioodi konstantsel temperatuuril ja 25-aastase arvestusliku tööperioodi jooksul kuumavee konstantsel temperatuuril 75 ° C.\nKodumajapidamises kasutatavatele veevarustussüsteemidele mõeldud torude, vee jaotus- ja segamisventiilid tuleb paigaldada 0,6 MPa (6 kgf / cm) töörõhule: üksikute tuletõrjesüsteemide ja majandusliku tuletõrje veetorude ventiilid töörõhul mitte üle 1,0 MPa (10 kgf / cm): ventiilid veevarustussüsteemi individuaalsetele tootmissüsteemidele - vastavalt tehnoloogilistele nõuetele vastuvõetud töörõhk.\nVee väljastamis- ja seiskamisventiilide struktuurid peaksid tagama vee voolu sujuva sulgemise ja avanemise. Ventiilid (väravad) tuleb paigaldada 50 mm või suurema läbimõõduga torudele.\nVentilatorite paigaldamine sisevõrkudele peaks sisaldama järgmist:\niga sisendi kohta;\nrõnga turustusvõrguga, et pakkuda võimalust oma individuaalsete sektsioonide remontimiseks lõpetada (mitte rohkem kui pool rõngast);\ntööstusliku külmaveevarustuse rõngasvõrguga, mis tagab kahepoolse veevarustuse ühikutesse, mis ei võimalda veevarustuse purunemist;\ntuletõstukide baasil tuletõrjehüdrantide arvuga 5 või rohkem;\nleibkonna või tööstusvõrgu tõusulainete aluses 3 või enama korruse kõrgusega hoonetes;\niga korteri või hotelli ruumi filiaalides, loputuskastid, kraanikaitsed ja boilerid, filtritel gruppidesse ja duširuumidesse ning kraanikaussidesse;\nvarustus- ja ringlussevõtu alustel 3-korruselise kõrgusega hoonetes ja rajatistes;\ntorujuhtme harudesse sektsioonide sõlmedesse;\nvälistingimustes olevate kraanide ees.\nPaigaldamisel torustiku liitmike läbimõõduga 50 mm ja rohkem kõrgusel üle 1,6 m põrandast tuleb statsionaarsed platvormid või sillad hoolduseks ette näha.\nSisemisel veevarustusel tuleb iga 60-70 m hoone perimeetri jaoks ette näha üks hoonete läheduses või niisud ehitiste välisseinte läheduses asuvast niisutatavast kraanist.\nKindlustamaks, et rõhk hoone veesüsteemis peaks sisaldama rõhuregulaatorite paigaldamist:\nveekogude sektsioonidel kõrgusega 40 m kõrgune hoone.\nKodumaise sooja ja külma veevarustuse projekteerimisel tuleks võtta meetmeid liitmike ja torustike müra ja vibratsiooni vastu võitlemiseks.\nSooja veevarustussüsteemides on vaja ette näha külma ja sooja vee eraldi segajaga seadeid. Segistite paigaldamisel kuuma veevarustussüsteemidesse ei lubata, kui veevarustust võetakse ilma külma vett segamata.\nKuuma veesüsteemi kontrollventiilide paigaldamine peaks sisaldama järgmist:\ngaasijuhtmete osades, mis tarnivad vett rühma seguritele;\nringluspump enne selle ühendamist veesoojenditega;\nsoojusvõrgu tagasivoolu termostaadil olevate harude puhul;\ntsirkulatsioonitorus enne selle ühendamist soojusvõrgu tagasivooluga torustike otseses voolusüsteemides.\nSide on tänapäevaste eluasemeprojektide lahutamatu osa. Ükskõik kas see on munitsipaalvara, mis on mõeldud massiks arveldamiseks või ühe perekonna erahooneks, viiakse läbi sisemised veevarustuse ja kanalisatsioonisüsteemid, võttes arvesse kehtestatud reegleid ja eeskirju.\nEttevõtete rajatistele kehtivad samad nõuded, kuna neid kohaldatakse mitmesuguste eesmärkide ehitamiseks, mille kõrgus on 75 meetrit.\nTorustiku üldised reeglid\nHoonete (rajatiste) tarnimine külma veega toimub tsentraliseeritud või kohalikest allikatest. Samal ajal tehakse kodumajapidamiste veevarustuse allika valimine hügieenilise sanitaarkaitse ja tuletõrje eeskirjade nõuete alusel. Tootmistehnoloogiate ärivajaduste lisamiseks. Igal juhul võetakse arvesse olemasolevat välistorustustööde skeemi.\nKuumaveevarustus (HWS) on kõige sagedamini korraldatud suletud vee pumpamise põhimõttel, kui soojusvaheti või veesoojenditest saadakse kuum vesi. Sooja vee normaaltemperatuuri vahemik (elamute jaoks): alumine piir on + 60 ° С, ülemine piir on + 75 ° C. On lubatud pakkuda (projekteerimisetapis) sooja tarbevee seade, millel on võimalus tarnida küttevõrgust (avatud drenaažipõhimõte).\nÜldiselt on objekti (hoone) eesmärgi järgi kavandatud järgmised veevarustussüsteemid:\nmajapidamine ja joomine;\nEnamikul juhtudel lubatakse tulekustutussüsteemid ühtseks majapidamis- ja joomise süsteemiga (tööstuslik), kui need on objekti struktuuris. Kuid joogiveevarustuse ühendamine on keelatud veekogudega, mis transpordivad vett, mille kvaliteet ei vasta joogivee normidele (SanPiN 2.1.4.1074).\nSisemise külma ja sooja vee võrkude skeemid\nKorraldatakse kohalikke veevarustussüsteeme KhVS, GVS, tootmine või tulekaitse, lisades skeemi järgmised moodulid ja elemendid:\nEluruumide (tehniliste objektide) asukoha eritingimuste põhjal on lubatud korraldada akumuleeruvaid (akumuleerivaid) paake siseveetorustikus.\nKuumavee sisselaskepunktidel peaks olema tsirkulatsiooniskeemid (selle puudumisel), kui on vaja pidevalt säilitada temperatuuri standardi piirides (60-75 kraadi). Samal ajal on keelatud veealade ühendamine otse ringluskontuuri torujuhtmetega. Voolukadude rõhulangemine ei luba üle 10% muude piirkondade rõhuväärtustest.\nJoogivee torustiku veesurve maksimaalse lubatava koguse norm on 0,45 MPa (4,5 atm.). Torukujulise seadme kohas, mis asub allpool kõiki skeemis olemasolevaid teisi tasemeid. Rõhk kõikides teistes asuvates sanitaarseadmetes peab vastama nende seadmete passi väärtustele. Passi puudumisel lähtuvad nad alumisest piirist - 0,2 MPa (2,0 atm.).\nKui rõhk ületab ettenähtud normi, on vaja ette näha rõhuregulaatorite või sarnaste seadmete paigaldamine, mis suudaksid vähendada veesurvet normaalväärtustele. Need seadmed peavad tagama projekteerimisrõhu standardid joogiveevarustusahela staatilistes ja dünaamilistes töörežiimides. Samuti on lubatud kasutada sisseehitatud vooluregulaatoriga ventiilid.\nSisemiste veevarustussüsteemide, sealhulgas liitmike, torude, seadmete jne paigaldus- ja juhtmestikud peavad vastama sanitaar- ja epidemioloogiliste normide, riiklike standardite SNiP nõuetele. Joogivee liinid on lubatud ehitada ja kasutusele võtta ainult pärast sanitaar- ja epidemioloogiliste ekspertiiside läbimist ning asjakohaste lubade ja sertifikaatide saamist.\nSooja veevarustuse / külmaveevarustuse torustike ehitamise protsess peaks sisaldama ventiilide paigaldamist tingimusel, et sisetranspordivõrgu asukohas luuakse rohkem kui üks sisend.\nVahemaa (horisontaalne) kuni 200 mm läbimõõduga veevarustustoru ja kanalisatsioonisüsteemi (vastavalt kehtestatud standarditele) sisendiga on vähemalt 1,5 meetrit. Kui sisend on toru läbimõõduga üle 200 mm, siis kanalisatsiooni vabastamise horisontaalse kauguse norm tõuseb 3 meetrini.\nPaigaldamise ajal tuleb peatused asetada torujuhtmete pöördekohtadesse (piki horisontaal- ja vertikaaltelge), kui ühendusskeem ei kompenseeri mehaanilisi pingeid.\nReeglid näevad ette, et külmvesi / kuumaveejaotused elamuehitusprojektidele paigaldatakse järgmistes valdkondades:\npõranda all (eemaldatava kattega);\nmitteeluruumide ülemmäära alusel;\nSisemise torujuhtme lõikumispunkti hoone seina läbilõige on vähemalt 200 mm kaugusel toru seinast ehituskonstruktsioonide elementidega. Pärast paigaldamist on auk suletud elastse materjaliga (veekindel). Selline paigaldamine on ette nähtud kuivas pinnas. Märgadel pinnastel asetage põldude asetamine.\nVarjatud ja avatud torude paigaldamine\nRiserid ja kuuma vee / külmavee sisselaskeavad, mõõteaparaadid, ventiilid, juhtimismoodulid paiknevad sidekaevandustes, tehnilises kapid, mis on spetsiaalselt selleks ette nähtud.\nSee peab tagama tasuta juurdepääsu tehnilistele kapididele. Köögimööbli, duširuumi, tualettruumi seinte, pidurite (juhtimisseadiste) ja juhtimisseadmete paigutuse arvesse võtmiseks on lubatud riserite ja juhtmestike avamine.\nKui kasutatakse polümeeripõhiseid veetorusid, pakutakse varjatud tüüpi tihendit. Erandiks on sanitaarsõlmede read. Kuid keelatud on varjatud keermestatud ühenduskohtadega varustatud torujuhtmete paigaldamine ilma tingimuste loomiseks nende ühenduste tasuta ligipääsu võimaldamiseks.\nNõuete kohaselt viiakse liinide paigaldamine vähemalt 2 mm pikkuse tõusu meetriga. Asjakohase põhjendusega võib seda määra vähendada 1 mm-ni.\nAastaringselt töötatud külma veevarustussüsteem on paigaldatud siseruumides, kus minimaalne temperatuur on + 2 ° C. Kui selliseid tingimusi ei ole võimalik luua, on lubatud paigaldamine alla + 2 ° C tingimustes, kuid torude kaitse külmumisest (täiendav küte).\nKohustuslik on torustiku sektsioonide termiline soojustamine lühiajalise temperatuuri alandamise piirkondades temperatuurini 0 ° C ja alla selle. Samasugused nõuded on olulised nii sissepääsude kui ka välisõhku puutuvates kohtades asuvate joonte puhul.\nÕhu eemaldamine süsteemist\nSooja tarbeveoki torustike paigutus peaks hõlmama õhuava ja ventilatsiooni paigaldamist. Ventileerimisseadmed tuleks paigaldada piirkondadesse, mis lahutati maksimaalsel kõrgusel kogu ahela suhtes.\nVäljalaskeklappide asemel on lubatud kasutada ka veevarustust, mis on paigaldatud ka kõrgetel aladel. Jooteseadmed on paigaldatud ahela madalaimatele punktidele, kui paigaldust ei toeta veepehmendite samades madalaimates punktides.\nIga kuuma veevarustuse projekti arendamine peaks hõlmama selliste meetmete väljatöötamist, mille eesmärk on hüvitada veetorude deformatsioon, mis paratamatult tekib veetemperatuuri muutumise protsessis. Soojaveetorustiku skeem arvutatakse vedeliku liikumise kiiruse järgi, mis ei ületa 1,5 m / s.\nProjekteerimisotsustes tuleks arvesse võtta torude ja sooja / külma veevarustuse osade tööiga. Standardid kehtestavad vähemalt 50-aastase tööea temperatuuri tingimustes kuni 20 ° C ja vähemalt 25 aastat töötemperatuuri tingimustes kuni 75 ° C. Need standardid võtavad arvesse hüdraulilist takistust, mille väärtus peab kindlaksmääratud ajavahemike jooksul muutuma.\nKülma veevarustuse / sooja veevarustusega varustatud rajatised peavad olema varustatud doseerimisjaamadega (veemõõturite paigaldamine). Mõõteseadmed on paigaldatud külma vee ja sooja vee tarnimise punktidesse igas hoones (korteris). Samuti nõuavad eeskirjad loendurite paigaldamist torujuhtmete harudele, mis on suunatud mitteeluruumidele (sisseehitatud, kinnitatud) ruumidesse.\nKuumaveeallikatel, mille veetemperatuur on kuni 90 ° C, on ette nähtud paigaldada mõõteriistad tarne- ja tsirkulatsioonitorustikele. Sellisel juhul on tsirkulaator täiendavalt varustatud tagasilöögiklapiga.\nNäidiku ees sõitmiseks peab filtrid sisse lülitama - mehaanilised või magnetilised-mehaanilised. Filtrielemendid tuleb paigaldada, kusjuures lubatav rõhukadu ei ületa 50%.\nKülma veevarustuse korral tehakse arvestite paigaldamine piirkondadesse, kus on hõlbus juurdepääs, kus on kunstlik või looduslik valgustus ja ümbritseva õhu temperatuur ei lange alla 5 ° C. Samal ajal soovitatakse kuuma ja külma veetarbimise mõõtevahendeid paigaldada ühes kohas. Seadmete paigaldamine peaks andma hõlpsa vaba juurdepääsu teabe lugemiseks.\nMõõteriistad (sooja vee / külma veevarustuse loendurid) paigaldatakse seisvatele või sulgudes. Reeglid nõuavad arvestite kaitset torujuhtmete kaudu edastatavatest vibratsioonidest ja mehhaanilistest pingetest. Kui ruumides asuvate arvestite paigaldamiseks ei ole tingimusi, on lubatud paigaldada need väljaspool hoonet erilaevade sees. Sellisel juhul peab seade olema konstrueeritud nii, et see toimiks sukeldatud kujul.\nReeglid võimaldavad paigaldamist vertikaalsetele või kaldpindadele, kui sellist paigaldamist toetab seadme pass. Eluruumide torujuhtmete vertikaalsete sektsioonide paigutuse all on lubatud asetada arvestid klassi A-st. Vooluhulga mõõtmine võimaldab:\nseadme mõlemal küljel olevate kraanide sisselülitamine;\nsirge toruosade loomine seadme mõlemal küljel;\nümbersõiduliini loomine (ainult külma veega).\nSõlmimiskava kõik paigaldatud arvestid, samuti sulgventiilid (avatud olekus) peavad olema suletud.\nEhitise (konstruktsiooni) eesmärgi järgi on plaanis ehitada sisemine kanalisatsioon:\nsanitaar- ja majapidamistarbed;\nEsimene on vajalik kodumaiste vedelike kogumiseks ja tühjendamiseks, mis pärinevad sanitaarseadmetest (valamud, tualetid, vannid jne). Teist kasutatakse samal eesmärgil, kuid tööstuslike jäätmete käitlemise osana. Kolmas on sademete kogumise ja kõrvaldamise vajadus.\nKodumajapidamises kasutatava reovee puhul on tavaliselt tihedus torustike paigaldamine suletud. Tööstuslikke heitvesi võib tühjeneda avatud süsteemides, kui heitveed ei eralda kahjulikke gaase, aure ega jäta ebameeldivaid lõhnu. Soovitatav on paigaldada mis tahes kanalisatsioonitorustiku ristkülikukujulisel viisil antud nõlva.\nLiinide paigaldamise ja paigaldamise normid\nVoolutorud ühendatakse püstikutega kaldsete ristmete ja teede abil. Kui ühendate (mitmetasandilised) torujuhtmed mitmest sanitaartehniliste seadmetega, mis asuvad samal tasemel, tuleb kasutada ainult kaldseid riste. Väljavõtmiseks ei tohi kasutada sirgeid riste, kui need asetsevad piki horisontaaltelge.\nSisemise reovee vaba voolu (rõhu) liinid peavad tootma torude ja liitmike, mille kasutusiga on vähemalt 25 aastat, alusel. Tehnilised ventiilid peavad tagama hüdraulilise takistuse stabiilsuse kogu süsteemi tööea jooksul. Soovitatav on kasutada polümeeridest valmistatud torusid ja liitmikeid.\nSeega toimub polümeertorude kanalisatsioonitorude paigaldamine järgmiste standarditega:\npüstikud (kaevandustes, kastides) varjatud paigaldamine esipaneeli seadmetega;\nkaevanduste ja karpide materjal, mis ei ole süttivad;\nkanalite võllide esiosa materjal vastab tuleohtlikkuse rühmale "G2";\nhoonete keldrites on avatud polümeertorude paigaldamine;\ntõusutõke, mis tõuseb plaadi kohal 80-100 mm kõrgusel, on isoleeritud ja tsemenditud mördi kihiga 20-30 mm.\nKeelatud on läbi viia seinte peidetud (avatud) paigaldamine seinte sees, põrandakonstruktsiooni sees, elamute lae alla mis tahes eesmärgil.\nMultifunktsionaalsete ehitiste struktuuris on lubatud mitut kanalisatsioonisüsteemi sisestada keskkonda erineva keskkonna agressiivsusega vedelike väljajuhtimiseks. Kodumajapidamiste ja tööstuslike kanalisatsioonisüsteemide eraldamine on kohustuslik tingimusel, et väljastatavad tööstuslikud heitveed nõuavad ringlussevõetud veevarustuse puhastamist, töötlemist ja edasist korraldamist.\nVentileeritavad tõusutorud: projekteerimine ja paigaldamine\nOn vaja ette näha ventilatsiooniga tõusuteede loomine, mis on kinnitatud ülemise horisondi kohal asuvatele kanalisatsioonitorudele. Kanalisatsiooniga ventileeritud tõusutorud tuleb välja tõmmata läbi ehitise katuse.\nLameda ja kitsa (mitte kasutusega) katusel olevate hoonetega tõuseb püsttorus üle katusetase, mis ei ole madalam kui 200 mm. Sellisel juhul peab ventileeritava tõusutoru toru väljumiskoht olema läheduses asuvatest aknadest vähemalt 4 meetri kaugusel.\nKäitatavates katustes peaks ventileeritavate tõusuteede väljalaskeava tõusma vähemalt 3 meetri kõrgusel katusest ja ühendama vähemalt 4 erinevat tõusutoru. Lubatud on tõsta iga käiguvahetus allpool käitatava katuse taset, kuid sellisel juhul tuleb paigaldada tagasilöögiklapp, mis võimaldab läbida toru sees ainult õhku.\nVentiil peaks olema paigaldatud kanalisatsioonitase kõrgeima tasandi kanalisatsioonitorude tasemele.\nVentileeritavate tõusuteede hinnanguline arv (õhu vahetuskurss) määratakse kindlaks järgmise valemi abil:\nk - õhu vahetuskurss tõustajale, l / päev (norm 80-100 arvutamiseks);\nW - kanalisatsioonivõrgu maht, m 3;\nQ on püstikust lahkunud räpane õhu päevaseraldus, m 3 (arvutuse korral 320).\nKanalisatsioonitorude minimaalne võimalik sügavus tuleks kindlaks määrata, võttes arvesse olemasolevaid alalisi ja ajutisi koormusi. Kui torujuhtmed on mehaaniliste koormuste tõttu kahjustatud, tuleb neid kaitsta. Piirkondades, kus on oht keskkonnatemperatuurini negatiivseteks väärtusteks, tuleks kasutada isolatsiooni.\nKanalisatsioonitorude paigaldamine standardarvutusega tehtud süsteemile on lubatud valemiga 1 / D arvutatud kaldega, kus D on kasutatavate torude läbimõõt. Elamute (kodumajapidamises) asuvate võrkude puhul peab reovee torustike paigaldamise sügavus olema vähemalt 100 mm toru ülaosast põranda tasemele. Horisontaalsete horisontaalsete torujuhtmete alade kalde muutmine on vastuvõetamatu.\nHoonete sees (ruumides) on vaja paigaldada sanitaarseadmed (valamud). Selliste seadmete arv sõltub objekti arhitektuurilisest ja ehituslikust (tehnoloogilisest) projektist. Kõik sanitaarseadmed on tingimata varustatud hüdrauliliste ventiilidega (sifoonid) - seadmetega, mis blokeerivad ruumi siseruumides paikneva heitgaasi keskkonda.\nElamu veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide korraldamise kogemus:\nVee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitamise (remondi) käigus tuleb järgida eeskirju, norme ja standardeid. Tehnoloogiliste soovituste järgimine, standardite ja normide järgimine on tõhusa ja püsiva suhtluse loomise võti.\n5.1. Torujuhtmete sügavus toru ülaossa tuleb võtta, m, mitte vähem:\nmille nimiläbimõõt on väiksem kui 1000 mm. 0,8\n" " 1000 mm või rohkem (kuni 1400 mm). 1.0\nkuivadele soodele või turbale. 1.1\nliivaluides, loendades arheaediliste aluste madalamatest märkidest. 1.0\nkivises pinnas, sood, kui reis puudub\nmootorsõidukid ja põllumajandusmasinad. 0,6\npõllukultuuride ja niisutatavate maade kohta. 1.0\nniisutus- ja äravoolu (maaparanduslikel) kanalitel ületamisel. 1.1 (altpoolt\nNaftajuhtmete ja naftajuhtmete süvendamine lisaks kindlaksmääratud nõuetele tuleks samuti kindlaks määrata, võttes arvesse optimaalset ülekanderežiimi ja pumbatud toodete omadusi vastavalt tehnoloogilise disaini standardites sätestatud juhistele.\nMärkus Liiteseadmega torujuhtme sügavus on kaugus maapinnast kuni liiteseadise ülemisse serva.\n5.2. Gaasijuhtmete süvendamist torude metallist positiivse temperatuurivahega transportivate gaasijuhtmete süvendamiseks tuleb täiendavalt kontrollida gaasijuhtmete pikisuunalist stabiilsust survejärgse rõhu all mõjutatuna vastavalt punktis 3.2 toodud juhistele. 8\n5.3. Alla põhjas oleva kraavikaitse laius peaks olema vähemalt:\nD + 300 mm - torujuhtmete läbimõõt kuni 700 mm;\n1,5 D - torujuhtmete läbimõõt 700 mm ja rohkem. Toru läbimõõduga 1200 ja 1400 mm ning kraanidega, mille kalle on suurem kui 1: 0,5, saab kraavi laiuse põhja suunas vähendada kuni D + 500 mm, kus D on torujuhtme nimiläbimõõt.\nKraanidega torujuhtmete ballastamisel tuleks kraavi laius määrata tingimusest, et koorma ja kraavikaitse vaheline kaugus oleks vähemalt 0,2 m.\n5.4. Terrastavalt ristuva maastikuga ja märgaladel paikneva marsruudi lõiguga on torujuhtmed lubatud paigaldada spetsiaalselt püstitatud maa-aladele, mis viiakse läbi ettevaatliku pinnakatte tihendamise ja pinna fikseerimisega. Veekogude ületamisel muldkeha korpuses tuleks ette näha truubid.\n5.5. Kui torujuhtmed ristuvad teineteisest, peab nende vahemaa valguses olema vähemalt 350 mm ja ristmik peab olema vähemalt 60 ° nurga all.\nTorujuhtmete ja muude insenervõrkude (veevarustus, kanalisatsioon, kaablid jms) lõikumispunktid tuleb projekteerida vastavalt SNiP II-89-80 * nõuetele.\n5.6. Torujuhtmete puhul, mille läbimõõt on 1000 mm ja rohkem, tuleks sõltuvalt maastikust ette näha marsruudi esialgne planeerimine. Liikuvate luidete ehitustööriistade planeerimisel tuleks need lõigata ristlõiked (suhe), ilma et see mõjutaks looduslikult tihendatud pinnast. Pärast paigaldatud torujuhtme tagant täitmist tuleb tugevdada seondumisvahenditega (neuroisiin, krakitud bituumenijäätmed jms) üle selle ja vähemalt 10 m kaugusel torujuhtme teljest mõlemas suunas selle liiva liiva riba.\n700 mm või suurema läbimõõduga torujuhtmete projekteerimisel tuleks näidata pikisuunalise profiiliga nii torujuhtme maapealset kui ka projekteerimistase.\n5.7. Kui torujuhtmed on kivistel, kruusa-kruusa- ja kruusakarjapinnas ning nende pinnasel täidetakse, on vaja ette näha seade, mis täidaks vähemalt 10 cm paksuse pehme mulda. sulgemine spetsiaalsete seadmete abil.\n5.8. Maa-aluste torujuhtmete projekteerimine II tüüpi pinnase leviku piirkondades tuleks läbi viia SNiP 2.02.01-83 * nõuetele.\nI tüüpi laskmise muldade puhul viiakse torujuhtmete konstruktsioon läbi nii, et see ei kahjustaks mulda.\nMärkus Maapinna tüübi ja võimaliku maapinna languse maht tuleks kindlaks määrata vastavalt SNiP 2.02.01-83 * nõuetele.\n5.9. Torujuhtmete paigaldamisel maapinna nõlva suunas, mis ületab 20%, on vaja ette näha loodusliku pinnase (nt savi) ja kunstmaterjalide vastu erosioonide ja -sildade paigaldamine.\n5.10. Kallakutel paigaldatud torujuhtmete projekteerimisel on vaja ette valmistada seade kraaviõõnte jaoks, mis suunavad pinnavee torujuhtme kaudu.\n5.11. Kui torujuhtme aluse vajumist ei ole võimalik vältida, tuleb torujuhtme tugevuse ja stabiilsuse arvutamisel arvesse võtta täiendavaid paindetugevusi, mis on põhjustatud põhja langemisest.\n5.12. Kui marsruudil on olemasolevad udud ja tõrked, mis võivad mõjutada gaasijuhtmete ohutut käitamist, tuleks neid tugevdada.\n5.13. Torujuhtme trassil on vaja ette näha püsivate võrdlusaluste paigaldamine üksteisest kaugemal kui 5 km.\nvõi piki vesikondasid, vältides ebastabiilset ja järsku nõlva, samuti muda jooni.\n5.15. Mulla libiseva kihi väikese paksusega maalihete aladel peaks olema maa-alune tihend torujuhtme sügavusega libiseva tasapinna all.\nSuuremahulised maapiirkonnad peaksid olema mööda maalihe kalle üle.\n5.16 *. Mudvoolu ületamisel tuleks reeglina kasutada õhuliiki.\nKui maa-alune muda läbi muda või eemaldatava koonuse, peaks torujuhtme paigaldamine olema 0,5 m (loendamine toru ülaosast) kanali võimalikust erosioonist allapoole 5% -lise kättesaadavuse juures. Eralduskoonuste ristumisel on torujuhtme paigaldamine ette nähtud kõverasse, mis ümbritseb koonuse välispinda sügavusele allpool võimalikku erosiooni kanalite rändumisel.\nTorujuhtmete ja projekteerimislahenduste valimine nende kaitseks muda voolamisel peaks toimuma, võttes arvesse torujuhtmete usaldusväärsust ja tehnilisi ja majanduslikke arvutusi.\nGaasijuhtmete kaitsmiseks nende kindlaksmääratud aladel paigaldamisel on võimalik ette näha nõlvade, veekindlate seadmete, põhjavee äravoolu, tõkkeseinte, tugipindade ehitamise laiendamist.\n5.17. Torujuhtmete projekteerimisel, mille paigaldamine peab olema 8-11 ° ristlõikega nõlvadel, tuleb tööriba (riiuli) ehitamiseks ette näha pinnase lõikamine ja täitmine.\nSeadme riiul peaks sel juhul olema varustatud mullakaitsega otse kalle.\n5.18.Kui nõlv tõus on 12-18 °, tuleb pinnase omadusi, muldi libisemist takistavate takistuste vältimiseks ette näha.\nKaldadel, mille risti kaldenurk on üle 18 °, on riiulid ette nähtud ainult maapinna lõikamisega.\nKõigil juhtudel tuleks mullapartiid kasutada ehitus- ja paigaldustööde tegemise perioodi läbilõikude ja järgneva gaasijuhtme käitamise korraldamiseks järgmistel tingimustel:\nInimtehnoloogiliste võrkude rajamisel juhinduvad nad spetsialistide poolt välja töötatud normatiivaktidest, võttes arvesse nende optimaalset ja turvalist asukohta, mis on riigi arendajatele ja eraorganisatsioonidele kohustuslikud. Standardsid, millest üks on kaugus veevarustust vundamendiga, tuleks üksikettevõttes täheldada, et vältida töö käigus tekkivaid probleeme.\nTavaliselt sisaldab maja kujundus lisaks ehitise põrandaplaanile kohapealsete kommunaalkulude skeemi, nende paigaldamise sügavust ja objektil asuva objekti kaugust. See arvestab kommunikatsiooni ühendamise võimaluse, vahemaad paralleelsete või ristuvate kiirteede, sealhulgas vee, kanalisatsiooni, elektrijuhtmete ja gaasijuhtmete vahel.\nJoonis 1 Kodu- ja teenindusvõrgud\nMillised on maa-aluste sidetehnikate nõuded\nPõhiline regulatiivne dokument, mida järgitakse ehitamise ajal, on SNiP 2.07.01-89, kus on näidatud vahemaad, kui kommunikatsioonimaterjalid paigutatakse üksteise ja muude objektide vahel ohutuse ja töökindluse seisukohast.\nReovee-, kütte- ja veevarustuse tehnoloogiliste võrkude toimimise ajal tuleks torude läbilõikamisel arvesse võtta kaasaskantava keskkonna struktuuride rajamise negatiivset mõju. Põlemisvedelik võib kahjustada pinnase alust, tungida alumisse ja keldrisse, põhjustades hoonetele olulist kahju.\nKui põhjaveekihi keldri läheduses asuvate hoonete läheduses asuvad hoonete töötamise ajal, peaksid nad võtma meetmeid nende ohutuks asukohaks hoone suhtes. Kui tehnilistel põhjustel ei ole võimalik hoida ohutut kaugust torujuhtmetest hoones, kasutavad nad maa-aluseid sidevahendeid. Pärast sihtasutuse kooskõlastamist järelevalveasutustega on lubatud paigaldada korpuses veevarustussüsteem, mis tagab torude isolatsiooni sademete korral ja kaitseb vundamentide baasi ise veevarustussüsteemi kahjustumise tõttu.\nTavaliselt asuvad ehitisega alal erinevat tüüpi võrgud, maapinnale kantakse vesi, kanalisatsioon, küte, gaasitorud ja tõmmatakse toitekaabel. Erinevat tüüpi maanteede üksteise suhtes ohutu asukoha jaoks on vaja teada paralleelse ja risti asetseva side vaheliste kauguste normi.\nStandardite tundmine aitab säästa ka raha, sest teatavat liiki side võib asetada ühte kraavi, ilma toru katkemise korral oluliste negatiivsete tagajärgedeta.\nJoonis 2 Krundiplaan - näide\nMaa-aluste võrkude rajamise viisid\nKollektsionäärid, tunnelid ja kanalid kasutatakse maa-alustes kommunaalettevõtetes tsiviilehituses ja maapinnal kaevatud kraavis kasutatakse torujuhtmete paigaldamiseks majapidamisteenuseid. Kui avatud trajektoori ei ole võimalik kaevata, on mullatööde läbiviimiseks puurimine, augustamine või tõukamine hüdrauliliste pistikutega tehtud. Välismaal (Saksamaal) laialdaselt kasutatakse torude paigaldamise tõhusat meetodit spetsiaalsete seadmete abil, mis lõikavad läbi kraavi ja samal ajal pliib polümeeri torujuhe selle sisse.\nVastavalt kommunikatsiooni korraldamise meetodile kaevikus käsitletakse:\nEraldi meetod. Iga kanali paigaldamisel on kanal paigaldatud, see meetod on suurte lähedaste sidevahendite paigaldamisel kulukas.\nÜhine meetod. SNiP 2.07.01-89 kohaselt on lubatud paigaldada ühtsete kraavide puhul 50-90 cm pikkused soojajuhid, kuni 50 cm suurune veevarustus, üle 10 kommunikatsiooniliini või pingega kuni 10 000 voldi elektrilised kaablid, kui üksikute kraavide liinidel pole piisavalt ruumi maatükk\nKeelatud on asetada gaasijuhtmed ja maanteed, mis liigutavad elektrijuhtmete läheduses tuleohtlikke ja põlevaid aineid.\nLubatud on veetorude paigaldamine tunnelitesse koos muude kommunaalteenustega (SNiP 2.04.02-84), välja arvatud kaasaskantavad põlevate ja kergesti süttivate keskkondadega torujuhtmed.\nPaigaldades torujuhtmete liitmikud maapinnale paigutatakse see tehniliste kaevudesse.\nKui kohas kasutatakse süvendeid või süvendeid, millest maa-alune torujuhe on ette nähtud maja veetranspordiks, on vee minimaalne veevarustussügavus võrdne ala pinnase madalama külmumispunktiga, lisades sellele 0,5 meetrit. Mullakiht on üleval, et vältida soovimatut vee soojendamist torudes suvel jätke vähemalt 50 cm.\nJoon. 3 Tõmbama maa-aluseid kommunaalteenuseid Saksamaa toruveekihi abil\nKaugus maa-alustest kommunaalteenustest sihtasutustesse\nSNiP 2.07.01-89 võimaldab paigaldada maa-aluseid kommunaalteenuseid toetavate sihtasutuste ja torustike piirides tingimusel, et sihtasutuse arveldamise ajal on kaitseabinõud ette nähtud, õnnetused joonel.\nSNiP 2.07.01-89 ehitusaktid määravad järgmiste kauguspiiride maja toetavate aluste osas:\nveevarustus - 5 m;\nisiklik ja torm (vihma) raskusjõu drenaaž - 3 m;\nsurvetsoon - 5 m;\ndrenaažitorustik - 3 m, seotud kanalisatsioon - 0,4 m;\nmadala, keskmise ja kõrge survega gaasijuhtmed - vastavalt 2, 4, 7 või 10 m;\nsoojusvõrgud - tunneli seinast 2 m, kanalisatsiooni paigalduseta torude kaitsekestast - 5 m;\nelektrilised kaabeljuhtmed ja sidekaablid - 0,6 m;\nkanalite ja tunnelite vahetamine - 2 m.\nJoonis 4. Kommunikatsiooni- ja maa-aluste võrkude distantside ehitusnorme\nVeevarustuse kaugus ehitiste vundamendist\nKui veevarustussüsteem tuleb suletud tingimustes läbi viia, on lühendatud kaugus vundamendist 1,5 meetrini, tavaliselt kasutatakse polümeeri torustikku, see asetatakse korpusele, mis asub sihtaseme talla 0,5 m kõrgusel.\nVeevarustuse paigaldamisel võtavad alusplaadid ja võrgud järgmised minimaalsed tolerantsid:\narhitektuuristruktuurid - 5 m;\ntööstusrajatiste aiad, riiulid, kontaktsete elektrivõrkude ja sidevahendite tugistruktuurid, raudteeliinid - 3 m;\nraudteed, mille mõõtmetega 1520 mm on vähemalt samaväärse sügavusega süvendi põhja ja kaevetööde serva - 4 m;\nraudteel mõõduga 750 mm - 2,8 m;\ntänavate küljed teede serval või äärel - 2 m;\nküveti serva või mulda jalamile - 1 m;\n- pingega kuni 1 kV. (tänavavalgustusjuhid, linnatranspordi elektrilised kontaktliinid) - 1 m;\n- 1 kuni 35 kV. - 2 m;\n- 35 kuni 110 kW ja rohkem - 3 m.\nvooder süvamõõduga metroo torud - 5 m;\nBetoonmaterjalide vooderdus alla 20 m mullapinnast - 5 m.\nHüdroisolatsiooniga metroo konstruktsioonide vooderdus - 8 m.\nEhituskoodides on näidatud puu kesktelje kaugused, mille kroonruum on väiksem kui 5 m - antud juhul veevarustussüsteem maetakse maapinnast maapinnast vähemalt 2 meetri kaugusel teljest.\nJoon. 5 Standardi kaugus maa-aluste sideühenduste vahel\nVahemaa vundamendist kanalisatsiooni\nPaigaldamisel on vaja säilitada kaugus kanalisatsioonist ehitiste vundamendini, kanalisatsioonitorud peaksid asuma distantsiandardeid järgides.\nKanalisatsioonisüsteem on paigaldatud paralleelselt hoone punaste joontega, kui see on paigaldatud tänavale, külg on väiksema arvu teiste võrkudega ja valitud on suurim ühendusjuhtmete arv.\nEhitise kaugus peaks võimaldama paigaldus- ja remonditöid, et tagada külgnevate torujuhtmete kaitse, mulla erosiooniga seotud õnnetuste korral peaksid mõõtmed tagama sihtasutuse ohutuse pühkides.\nTorujuhtme vundamentide kauguse määramisel tuleks välistada kõige väiksem võimalus kanalisatsioonisüsteemi sissepääsu ajal veevarustustorustiku lekke korral.\nMinimaalne kaugus reovee ja sademeveest sihtasutustesse:\nehitised ja ehitised - 3 m, rehisevee paigaldamisega - 5 m;\nettevõtete kaitsevangid, autovedelikud, elektrivõrkude toed, raudteelõigud -1,5 m;\nraudteeliin laiusega 1520 mm, mis ei ole väiksem kui kaeviku põhjakaevu sügavus ja kaevetööde serv - 4 m;\ntänavate äärekivid, tugevdatud teedelõigud - 1,5 m;\nmuldvälja väliskütte serva või jalg - 1 m;\nõhu kaudu läbivate elektriliinide toed:\n- kuni 1 kW (tänavavalgustus, linna elektritranspordi kontaktjuhtmed) - 1 m;\nSamuti reguleerivad ehitusreeglid maapinnal paikneva kanalisatsiooni asukohta puude juurte suhtes, kaugus torujuhtmest puu keskteljele on võetud vähemalt 1,5 m, kuivendussüsteemi puhul 2 m.\nJoonis 6 Maa-aluste kommunaalteenuste paigaldamise näited\nVeevarustuse ja mitmesuguste võrkude ühendamise kaugus\nÜhine sakk võimaldab teil säästa raha ja vähendada maa-aluste sideühenduste pinda, kui kanalisatsioon ületab veevarustust, siis asetatakse see alla distantsi normidele. Maapinnale paigaldamisel tuleb jälgida, kui torujuhtmed on metallist kaitsekatte (juhtmetega) venitatud, samas kui kanalisatsioon võib asuda veevarustusvõrkude kohal.\nVastavalt SNiP 2.04.02-84 andmetele valitakse mitu vee torujuhtmete paigaldamisel külgnevate torude vahemaade vahekauguse normi, võttes arvesse seadet, paigaldustööde korraldust ja naaberalade turvalisust ühe lekke korral. Mõnes jaotises on võimalik vähendada vahemaid, kui torujuhtmed asetatakse sünteetilisele alusele, juhtumid läbivad tunnelid või asuvad muul viisil, välja arvatud nende võimalikud kahjustused. Vahemaa peab tagama takistusteta paigaldus- ja remonditööd.\nVäikseim vahemaa veevarustuse ja kanalisatsiooni vahel:\n5 m - raudbetoon või asbesttsemendi torud;\n3 m - malmist torud, mille ring on üle 200 mm;\n1,5 m - malm diameetriga kuni 200 mm;\n1,5 m - HDPE plastikust;\n1,5 m - tootmises, võttes arvesse valmistamise materjali ja torude suurust, mulla füüsikalisi ja keemilisi parameetreid.\nVeevarustuse paigaldamisel võetakse vastu naabervõrgustike minimaalsete vahemaade piirid:\n1,5 m - drenaaži- ja tormikanalisatsioon;\n1 m - madalrõhu ja keskmise rõhuga gaasijuhtmed;\n1,5 - 2 m - kõrgsurve gaasijuhtmed;\n0,5 m - elektrilised kaablid ja sidekaablid (vastavalt PESi elektripaigaldiste töökorrale).\n1,5 m - torujuhtmed tunneli kanalite välisseinast, kraavi torustikudest, tunneli kanalid.\n0,2 m - tõkestite ja külgnevate torujuhtmete siseseinte avamisel tunnelites.\nRistmikupunktides on torujuhtme sektsioonid vaja ühekordset nõlva ja kaitset kollektorite ja tunnelite, terasest juhtudel, betoonist ja raudbetoonist monoliitsetest kanalitest.\nJoon. 7 näiteid joogivee eramudest\nVööndist vundamendist süvendisse ja sanitaartsoonide auku\nSNiP 2.04.02-84 kehtestab kolme julgeoleku tsooni süvavee sissevõtuallikate jaoks, on esimese rihma minimaalse piiri väikseim raadius ja see on:\n30 m - kaitstud veehorisontide käitamise ajal;\n50 m - ebapiisavalt isoleeritud veetorustikuga;\n15 või 25 m - kasutatakse maa-alal paiknevate allikatega, kui pole võimalik pinnase ja süvamerevee saastumist. See kehtib sanitaarsetel, geoloogilistel tingimustel soodsates kohtades paiknevate veeallikate allikate kohta, standardeid tuleks vähendada vastavalt kokkulepitud otsusele kohalike sanitaarteenistustega.\nEsimeste vööde piirkonnas on keelatud:\nKõik ehitustööde liigid, välja arvatud veetorude rekonstrueerimise, parandamise või hargnemisega seotud toimingud.\nEhitiste asukoht, elanike asukoht.\nMis tahes kommunikatsioonide paigutamine, välja arvatud veekaevude või -kaevude teenindamine.\nMajas peab olema tsentraalses süsteemis asuv kanalisatsioonitorustik või esimese ringi taga asuvad reoveepuhasti.\nKui kanalisatsioon puudub, paigaldatakse hermeetilised septikud sellistesse kohtadesse, mis välistavad reovee sisenemise esimese turvavöö kohale, kui paak on tühi.\nVäljaspool esimest tsooni peaks olema drenaažisüsteem.\nSeega ei ole üksiku maatüki juures ühest või mitmest süvist kaugus maja ja kõrvalhoonete rajamisest, eemaldamise aste sõltub veekihtide kaitsest, maastiku omadustest ja võib olla 15 kuni 50 meetrit. Tuleb märkida, et igapäevaelus on kruntide väikese pindala tõttu muid standardeid - kaevud ja kaevud paiknevad palju lähemal kodus.\nJoon. 8 Veeallika asetamine üksikus kohas\nTorude läbimine ehitise rajamise kaudu\nVentilatsiooni- ja kanalisatsioonivõrk sisestatakse maja läbi vundamendi suurema läbimõõduga terasest varrukadega, nende standardne suurus PND torude jaoks on 75 mm ja 160 mm läbimõõduga toru kasutatakse 110 mm PVC-i kanalisatsiooniks.\nVäliste torustiku ehitamise eeskirju reguleerivad ühisettevõtte reeglid 31.13330.2012 ja need sisaldavad järgmisi punkte:\nMajapidamiste sisenemine toimub läbi 50 mm väikseima läbimõõduga metallist torude (varrukad) korrastamise.\nLineaarse laiendamise ja temperatuuri erinevuste mõju kõrvaldamiseks kasutatakse kompenseerivaid sisendeid.\nVeetorude ja kanalisatsiooni sissevoolu vaheline kaugus peaks olema 1,5 m. Vertikaalselt sisenemisel peab varrukate vahe olema 0,4 m.\nAukude läbimõõt kandevates konstruktsioonides annab sisestatud hülsside jaoks rohkem ruumi vähemalt 2 mm.\nTagamaks kanalisatsioonivoolu vaba voolu sisestamine kaldega 4-7 kraadi.\nMaja poole pöörduvate torujuhtmete sügavus on pimeala ulatuses üle 0,7 m.\nJoon. 9 Hoone sisselaskmise skeem\nVeevarustuse paigaldamisel tuleb järgida sihtasutuse kauguse norme - see võimaldab vältida negatiivseid tagajärgi torujuhtmete läbilöögi või hoone languse korral. Kodumajapidamiste ehitamisel on oluline järgida sidekanalite paigaldamise norme, mis tuleks paigutada erinevatesse kaevetesse, siis ei põhjusta kanalisatsioonitorude läbimurre mingil juhul joogivee saastumist.\nHydroboxes - kirjeldus, tüübid, funktsioonid.\nKanalisatsioonivõrk ja nende toimimise põhireeglid\nMis tahes dušikabiinist või nurgast paigaldamine algab dušialuse paigaldamisega. Dušinurk on suurepärane lisavarustus tavalisele vannile ja on täielikult võimeline seda täielikult välja vahetama.


Nõukogu Otsus (EL) 2020/948, 26. juuni 2020, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta\nEuroopa Liidu Nõukogu 26.06.2020 otsus number 948; jõustumiskuupäev 26.06.2020\nNÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/948,\nühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta\nvõttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktiga v ja artikli 218 lõikega 7,\nKomisjon on kooskõlas nõukogu otsusega, millega anti komisjonile luba alustada läbirääkimisi, pidanud Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel läbirääkimisi ühise lennunduspiirkonna lepingu (edaspidi „leping“) sõlmimiseks Gruusiaga.\nKooskõlas nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide esindajate otsusega 2012/708/EL (2) kirjutati lepingule alla 2. detsembril 2010, tingimusel et see hiljem sõlmitakse.\nLepingu on ratifitseerinud kõik liikmesriigid peale Horvaatia Vabariigi. Horvaatia Vabariik ühineb lepinguga vastavalt 5. detsembri 2011. aasta ühinemislepingule lisatud ühinemisaktis sätestatud menetlusele. Asjaomane Horvaatia Vabariigi ühinemise protokoll kirjutati alla 2014. aasta novembris.\nLeping tuleks liidu nimel heaks kiita.\nOtsuse 2012/708/EL artiklid 3 ja 4 sisaldavad sätteid lepingus sätestatud eri küsimustes otsuste tegemise ja esindamise kohta. Lähtudes Euroopa Kohtu 28. aprilli 2015. aasta otsusest kohtuasjas C-28/12, (3) tuleks lõpetada mõne nimetatud sätte kohaldamine. Võttes arvesse aluslepinguid, ei ole kõnealustes küsimustes ega liikmesriikide teavitamiskohustuse kohta vaja kehtestada uusi sätteid. Seetõttu tuleks alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast lõpetada otsuse 2012/708/EL artikli 3 lõigete 2–5 ning artiklite 4 ja 5 kohaldamine,\nÜhelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vaheline ühise lennunduspiirkonna leping (edaspidi „leping“) kiidetakse liidu nimel heaks (4).\nNõukogu eesistuja esitab liidu nimel lepingu artiklis 29 sätestatud teate.\nLiidu seisukoha ühiskomitee poolt lepingu artikli 22 alusel tehtavate selliste otsuste suhtes, millega vajalikke tehnilisi kohandusi arvesse võttes üksnes lisatakse liidu õigusakte lepingu III lisasse (tsiviillennunduse eeskirjad), võtab vastu komisjon, olles esitanud selle konsulteerimiseks vastavalt nõukogu otsusele kas nõukogule või selle ettevalmistavatele organitele.\nOtsuse 2012/708/EL artikli 3 lõigete 2–5 ning artiklite 4 ja 5 kohaldamine lõpetatakse alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.\n(1) 17. juuni 2020. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).\n(2) Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 15. oktoobri 2010. aasta otsus 2012/708/EL ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta (ELT L 321, 20.11.2012, lk 1).\n(4) Lepingu tekst on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 321, 20.11.2012, lk 3) koos allkirjastamise otsusega.


Kuigi keel ja kutsus tugevaim külg meie keha koosneb see grupp lihaseid, mis võimaldab meil tunda toidu maitse, neelata ja rääkida. Tervislik keelel roosa ja kaetud väikeste sõlmede ehk papillid.\nMe pidevalt kasutada oma emakeelt ning seetõttu ebamugav ja ebameeldiv tunne ühtegi valulikud sümptomid ta. Seal on palju täiesti erinevat keelt häired, kuid arstid väidavad, et nad on ravitavad ja vältida. Mõningatel juhtudel, värvimuutus keel võib viidata tõsise seisundite nagu vitamiinipuudus, AIDS või vähk suuõõnes. Seetõttu peaksite konsulteerima arstiga, kui teil tekib valu või teate olulist muutust värv keeles.\nKõige levinumad haigused keele\nLeukoplaakia. Valkjaid plekke, pehme valge kooriku pinnal keele ja mõnikord sees põsed, nimetatakse leukoplaakia. See on tingitud krooniline ärritus keele, nagu liig tubaka kasutamise. Aga mõnikord võib see olla tingitud süüfilise minna teiste sarnaste haiguste puhul. Leukoplaakia, muidugi, on vähieelne seisund ja vajab kohest arstiabi.\nVähk keele. Iga haavand või valulikkus keel võib olla põhjus vähk. Keelevähk ilmneb enamasti meestel seostatakse ebaregulaarne või murtud hammaste, samuti teiste haiguste, nagu leukoplaakia glossiit, süüfilis. Eelnevad, rohkem kui 50% juhtudest vähi seostatud süüfilis, kuid nüüd üha põhjus keelevähk suitsetamisest. Iga kahju keeles, mis ei parane enam kui kaks nädalat, nõuab põhjalikku uurimist arsti.\nHalvatus keelega. Tavaliselt keel on suur manööverdusvõime ja liikuda igas suunas. Kui ta kaotab võime liikuda, eriti aga vahetult kahtlustatakse insulti. Halvatus keele, kas osaliselt või täielikult, on peaaegu alati probleem närvid, mis vallandavad liikumise lihased keelt. Arstlik läbivaatus annab täieliku ülevaate olukorrast.\nLaienenud keelega. Äärmiselt laienenud tongue sageli avaldub ebatavaline haiguste kehakudede ja kaasneb suurenenud pehme keha kudedesse, näiteks huulte, nina ja näojoonte. Väga oluline diagnoosi ja ravi nende ilminguid, nii arsti konsultatsioon on tasakaalustamata üks esimesi meetmeid patsiendi.\nHaavandid keelel. Haavandid keelel üsna valus, valge ja on ümar kuju. Nad võivad olla põhjustatud suitsetamine, alkoholi kuritarvitamine ja ebatervislik toitumine. Neil ei ole mingeid konkreetseid sümptomeid peale valu.\nVärvi muutmine keeles. Värvi muutmine halliks keeles pole oluline ja võib olla kuni kaks aastat tekitamata kahju inimestele.\nPruunikaskollane Keel võib olla mitu põhjust: suitsetamine või aneemia. Kui te ei suitseta ja märkasin, et oma keelt pimedaks kohe näidata endid spetsialist, kes on võimelised tuvastama muutuse põhjused. Black keeles - tavaliselt midagi sünnimärk väikese koguse juuste peal. See ei ole valus, ei veritseda. Ainult võib tuua mõned ebamugavust, sest nende välimus.\nTulipunane keele näitab tavaliselt ärritust keeles või huuleläikeid. Glossiiti võib olla väga valus ja tundub mingit põhjust. Siiski tuleneb sageli puudulik B12-vitamiini ja liigu nii kiiresti kui keha saab õige annus seda vitamiini. Nagu punetus keele võivad viidata vähieelne seisund ja seega arsti konsultatsioon on must.


Tsemendipõhine pahteldussegu mineraalsete pindade parandamiseks ja tasandamiseks nii sees kui väljas\nLubi-tsement- ja liiv-tsementkrohvide, betooni ja müüritise parandamiseks ja tasandamiseks hoonete sise- ja välisseintel. CT 29 kasutatakse sügavate aukude, pragude, krohvikahjustuste täitmiseks ning ühe max 20 cm paksuse kihilina pealekantava pinnatasandussegu tegemiseks. CT 29 ei tohi kasutada tsement- ega betoonpõrandate parandamiseks.\nToote kasutusinfo 25 kg\nToimivusdeklaratsioon 25 kg\nToote kasutusinfo 5 kg\nToimivusdeklaratsioon 5 kg\nEemaldage täielikult mustus ja nõrgad kihid. Niisutage väheimavaid ja ebaühtlaseid pindu veega. Aluspind peab olema niiske, kuid mitte märg. Kuivad ja väga imavad pinnad, eriti gaasbetoon ja silikaattellis krunditakse CT 17-ga.\nSegage veega ühtlase tükkideta massi saamiseni. Kandke pahtel pinnale ja siluge pika metallhõõrutiga. Tahenenud materjalile saab anda vilt- või vahtplasttallaga hõõruti abil struktuuri. Sügavate aukude täitmiseks segage CT 29 vähese veega. Pinna tasandamiseks pärast aukude täitmist ja pahtli ärakuivamist kantakse pinnale normaalse paksusega pahtel.\nZKP Universaalne krohvimört\nIN 35 Aluspahtel\nIN 45 Viimistluspahtel\nIN 46 Peenviimistluspahtel


Kui te ei võitle, ei tee te seda õigesti - Võitlus\nSuhteprobleemidSugu Ja SeksuaalsusTutvumislehtIsiksuse TüüpÜksikeluVõitlusArmastusPurustabSuhtesoovitusedLahutus\nHome/Võitlus/Kui te ei võitle, ei tee te seda õigesti\nMida peaksime arvama\nIdee vaielda olulise teisega paneb inimesi tõenäoliselt kripeldama. Juba karjumine, needmine ja asjade viskamine omavad piisavalt vägivalda, et veenda enamikku, et lihtsalt keele hammustamine ja kannatused partneri arvamuste erinevuse tõttu on kõige ideaalsem valik. Tundub, et enamik suhteid ja abielusid pidavatest inimestest usub, et mida leplikum on suhe, seda õnnelikumad on osalejad.\nSee on üsna rumalam asi, mida ma kuulnud olen.\nÜhiskond soovib, et arvaksime, et tänapäevane suhe koosneb kahest inimesest, kes on kogu aeg väga koostöövalmid ja üksteise suhtes lugupidavad. Tülid ja vaidlused pole ühiskonna sõnul normaalsed, kuna see takistab neid täiuslikke romantika ja pühendumuse ideid korduvalt meie kurgus.\nSee on üks põhjus, miks mõned meist kogevad seda uppuvat tunnet, kui vaatame romantilisi filme, mis sisaldavad 'täiuslikke' suhteid. Istume ja mõtleme endamisi: 'Kas see tõesti nii peaks olema?'. Mõnikord on dissonants, mis eksisteerib meie taju 'täiuslikust' suhtest ja meie päris elu suhe on piisav, et panna meid kahtlema oma tunnete õiguspärasuses.\nArmastus on nii paljudele inimestele nii palju asju. Kõikjalt maailmast, nii iidses kui ka tänapäevases kultuuris, on armastus olnud kõige levinum inimtunde mõiste, mida on kunagi tõlgitud tuhandetesse keeltesse, alates kõige primitiivsematest koopamaalingutest kuni ülikoolipsühholoogia õpikute eliidini.\nArmastus on lihtsalt see, mis me oleme, ja see, mis meid ajendab.\nLapsed olles arendame välja idee selle kohta, mis on armastus ja milline see tulevikus on. Ka meie vanemad mõjutavad seda mõistet; nende suhtlemine, vaidlused, üksteise suhtes kiindumuse tunnused kujundavad ühel päeval seda, kuidas me ise romantilises suhtes käitume.\nKui me läbi elu areneme, arenevad samad armastuse ideed. Meie vanemate käitumise vastand võib tunduda atraktiivsem: poisid, keda tõenäoliselt ei tohiks koju tuua ema külastama, või tüdrukud, kellel on teistsugused ideaalid, kui oleme harjunud. Keskkond, kus kasvame ja areneme jätkuvalt, kujundab seda, mis meie jaoks atraktiivne on, ja see kehtib eriti noorukiea segastel aegadel.\nSelleks ajaks, kui me jõuame täiskasvanuks, on meie armastuse kontseptsioon algsest kujust nii erinev, et see on tõenäoliselt võõras ja äratuntav. Nüüd hindame selliseid asju nagu headus, empaatia ja motivatsioon. Turvalisus ja ohutus on üliolulised kõnepunktid. Soov luua perekonda ja seda kasvatada võib olla paari eesmärkide seas esikohal.\nNii nagu oleme aja jooksul oma lapsepõlvest arenenud täieõiguslikeks täiskasvanuteks, on ka meie tulevased partnerid selle enda elukogemustele tuginedes läbi teinud. Otsime inimesi, kes teevad komplimente, kes me oleme üksikisikud. Armastus keerleb selle leidmisel, kes pakub meie tuhandetükilistele mõistatustele viimased tükid. Need erinevused minas ja isiksuses põhjustavad aga sageli konflikte isegi partnerite vahel, kes muidu üksteisele sobivad. Oluline on tunnistada rolli, mida konfliktil suhetes on.\nMe mõistame armastust nüüd kui emotsionaalset komponenti, mitte keemilist. Jah, 'armumiseks' ja 'armastusest välja kukkumiseks' on bioloogiline taust. Meie keha reageerib biokeemiliselt neurotransmitterite kujul, mis reageerivad põnevil eskaleerunud vaidlusele või vastasseisule või joovastusele, mida tunneme partneritega suheldes. Kuid enamikule meist kaob armastuse mõiste taga olevad keemilised vahendid tõlkes sagedamini.\nEbakorrapärane võitlus oma teise olulisega on okei; tegelikult on. Ma luban. Arvestades, et suhe koosneb kahest erinevast inimesest, kes on pärit kahelt erinevalt elualalt, on vaidlemine mõnikord isegi täiesti vajalik. Kuna armastust ja kõiki selle komponente võib kirjeldada kui keemilist laadi, siis meie võitlus tuleneb tavaliselt meie emotsioonidest ja asjaolust, et tunneme end justkui nende jalge alla tallatuna. Võitlus - selles mõttes - on tunde sünonüüm.\nSuhetesisesed argumendid pärinevad tavaliselt väärtuste erinevusest; keegi meist soovib last, töökoha vahetust või ootamatut soovi, mida partner ei kiida heaks. Meie väärtushinnangud muutuvad elu jooksul ja mõnikord võitlevad meie muutused nende muutustega. Kui meie põhiväärtused muutuvad piisavalt märkimisväärselt, võib meie partner kaotada tunde, mis pani neid meid kõigepealt armastama.\nSee kõik kõlab väga katastroofiliselt ja püsivalt, kuid see pole nii. Inimestena oleme imelised teod pooleli. Me muutume, kõikume ja õpime oma elu elades ning keegi ei koge midagi täpselt samamoodi kui teine. See äärmiselt individualiseeritud protsess viib ka erimeelsusteni.\nOluline on meeles pidada, et vastupidiselt levinud ühiskondlikele veendumustele põhinevad suhted maapinna muutmisel. Meie suhte alus ei ole kindel. Muutudes muutuvad ka meie suhted. Kui meie partnerid vahetuvad, muutume ka nende muutustega kohanemiseks.\nNatuke segane jah. Kuid see seletab, miks me aeg-ajalt vaidleme nendega, keda armastame. Me võitleme, sest see on loomulik; vaidleme, sest hoolime ikka.\nPange tähele: selles mõttes vaielda pole vägivaldne ja lugupidav. Vägivald ja väärkohtlemine paarisuhtes - olgu see verbaalne, füüsiline või emotsionaalne - on mitte kunagi vastuvõetav.\nKuidas suhtute oma partneriga võitlemisse?\nSellega saavad asjad tehtud.\nMa väldin seda, kuid saan aru, miks see aeg-ajalt juhtub.\nVõitlus = suhtlus\nMõnikord võitleme oma partneritega oma emotsioonide edastamise viisina. See juhtub pärast suhtluse katkemist või siis, kui partnerid kahjustavad meie tundeid. Tihti tunneme, et meid ei kuulata ega austata.\nKui oleme pettunud, väsinud või haiged, väheneb oluliselt võime taluda asju, millega tavaliselt hakkama saame. Mõnikord võivad kõige väiksemad asjad sind üle ääre puhuda, põhjustades ilma põhjuseta kedagi enda ümber.\nKui vaidlemine täidab suhtlusvajadust, on selle ülesande saavutamiseks paremaid viise. Seda olen aastate jooksul õppinud järk-järgult nii isiklikult kui ka erialaselt, kui arenesin arusaama inimloomusest. Inimestena on meil võime raskendada seda, mida mõtleme, kui sellest teistele inimestele teatatakse. Me kindlasti teame, mida me öelda tahame, kuid sageli ei suuda ümbritsevad inimesed meie vajadusi ega soove lahti mõtestada, kuna me ei suuda neist nõuetekohaselt suhelda.\nVõitlus lahendab sidepuudujäägi lihtsalt, kuid ainult ajutiselt. Kaotame oma tähtsusetute teistega peetavate lahingute ajal oma takistused, visates välja sõnu ja püüdes fraase, millest tavaliselt punastaksime. See on väga vabastav, kui helistate oma partnerile raamatu vastikimaks nimeks ja siis jälgite, kuidas nad väliselt nirisevad. See on vabadus seda teha, sest me ei teeks seda tavaliselt ja see saab meie mõtte peaaegu koheselt. Kuid paljud inimesed ei suuda aru saada, on see, et kindel ja tõhus suhtlemine nõuab vaieldamise ja võitlemise ajal monumentaalseid jõupingutusi. Me kasutame sageli lihtsalt primitiivsemaid suhtlusvorme, sest juba mõte rääkida tunnetest on heidutav. Oluline on meeles pidada, et suhtlemine on sellistes tingimustes hädavajalik ja mõnikord on parem lihtsalt proovida asju välja rääkida, hoolimata meie pingutustega kaasnevast pettumusest.\nKui aeg-ajalt toimuv vaidlus teeb suhtele mõnikord head, siis pidev kähmlus põhjusel, et ei oska nõuetekohaselt suhelda, uputab lõpuks sama suhte. Tõhusam on lihtsalt enne oma probleemidest mäeks saamist oma partneriga maha istuda ja neid ükshaaval läbi arutada.\nNäpunäiteid paremaks suhtlemiseks\nSiinkohal peame lihtsalt leppima sellega, et mõnikord võitleme oma partneriga ja seda ei saa lihtsalt vältida. Kuid nendeks aegadeks, kui vastasseis pole vajalik, on siin mõned näpunäited, mida on minu enda nelja-aastase suhte jooksul lõpmatult palju kordi katsetatud.\nÄrge kunagi helistage. Nimevahetus vaidluse ajal muudab teid lapsikuks ja võimetuks käituma tsiviilkäitumisel. Kellegi vastikuks nimetamine on samuti väga haavav; kujutage ette, mis tunne oleks, kui armastatud inimene nimetaks teid võitluse eriti tulise osa ajal millekski kohutavaks? See tunduks kohutav ja tõenäoliselt oleks see midagi, millest saaksite mõnda aega kinni hoida, nii et pange ennast tema kingadesse ja lihtsalt ärge tehke seda.\nMinge suurele teele. Mõnele inimesele meeldib selle nimel vaidelda ja vaielda. Ära ole nende inimeste moodi. Kui on mingeid viiteid sellele, et võite jääda rahulikuks, kui teie kaaslane hullutab teid nagu hull, siis minge suurele teele ja tehke seda. Teie partner kulutab ta mitme minuti pärast end ära ja teie rahu jätkab nende nimel rahu. Tulekahju kustutage rahulikult ja ärge võtke ühendust, kui sellest saab abi.\nÄrge tooge minevikku. Teine tõeliselt hea viis kogu usaldusväärsuse kaotamiseks on minevikus toimunud asjade süvendamine. Kauged vaidlused, kergused, mis iganes see on, on kõige parem jätta minevikku, kui see tegelikult juhtus. Kunagi ammu tekkinud viha ei toimi väga praeguse vaidluse ajal; tegelikult nihutab mineviku kasvatamine fookuse praegustelt probleemidelt probleemidele, mida olete varem kogenud. Vältige seda nihet ja unustage minevik.\nValige neutraalne seade. Teie kodus on mõningaid kohti, kus tunnete end mugavamalt, näiteks kontoris või magamistoas. Püüdke nendes kohtades mitte võidelda. Vaidlemine kohas, mis pakub teile mugavust, süttib ainult leegi. Valige partneriga rääkimine kohas, kus saate nii mugavalt, neutraalselt kui ka privaatselt suhelda.\nKõndige ära. Mõnikord on lihtsalt parem hingata ja jalutada. See võib päästa teid ütlemast või tegemast midagi, mida te tõesti kahetsete.\nJätke asjad sinna, kus nad valetavad. Kui vaidlus on läbi, visake see ära. Mõistke, et suhted on keerulised ja et kahel inimesel võib olla keeruline rääkida oma ühistest probleemidest. Lase sel minna!\nArmastus on mõnikord väga raske. Tõesti, väga raske. See nõuab tööd ja hooldust nagu teie keskmine toataim. Ilma armastuse ja tähelepanuta närbub see just selles aknas, kus varem õitses.\nVahel on valus oma kallimaga vaielda ja vahel tunned, et tegelikult pole see nagunii enam isegi väärt. Õppige oma erimeelsustest ja tehke tööd selle nimel, mis peitub nende juurtes. Vaidle õiglaselt, kuid harva.\nLiiga paljud inimesed loobuvad tänapäeval üksteisest. Kutsun teid üles astuma samm tagasi ja hindama oma suhe ümber, kui see on vajalik, ning suhtlema oma partneriga iga päev avalikult. Teie suhe või abielu on väärt lisaaega ja tööd; aare see alati.\narmunud skorpionimehe mõistmine


Apteekri nõuanded põiepõletiku vastu Tsüstiidi ravi naistel\nTsüstiidi ravi naistel, Naiste tsüstiidi kiire ja tõhus ravi kodus\nSagedamini muutub äge põiepõletik ühe sugulisel teel leviva nakkuse ilminguks. Keeda pliidil umbes 25 minutit. Fütopreparaadid Mugav koduseks kasutamiseks, leevendada põiepõletikuvalu ilma kemikaale võtmata.\nTsüstiidi tekke provotseerivad tegurid on ka: Seks paljude partneritega. Nende sagedane muutus ja kaitsmata sugu põhjustab tsüstiiti. Tõsi, see on parimal juhul. Sagedamini muutub äge põiepõletik ühe sugulisel teel leviva nakkuse ilminguks. Vereringe muutused vaagnapiirkonnas, mis põhjustab tiheda aluspesu, sukkpükste, istuva töö kandmist. Toob soodsad tingimused mikroobide paljunemiseks ja soodustab põletikku. Krooniline neeruhaigus.\nNende olemasolu aitab kaasa haigusele ja viib immuunsuse vähenemiseni. Sellisel juhul aktiveeritakse patogeenne mikrofloora, mis tungib kuseteedesse. Alimentaarne - toitumisvead põhjustavad põie limaskesta ärritust ja ilmnevad tsüstiidi sümptomid. Hormonaalse taseme muutused diabeedi, menopausi, rasvumise korral.\nSee viib immuunsuse vähenemisele ja selle taustal on mikroobidel lihtsam limaskestale tungida ja põletikku põhjustada. Rasestumisvastased vahendid spermitsiididega, rasestumisvastaste diafragmade kasutamine. Günekoloogilised haigused, mis muudavad tupe normaalset mikrofloorat.\nKaitsmata sugu provotseerib tsüstiidi ravi naistel. Kuidas ravida tsüstiiti? Tsüstiidi ravi ei ole tavaliselt keeruline probleem, kuid see nõuab kiiret otsust seisundi tsüstiidi ravi naistel ja haiguse põhjuste kõrvaldamiseks mõeldud vahendite valiku kohta.\nElu võib tunduda mida võtta sagedase urineerimisega naistele õudusunenäona - ja see pole liialdus. Pole asjata tsüstiidi puhul olemas selline hädaabi. See hõlmab papaveriini ja atropiini lahuse oksendamine ja sagedane urineerimine, samuti alakõhu soojust.\nMõnel juhul, kui tegemist on ägeda uriinipeetusega patsient ei saa urineerida või valu püsib ning silma ilmub verd uriinis, tuleb tsüstiiti põdevat patsienti ravida mitte tsüstiidi ravi naistel, vaid uroloogilises haiglas. Ravi peaks olema selle põhjuse kõrvaldamine ja tsüstiidi põhjus on nõrgenenud immuunsuse taustal tekkinud mikroobne põletik.\nSee tähendab, et tsüstiidi täielik ravi peaks hõlmama järgmist: tähendab immuunsust tugevdavaid vahendeid. Kõik, millest me räägime, kehtib ühtviisi ägeda tsüstiidi ja selle kroonilise vormi kohta. Kuid kroonilises protsessis on sageli vaja kasutada kõige võimsamaid antibiootikume ja ägenemiste vahelisel perioodil võtke oma tervist tõsiselt - võtke multivitamiine, järgige dieeti, tugevdage immuunsust kõigi võimalike vahenditega. Enne kui räägime ravimitest tsüstiidi raviks, pole üleliigne peatuda kahes punktis.\nSamuti võivad abiks olla ravimküünlad koos belladonna või põletikuvastaste ravimitega, mis on sisestatud pärasoole. Teiseks, kuidas ravida tsüstiiti - ainult arst teab pärast uuringut, mis pole sugugi ametlik, kindlasti.\nFakt on see, et põletik võib olla spetsiifiline: klamüüdia või põhjustatud mükoplasmast, ureaplasmast, gonokokist. Sellisel juhul võib tsüstiidi raviks vaja minna spetsiaalseid ravimeid.\nTsüstiidi ravi: peamised komponendid Ükskõik kui tähtsusetu see hetk ka ei tundu, pole põiepõletiku tõhusaks raviks dieedist hoidumist võimalik. Dieedi eesmärk on haigele elundile õrnate tingimuste loomine.\nNii nagu üritame varjata, kaitsta haiget inimest müra ja tarbetu ärevuse eest, on sama lugu ka põiega: hoolitsege selle eest, ärge ärritage tsüstiidi ravi naistel vürtsika ja marineeritud toiduga, alkoholiga. Kuid peaksite jooma rohkem kui tavaliselt: mida rohkem juua, seda rohkem eritub uriini, mis tähendab, et patogeensed mikroorganismid pestakse intensiivsemalt välja ja uriin lahjeneb lahjendatud uriin ärritab vähem põiepõletikku.\nMilliste murede puhul on abiks proktoloog? Confido Meditsiinikeskus -\nNitrofurantoiin pole nii mugav: seda tuleb nädala jooksul võtta 4 korda päevas. Ravim on efektiivne, sellel on väike protsent kõrvaltoimeid, kuid sellel on piirangud: see on vastunäidustatud raskete neeruhaiguste ja raseduse ajal. Tsiprofloksatsiini tuleb võtta kaks korda päevas, ravi kestus on antibiootikumide jaoks tsüstiidi ravi naistel vähemalt päeva.\nTaimsed ravimid on eriti olulised tsüstiidi raviks raseduse ajal, kui nad üritavad kõigest jõust keemiliste ühendite kasutamist vältida. Esmaabi tsüstiidi korral kodus Kuidas tsüstiiti ära tunda Tsüstiidi põhjus on kontakt E. Sealt liiguvad nad kergesti ureetrasse ja tõusevad põie. Põletikulise protsessi arengut soodustavad hüpotermia, hormonaalsed ja kroonilised haigused, ebakvaliteetne intiimhügieen, kesknärvisüsteemi talitlushäired. Seda haigust tsüstiidi ravi naistel asjaolu, et selle sümptomid ilmnevad järsult, ägedas vormis.\nPatsient peaks minema voodisse ja kandma alakõhule sooja soojenduspadja. Spasmi leevendamiseks peate tsüstiidi ravi naistel spasmolüütilise tableti - No-shpy, Drotaverin, Spazmalgon või Papaverine. Termilised protseduurid Kuni täpse diagnoosi selgitamiseni tsüstiidi esimeste sümptomite korral on termoprotseduuridena soovitatav kasutada ainult soojad jalavannid.\nVesi peaks olema soe, mugav temperatuur mitte kuum. Jalavannid stimuleerivad vereringet, tsüstiidi ravi naistel vere ümberjaotumist kehas. Protseduuri tulemus - valulikud krambid alakõhus lakkavad mõne tunni pärast. Tsüstiidi kiireloomuline ravi naistel kodus Põie normaalse funktsioneerimise ajal eemaldatakse patogeensed mikroobid loomulikult. Need pestakse lihtsalt seintelt uriiniga.\nJa koos põletikuga tekib uriini stagnatsioon ja patogeensed tsüstiidi ravi naistel hakkavad aktiivselt paljunema. Haiguse varajastes staadiumides on vaja taastada põie isepuhastumise protsess. See aitab kaasa tsüstiidi ilmingute järkjärgulisele leevendamisele, põletiku leevendamisele ja takistab komplikatsioonide arengut. Joo palju vedelikke.\nEsimeste sümptomite ilmnemisel peate jooma palju vedelikke. Seejärel toimub haigustekitajatest puhastamine koos uriiniga mehaaniliselt. Joogirežiim sisaldab vedeliku kasutamist piiramatus koguses - mahlad, puuviljajoogid, kompotid, puuviljateed, sidrunivesi ja lihtsalt puhas vesi.\nIntiimhügieeni kvaliteetne järgimine. Seebi asemel on parem kasutada pH-ga neutraalseid geele või piimhapet. Terapeutiline dieet.\nJätke dieedist välja soolane, vürtsikas, rasvane ja alkohol. Sellised tooted ärritavad põie limaskesta ja provotseerivad põletikulise protsessi edasist arengut. Arstid nimetavad jõhvikaid looduslikuks antibiootikumiks. See on üks kõige tõhusamaid koduseid ravimeid tsüstiidi vastu. See metsamarja peatab kiiresti põletikulise valu kõhu vasakul ja eemaldab järk-järgult kõik tsüstiidi nähud.\nJõhvikad sisaldavad proantotsüanidiine - aineid, mida maos ei seedita. Nad sisenevad põisesse puhtal kujul ja peatavad bakterite leviku, takistades neil põie seintele kinnitumist. Samuti sisaldavad jõhvikad bensoehapet ja fenoole, mis loovad ebasoodsad tingimused patogeensete organismide paljunemiseks. Päevas peate väikeste portsjonitena jooma 1,5 klaasi looduslikku jõhvikamahla või puuviljajooki. Tsüstiidi rahvapärane ravim on söögisooda, mida leidub alati köögis.\nSoodat kasutatakse jookide valmistamiseks ja douchimiseks. Hädaabina lahustatakse supilusikatäis soodat klaasis soojas vees.\nStop tsüstiidi suspensioon osta


Riik toetab 30 teadmusmahukat arendusprojekti 19,4 miljoni euroga - EASi ja KredExi ühendasutus\nEASi rakendusuuringute programmi (RUP) teises voorus said toetust 30 projekti kogusummas 19,4 miljoni eurot. Toetussumma jaotus väga erinevatest tegevusvaldkondadest projektide vahel alates biotehnoloogiast ja meditsiinist kuni õhusõidukite nutika interjööri ja innovaatilise posti- ja pagasiskännerini.\nEttevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul toetab rakendusuuringute programm ettevõtteid teadmusmahuka arendustöö käimalükkamisel, nõustamisel, rahastamisel ja sobivate koostööpartnerite leidmisel. „Läbi rakendusuuringute programmi aitab riik Eesti ettevõtetel välja töötada uusi nutikaid ja tehnoloogiamahukaid tooteid ning teenuseid, mis loovad kõrge lisandväärtusega töökohti ja tõstavad Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet ning atraktiivsust,” ütles Sutt.\nMinistri sõnul on positiivne, et kvaliteetsetetest teadusarendusprojektidest on programmis nii-öelda järjekord ukse taga. “Eestis tehakse suurepäraseid teadusarendusprojekte olgu selleks siis isesõitvad autod, biomeditsiin, jäätmete ja põlevkivi tuha taaskäitlus, küberturbe lahendused või 3D prinditud ortoosid,” lisas Sutt.\nEASi rakendusuuringute programmi juhi Madis Raukase sõnul oli kandideerimine programmi teise taotlusvooru aktiivsem kui esimesel korral. Samuti oli teises voorus suurem osakaal projektidel, mida viiakse ellu koostöös teadus- ja arendusasutustega.\n„Kuigi kõige rohkem oli biotehnoloogia ja tervise valdkonnaga seotud projekte, siis taotlejate läbilõige oli siiski väga mitmekesine. Näiteks alustab ettevõte Genecode uuringutega, et luua uudne raviviis Parkinsoni tõve progresseerumise aeglustamiseks,“ rääkis Raukas ning tõi teise näitena välja Eesti Energia ja Enefit Outotec Technology, kes arendavad lahendust, mis võimaldaks kütuseks ümber käidelda kõige problemaatilisemaid jäätmeplastikuid.\n„Mitmekesisus väljendus ka selles, et toetuse saanute seas oli nii pikaaegseid kui alustavaid ettevõtteid, nii Eesti kui ka osaliselt väliskapitalil põhinevaid ettevõtteid, nii neid, kes olid juba eelnevalt teinud teaduskoostööd kui ka neid, kes tegid seda esmakordselt,“ selgitas Raukas.\nProgrammis on väga oluline roll ka nõustamisel. Programmi esimese pooleteise tegutsemisaasta jooksul pöördus EASi poole arendusplaanide nõustamiseks üle 200 ettevõtte. Suurema osa neist moodustavad juba tegutsevad töötleva tööstuse ja IKT sektori ettevõtted, kuid oluline osa on ka alustavatel ettevõtetel ja idufirmadel. Näiteks aitavad EASi eksperdid ettevõtjal oma arendusideed vastu turutrende peegeldada ning vajadusel leida sobiv teadus- ja arendustegevuse teenuse pakkuja.\nRUPi projekte hindavad sõltumatud eriala tehnoloogia- ja majanduseksperdid. Hindamiskomisjonis löövad kaasa mitmed tunnustatud ettevõtjad, kellel kõigil on pikaajaline ettevõttes tehtavate rakendusuuringute ja selle tulemusena tekkinud toodete ja teenuste turule viimise kogemus.\nKandideerimine rakendusuuringute programmi järgmisesse vooru avaneb veebruaris, eelnõustamine toimub jooksvalt koguaeg.\nRakendusuuring on esmakordne uuring uue teadmise saamiseks, millele on leitud praktiline rakendus ning mida kasutatakse ärilisel eesmärgil. Projekti võib teha ettevõttesiseselt või kaasata teadus- ja arendustegevuse partner Eestist või välismaalt.\nRakendusuuringute programmis toetuse saanud projekte rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi ning liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.\nÜlevaade RUPi II voorus rahastatud projektidest: Rahastatud projektid.xlsx (eas.ee).\nEAS ja KredEx ühinesid juriidiliselt 4. jaanuaril. Sellega algas üleminekufaas, mille käigus luuakse ühendasutusele uus struktuur ja bränd. Seniks jätkub teenuste pakkumine olemasolevate kaubamärkide ehk EASi ja KredExi alt. Sisuline ühinemine viiakse lõpule 2022. aasta jooksul


Mees, kes käib regulaarselt stripiklubides: ma vaatan, räägin, maksan, kuid ei puuduta. Mis mõttes ma petan? - DELFI Naistekas\nMees, kes käib regulaarselt stripiklubides: ma vaatan, räägin, maksan, kuid ei puuduta. Mis mõttes ma petan?\nKuidas defineerida petmist tänapäeva maailmas?\n„Kas sa oled viimase kaheteistkümne kuu jooksul olnud vahekorras kellegi teisega peale oma abikaasa?” Kui truudusetust saaks määratleda nii lihtsalt, et vastad sellele küsimusele ei või jah, oleks minu töö palju kergem. Kõik need valusad vaidlused, mida minuga jagatakse, tuletavad mulle päevast päeva meelde, et kuigi jah, mõned patustamise vormid on tõepoolest ühemõttelised, on piiridest üleastumine üldiselt sama sogane vesi nagu kogu seksuaalsuse maailm.\nElias on abielus Lindaga. Mees on teinud naisele ettepaneku, et nad peaksid nõu asjatundjaga. Nad on sügavalt eri meelt selles, kuidas peaks petmist tõlgendama. Elias käib regulaarselt stripiklubides ning teatab enda kaitseks nii: „Ma vaatan, räägin, maksan, kuid ei puuduta. Mis mõttes ma petan?” Enda meelest on Elias täiesti truu. Linda aga arvab teisiti ning ajab mehe magamistoast välja diivanile.\nAshlee avastas hiljuti, et tema tüdruksõber Lisa on mõnikord kohtunud ja seksinud endise poiss-sõbra Tomiga. „Ta ütleb, et seda ei saa pidada petmiseks, sest Tom on kutt! Aga minu meelest muudab see kogu loo veel halvemaks. Mitte ainult see, et ta teeb seda minu eest salaja, aga ta ka saab midagi, mida mina ei saa talle pakkuda. Kas ma olen tal lihtsalt nagu lesbifaas?”\nShannon tunneb, et tema poiss-sõber Corbin on ta reetnud, kuna ta avastas, et mees ostis hiljuti paki kondoome. Nemad kondoome ei vaja, sest nad proovivad lapseootele jääda. „Ma ei teinud midagi!” protestib Corbin. „See oli lihtsalt idee! Kas sa tahad nüüd nuhkida mu mõtetes samamoodi nagu mu telefonis?” „Kondoomide ostmine ei ole minu meelest mingi idee!” annab Shannon vastu. Nojah, aga kas see on truudusetus?\nÜhe naise pulmade-eelne seksiseiklus: hääletasin Pärnust Tallinnasse ja tee peal tegime kolme kutiga ühe lühikese peatuse... (178) 31.08.2019\nEttevaatust! 12 märki, mis vihjavad, et su kaaslane petab sind (15) 30.08.2019\nJa kuidas suhtuda pornosse? Enamik inimesi oleks ühel nõul selles, et Playboy vana number madratsi all ei lähe reetmisena arvesse, aga kui me vahetame trükiajakirjad monitoride vastu, võivad piirid pisut uduseks muutuda. Paljude meeste meelest langeb porno vaatamine samasse kategooriasse masturbeerimisega — mõned väidavad isegi uhkusega, et see aitab neil vältida petmist. Naised ei kipu sellesse päris samamoodi suhtuma. Tõsi, Violet arvas alati, et ta on porno suhtes üsna vabameelne ja avatud. Nii et kui ta astus Jaredi töötuppa ning avastas mehe monitorilt iharalt hingeldavat blondiini vaatamas, pööritas ta lihtsalt silmi ja tegi nalja, et mees peaks endale mõne uue hobi otsima. Aga kui blondiin küsis: „Jared, kus sa läksid? Kas sa jõudsid lõppu?”, sai Violet aru, et mees kasutas Skype’i. „Kõige hullem on see, et ta püüab mind veenda, et see ei ole petmine,” räägib Violet mulle. „Ta nimetab seda isikupärastatud pornograafiaks.”\nPidevalt ühendatud ja võrgustatud ajastul on meil ka lõputult võimalusi flirtida. Tänapäeval kasutab 68 protsenti ameeriklastest nutitelefoni. Nagu koomik Aziz Ansari on teravmeelselt märkinud, tähendab see, et „sa kannad taskus 24/7 vallaliste baari”. Kuid asi ei piirdu vallalistega. Abielus inimeste jaoks on oma veebisaidid, näiteks kurikuulus AshleyMadison.com. Internet demokratiseerib kõike ning pakub meile kõigile ligipääsu oma keelatud ihadele.\nSelleks, et üle aisa lüüa, pole enam vaja isegi kodust lahkuda. Kõrvalsuhtega saab tegeleda isegi sel ajal, kui lamad oma partneri kõrval voodis. Minu patsient Joachim võttis oma mehe Deani kaissu ning märkas, et too vahetas samal ajal mingi teise kutiga Manhuntis sõnumeid. Kit ja tema tüdruksõber Jodi istusid koos diivanil ja vaatasid telekat, kui äkki kuulis mees Jodi telefonist tuttavat häält — siuhti! „Ta ütleb, et tegi seda lihtsalt uudishimust, et see on nagu mäng ja et ta ei tee sellel pinnal midagi,” räägib Kit mulle. „Aga me ju leppisime kokku, et kustutame mõlemad Tinderi ära, see kuulus nagu meie suhtesse astumise juurde!”\nNagu meie seast lahkunud psühholoog Al Cooper tabavalt märkis, on internet muutnud seksi „leitavaks, kättesaadavaks ja anonüümseks”. Kõik need märksõnad sobivad sama hästi ka truudusetuse kohta, kuid ma lisaksin veel ühe sõna: „ebaselge”. Enam ei pruugi vahetada suudlusi, vaid võib saata teineteisele riistapilte; tunnike motellitoas on asendunud hilisõhtuse Snapchati-sessiooniga; salajase lõunasöögi asemele on tulnud salajane Facebooki-konto. Kuidas me siis peaksime teadma, mis on petmine ja mis mitte? Kõigi nende varjatud tegevuste miiniväljal tuleb meil hoolikalt järele mõelda, kuidas me truudusetust digitaalajastul mõtestame ja sõnastame.\nKes tohib tõmmata piirid?\nAbielurikkumist määratleda on ühtaegu üsna lihtne ja üsna keeruline. Tänapäeva lääne ühiskonnas ei dikteeri paarisuhete kõlbelisi põhimõtteid enam religiooni autoriteedid. Truudusetuse definitsioon ei kuulu enam paavstile, vaid inimestele endile. See tähendab rohkem vabadust, aga ka rohkem ebakindlust. Paarid peavad sõlmima oma kokkulepped ise.\nKui inimene tõstab käe ja tunnistab: „Ma petsin”, ei hakka ilmselt keegi selle tõlgendamise üle vaidlema. Kui sa tabad oma partneri teise inimesega voodis või avastad mitu aastat kestnud kaksikelu tähistanud e-kirjade rodu, on asi jälle päris ilmselge. Aga kui üks partner otsustab, et teise käitumine tähendab reetmist, ning teine reageerib lausetega „See pole see, mida sa arvad” või „See ei tähendanud midagi” või „See ei ole petmine”, siis oleme astunud märksa soisemale pinnale. Ülesanne tõmmata süütegude piirid ning tõlgendada nende tähendust ja tähtsust langeb tavaliselt sellele osapoolele, kes tunneb end reedetuna. Kas see, kui keegi on saanud haiget, annab talle õiguse nõuda määratlemine ainult endale?\nÜks asi on selge: tänapäeval sisaldavad kõik truudusetuse iseloomustused arusaama, et murtud on kahe üksikisiku vahelist kokkulepet. Enam pole tegu jumala vastu patustamise, perekondliku liidu rikkumise, sugupuu sogaseks muutmise ega varanduse või päranduse hajutamisega. Tänapäeval on reetmise keskmeks see, et kokkulepet on rikutud, usaldus kaotatud. Me ootame, et partner käituks vastavalt sellele, mida me oleme koos eeldanud, ja samale pinnale rajame ka selle, kuidas me ise käitume. See ei tähenda, et mingi teatud seksuaalne või emotsionaalne käitumine väljendaks tingimata reetmist; pigem väljendab seda asjaolu, et selline käitumine ei kuulu paari omavahelisse kokkuleppesse. Kõlab ju üsna mõistlikult. Probleem peitub paraku selles, et enamik meist ei aruta selliseid kokkuleppeid selgesõnaliselt läbi. Üleüldse on vist väike liialdus neid asju kokkulepeteks nimetada.\nMõned paarid räägivad omavahel läbi, mida täpselt suhtes olemine nende jaoks tähendab, aga enamasti kasutatakse katse ja eksituse meetodit. Iga suhe on nagu vaikivatest reeglitest ja rollidest koosnev lapitekk, mida me asume esimesel kohtingul kokku õmblema. Me hakkame joonistama piire — mida võib teha ja mida mitte. Mina, sina ja meie. Kas me käime ka eraldi väljas või teeme kõiki asju koos? Kas meil on ühine rahakott? Kas me peame minema igale perekondlikule kokkusaamisele?\nNüüd, kui me oleme koos, vaatame üle sõprussuhted ja otsustame, kui olulised need peaksid olema. Lahendame ka endiste kallimate küsimuse — kas me oleme nendest teadlikud, kas me räägime nendest, kas me säilitame nende pilte telefonis, kas me jääme nendega Facebookis sõbraks? Just selliste väliste suhete pealt näeme kõige paremini, mis on meile paarisuhtes lubatud, ilma et partner närvi läheks. „Sa pole mulle kunagi öelnud, et sa ikka veel suhtled selle keskkooliaegse tüdrukuga!” „Me oleme kümme ööd koos veetnud, aga ma näen, et sul on Hinge’i konto ikka veel alles.” „Ma saan aru, et ta on su parim sõber ja sa tunned teda lasteaiast saadik, aga kas sa tõesti pead talle meie kohta kõike rääkima?”\nJust niimoodi märgistame raja, mis tähistab seda, kuidas me oleme eraldi ja kuidas oleme koos, ning visandame suhte mõttelise lepingu. Sageli juhtub aga nii, et üks partner paneb oma hinge arhiivikappi selle lepingu ühe versiooni ja teine partner hoopis teistsuguse.\nSelle reegli erandiks on mõnikord geipaarid. Kuna geid on nii kaua elanud väljaspool ühiskonna standardseid norme ja võidelnud vapralt seksuaalse enesemääratlemise eest, on nad vägagi teadlikud seksuaalsete piirangute hinnast ega soovi ennast eriti kammitseda lasta. Geid räägivad monogaamia võimaluse märksa tõenäolisemalt partneriga läbi ega eelda seda vaikimisi. Samamoodi katsetavad mõned heteropaarid — keda on küll vähe, kuid aina rohkem — vastastikusel kokkuleppel põhineva mitte- monogaamse suhte erinevaid vorme, mis tähendab, et piirid on paindlikumad ja neid ka väljendatakse selgemini. See ei tähenda, et need paarid oleksid immuunsed reetmise piinade vastu, kuid tõenäoliselt on nad rohkem ühel meelel selles, mis on petmine ja mis mitte.\nNeile, kes armastust idealiseerivad, võib siiski tunduda, et juba ainuüksi monogaamiast otsesõnu kõnelemine seaks kahtluse alla selle endastmõistetavaks peetud erakordsuse, mis moodustab iga romantilise unistuse keskme. Me usume, et kui oleme kord leidnud „selle õige”, siis ei peaks me enam kunagi kedagi teist vajama, ihaldama ega sooja pilguga vaatama. Sellest tulenebki asjaolu, et meie üürilepingud on palju üksikasjalikumad kui meie suhteid puudutavad kokkulepped. Paljude paaride jaoks ulatub kogu arutelu ainult ühe lauseni: „Kui sa vahele jääd, löön su maha.”\nSeksikate sõnumite saatmine: teeme selgeks, kuidas seda ikka õigesti teha ja toome näiteid,...\nMees tunnistab: olen kahel korral alustanud suhet naisega, kes suhtleb oma eksiga. Mõlemal...


Peakomplektide tööstus on üha enam kasvanud, eriti traadita ühenduse võimalus, mis võimaldab kasutajatel liikuda palju rohkem. Eile seda Jaybird – mille Logitech omandas eelmise aasta aprillis – teatas kaks …\nAirPods juhtis traadita peakomplektide turgu 2018. aasta lõpuks\nSeda AirPodid on müügiedu, pole kahtlust. Oleme isegi mitu korda kommenteerinud Apple’i juhtmeta kõrvaklappide positiivseid tulemusi turul, mis eelmise aasta lõpus palju ei erinenud: Counterpoint Researchi hiljutiste uuringute kohaselt …\nKuigi traadita laadimine on olnud pikka aega olemas, sai see tõesti suure tõuke, kui Apple’i 2017. aasta iPhone’i koosseis, sealhulgas iPhone 8, iPhone 8 Plus ja iPhone X, hakkas …\nParim traadita laadija: 10 nutitelefonide juhtmeta laadimisplokki\nKeegi ei meeldi juhtmete puudutamisest! Isegi kui seadmete vaheliste kaablite kõrvaldamiseks on saadaval mõni tehnoloogia, pole näiteks Wi-Fi teie seadme laadimisel abiks. Siis astus lavale traadita laadimine, mis võimaldas …\nSamsungi uusim duo Galaxy S9 ja S9 Plus on liikunud mitmel turul ja tellinud mujalt. Kui olete ostnud uue läikiva Galaxy S9 ja kavatsete osta selle seadme jaoks mõned …\nGoogle tõi välja Nexus 5 kaitseraua, kaane ja traadita laadija\nSee on uus Nexuse liini traadita laadija, mis kuulutati välja samaaegselt Nexus 5-ga ja mida saab kasutada ka Nexus 7 tahvelarvuti laadimiseks. Seadet müüakse USA-s Google Play poe kaudu. …\nUuringute kohaselt on traadita seadmete ja haiguste, nagu vähk, tekkimise vahel seos\nRaadiosagedust kiirgavate seadmete kiirgus põhjustab rakkudes metaboolset tasakaalustamatust, mis võib põhjustada mitmeid terviseprobleeme, sealhulgas vähi arengut. Need on selles valdkonnas välja töötatud ja publikatsioonis Electromagnetic Biology & Medicine avaldatud …\nSadade elektriarvestite ühendamine traadita võrgu kaudu saab reaalsuseks\nSelle MTGrid (nutitelefoni jaoks mõeldud mitme tehnoloogiaga sidetaristu) nimelise projekti peamine eesmärk on välja töötada kommunikatsioonilahendus, mis võimaldab võrguoperaatoritel arukaid elektriarvesteid jälgida ja juhtida. INESC TEC (arvutisüsteemide ja inseneriteaduste …\nGoogle Play hakkas Nexus 4 traadita laadijat müüma\nGoogle Play on lõpuks hakanud müüma oma kauaoodatud traadita laadijat Nexus 4 seadmetele. Maksumus 59,99 dollarit eeldab otsingumootor tellimuste saatmist nädala jooksul. „Laadige Nexus 4 juhtmeta selle induktiivse Qi-laadijaga. …\nIOS 11.2 7,5 W traadita laadimise test\nEsimesed ühilduvad uued iPhone 8 ja X induktsioonlaadimine Qi standard, turul laialt levinud. Kuid midagi polnud veel käivitamiseks valmis, mistõttu Apple piiras seadme poolt neelduvat võimsust esialgu lubadusega, et …\nRockstari konsortsiumiks kutsutud kontsern, kuhu kuuluvad ka BlackBerry, Ericsson ja Sony, on Bloombergi teatel pidanud läbirääkimisi potentsiaalsete sidusrühmadega. Kõnealused patendid käsitlevad enamasti traadita tehnoloogiat, millest kontsern ei saaks kolmandatele …\nTeadlased saavutasid traadita võrgu kaudu kiiruse 100Gbps\nIga päev töötab sadu teadlasi kogu maailmas, et tänapäeva tehnoloogia saaks võimalikult kiiresti “vananeda”. Saksa uurimisrühm suutis traadita võrgu kaudu saavutada kiiruse 100Gbps. Väärtused on nende sõnul rekordid. Kiirus …


Isikunäitus Jaani kiriku galeriis - Eesti Kirik\nIsikunäitus Jaani kiriku galeriis\n10.05.2019 | Erkki Juhandi | Rubriik: Teated\nAime Kuulbusch isikunäitus „Hommage“ on Tallinna Jaani kiriku galeriis avatud 5. juunini.\nSkulptor Aime Kuulbschi isikunäitus on omamoodi tagasivaade aastate jooksul tehtud töödele, kipsis ja pronksivalus teostatud portreedele ja büstidele. Käesoleva näituse tarvis on kunstnik teinud juba valminud portreedest kipsmaskid ja taasesitleb oma modelleeritud loomingut uues võtmes. Kipsportreed on valminud 2019. aastal Jaani kiriku galerii näituse tarvis. Vaataja tunneb neis ära tuntud kultuuritegelasi nagu Juhan Viiding, Juta Lehiste, Tiit Pääsuke, Malle Leis jt.\nEsmakohtumisel meile võõra inimesega saame mulje teisest inimesest just näo järgi, see esmane kogemus ei pruugi kesta, kuid annab siiski arusaama inimesest, kellega on tegu. Kui skulptor kohtub modelliga, siis on vaja hoopis enam kui juhuslikult suunatud pilk ja hetkeline emotsioon. Tuleb ju peensusteni mõista nii välimust kui inimese iseloomu ning oma käte kaudu vormida teos, mis annab edasi portreteeritava näo isikupära ja talle ainuomase äratuntava isiksuse olemuse. Prantsuskeelne sõna „hommage“ tähendab nii austusavaldust kui lugupidamist ja see ei ole juhuslikult näituse pealkirjaks.\nÕieti on see kunstnikupoolne austusavaldus oma modellidele, kellest paljud on kunstniku sõbrad ja tema kaasaegsed, kuid kindlasti ka austav tagasivaade kunstniku enda pikaajalisele loomingule ja selle uuestisünnile näitusel esitletavate teoste kaudu. Aime Kuulbuschi modellid on pühendanud kunstnikule oma aega ja usaldanud teda kui professionaalset skulptorit, nüüd on aga skulptor taaskord austanud oma modelle ja seeläbi loonud portreteeritavatest taas uued teosed, mis on omamoodi manifest Aime Kuulbuschi loomingu ajateljel.\nAime Kuulbusch kirjutab: „Näitust kavandades ja planeerides viisid mõtisklused elust ja loomingust mind millegipärast meenutama möödunud aegu ja inimesi, kellest olen portree modelleerinud. Kõik nad olid olnud nõus panustama oma aega selleks, et mina saaksin oma tööd teha. Nad on mind usaldanud tegema midagi, mille tulemus ei tarvitse isegi meeldida. Olen neile kõigile siiani tänulik. Hommage siin, selle näituse pealkirjana tähendab austusavaldust portreteeritavale, modellile. Mõtiskluste tulemusena tekkis idee, mis vormistus selliseks näituseks. Selles on muidugi nostalgiat ja see on minu tänuavaldus.“\nNäitusel portreteeritavad moodustavad vaatajale omamoodi kultuuriloolise kaasteeliste koguduse, mis sümboliseerib nii kunstniku kui portreteeritavate isiksuste elu ajalikkust kui ajatust kunstniku loomingus.\nAime Kuulbusch (s 1942) on esinenud näitustel alates 1969. aastast, Eesti Kunstnike Liidu liige alates 1974. aastast. Käesolev näitus on tema viieteistkümnes personaalnäitus.\nEelmine: Johann Voldemar Jannseni 200. sünniaastapäeva tähistamine Tartus\nJärgmine: Registreerimine on alanud!\nEELK UI 75: missioon eile, täna, homme - 05.05.2021\nVastuvõtust pastoraalseminari - 05.05.2021\nKuulutusnädal Hageri kirikus - 05.05.2021\nEELK Hargla Kogudus kogub annetusi Hargla kiriku akende restaureerimiseks - 05.05.2021\nJaani kirikus avati Juss Piho isikunäitus - 05.05.2021


Vaba Eesti Sõna - Pühapäevasel laulu- ja tantsupeo rongkäigul osaleb ligi 39 000 peolist\nXII noortepeo rongkäik koosneb 15 maakonna, kolme linna ja rongkäigu pea allkolonnist. Kogunemisala on Vabaduse väljakul, Kaarli puiesteel ja nendega külgnevatel tänavatel. Rongkäigu maakondlikud kolonnid liiguvad tähestikulises järjekorras, alustades Hiiumaast. Rongkäigu lõpus on Harjumaa ja Tallinn.\nNoored muusikud 2011. a. noorte laulu- ja tantsupeo rongkäigus. Foto: ERR\nPidulised kõnnivad marsruudil Vabaduse väljak – Pärnu mnt – Narva mnt – Pirita tee – lauluväljak.\n30. juunil ja 1. juulil toimuval kolmel tantsupeo etendusel toovad 585 tantsu- ja võimlemisrühma ligi 8 500 tantsijaga pealtvaatajateni iidsele Koidu ja Hämariku legendile tugineva loo põlvest põlve edasi pärandatava kullakera hoidjatest.\n“Kui suurtel tantsupidudel näeb rohkem rahvusmustritest pärit elemente, siis noortepidudel klassikalisi pilte. Lisaks aastaaegade tunnustele joonistatakse väljakule ka peo logoelemente nagu minu juured või minu maa. Nüüd tehaksegi viimased pingutused, et kõik kujundid elava muusika saatel ilusti kokku jookseks,” rääkis tantsutoimetaja Kadri Tiis.\nPeonädalal on linnas tuhandeid noori lauljaid ja tantsijaid, kellest paljud ei ole harjunud nii intensiivse liikluse ja suure inimeste hulgaga. Tavapärasest enam on nii proovipäevadel, rongkäigu ajal, aga ka laulu- ja tantsupeo toimumiskohtades väljas korrakaitsjaid.\nKõige rohkem on Laurasid ja Rasmuseid\nKeskmine osaleja on tänavusel noorte laulu- ja tantsupeol 14,3-aastane. Enim on aga osalejate seas üheksa- ja kümne-aastaseid lapsi, kokku vastavalt 3985 ja 3962. Oma sünnipäeva tähistab peonädalal 337 peolist.