Eramajas küttesüsteemi surve - õppida kontrollima ja reguleerida - Kaminad 2021\nTänaseks muutuvad üksikute gaasikatlad üsna populaarseks. Ja seda enam, et üha rohkem inimesi peavad teadma, milline peaks tööruum eramajas küttesüsteemis olema. Sellega sõltub mitte ainult mikrokliima, vaid ka ohutus, samuti seadmete vastupidavus, mis on üsna kallis.\nEramu või autonoomse küttesüsteemiga korteri omanikud peavad teadma mõningaid põhikontseptsioone:\n1. Rõhk on näidatud atmosfäärides, baarides või megaapaskalites.\n2. Võrgul on staatiline rõhk, mis loob vee või teise jahutusvedeliku. Selline surve on olemas ka siis, kui katla ei tööta.\n3. Jõu, mis liigub voolu läbi kütteringi, loob dünaamilise rõhu. See omakorda mõjutab võrgu kõiki elemente seestpoolt.\n4. Maksimaalse lubatud rõhu mõiste on olemas. Kui rõhk on liiga kõrge, võib tekkida hädaolukord.\n5. Katla sees olev radiaator on survetõrje kõige haavatavam osa. Sõltuvalt mudelist on see võimeline taluma umbes kolm atmosfääri. Torud ja patareid on vähem hõre ja suudavad toime tulla palju suurema jõudlusega. Kuid palju sõltub materjalist, millest need on tehtud. Seepärast küsige eelnevalt, millised akumaterjalid sobivad teile.\nMis on täpselt töörõhk? Teine oluline asi mõista. Selle indikaatori mõjutab otseselt torujuhtme pikkus, hoone põrandate arv ja süsteemis asuvate radiaatorite arv. Seetõttu tuleks selle väärtus arvutada ka projekti etapis, võttes arvesse seadmete ja materjalide kõiki omadusi.\nKahe kolme korruselise maja puhul on optimaalne näitaja 1,5-2 atmosfääri. Kõrgema korruselise korpuse puhul on töörõhk 2-4 atmosfääri vastuvõetav, kuid on soovitav paigaldada täiendavaid manomeetreid põrandatele, et indikaatoreid jälgida.\nEramajades kasutatavad iseseisvad küttesüsteemid on kahte tüüpi:\navatud, kui see paisub läbi õhuga laienemispaagi, ja vesi ringleb läbi loodusliku konvektsiooni: see soojeneb, tõuseb, jahtub, langeb\nsuletud, kui süsteem on atmosfääri eraldatud ja selle sees olev vesi surub spetsiaalse pumba.\nSüsteemi avamine töötas korralikult, boil paigaldatakse madalaimal võimalikul kohal ja paisupaak - ülaosas. Torude läbimõõt katla väljundist on laiem, juba sissepääsu juures. See süsteem sobib väikesteks ühekorrusteks majadeks.\nKõige sagedamini kasutatakse teist võimalust. Väikestes maja suletud süsteemides olev rõhk peaks jääma ka 1,5-2 atmosfääri piiresse, piisab sellest, kui kontuur ei ole liiga pikk ja ei ole varustatud suure hulga radiaatoritega. Majas on suur hulk kortereid või suur hulk ruume, kus saab paigaldada täiendava pumba.\nPange tähele, et kui süsteem on algselt täidetud külma jahutusvedelikuga, siseneb tõenäoliselt õhk. Pärast selle eemaldamist langeb esialgne rõhk, see on loomulik. Seetõttu tuleb seda uuesti tõsta, lisades vett, kuid mitte veidi töömärgini. Pärast kuumutamist tõuseb rõhk füüsika seaduste järgi.\nPump on selle süsteemi peamine eelis. Selle võimsus võimaldab teil torujuhet nii kaua, kui soovite ja radiaatorite arv on vajalik. Sellisel juhul saab neid ühendada järjestikku või paralleelselt. Teine võimalus on eelistatav, kuna see loob väiksema koormuse katlale.\nMugav suletud süsteem ja väljaspool hooaega, sest pumba olemasolu võimaldab teil minimaalset soojust seadistada.\nNüüd, kui teate, kui suurt rõhku küttesüsteemis peaks olema, peate õppima seda katsetama. Kõik kaasaegsed katlad on tingimata varustatud kõige sagedamini manomeetriga, millel on nool, mis näitab süsteemi rõhu taset. Sellised seadmed on mugavamad kui elektroonilised, kuna need ei vaja täiendavat toiteallikat.\nKuid üks mõõtepunkt pole piisav. Täiendavad manomeetrid vastavalt tehnilistele eeskirjadele tuleks asetada katla sisendisse ja väljalaskeava, süsteemi kõige ülemisest ja alumisest osast, enne ja pärast pumpa. Ärge sekkuge lisamõõdikutele ja hargnevate torude kohtadele. Koos võimaldavad teil analüüsida ja paremini olukorda kontrollida. Kuid ise mõõteriistad kinnitavad seda asjaolu, kuid mingil viisil ei mõjuta seda, mis selles ringis toimub. Samuti tuleb neid aeg-ajalt kontrollida töökindluse ja täpsuse eest.\nKontrollides manomeetrit aeg-ajalt, võite märgata, et rõhk süsteemi sees suureneb. See võib juhtuda mitmel põhjusel:\nsa tõstsid jahutusvedeliku temperatuuri ja see laienes,\nJahutusvedeliku liikumine mingil põhjusel peatus\nVooluahela mis tahes osas on ventiil (ventiil) suletud,\nsüsteemi või õhuliini mehhaaniline ummistumine,\nKatel on pidevalt varustatud lisavett tänu lõdvalt suletud kraanile,\npaigaldamine ei vasta torude läbimõõtude nõuetele (suurem on väljalaskeava juures ja väiksem soojusvaheti sisselaskeava juures);\npumba liigse jõu või puudused. Selle jaotus on täis katastroofse hüdraulika ahelaga.\nSeetõttu on vaja välja selgitada, millised ülaltoodud põhjused põhjustasid töönormide rikkumise ja selle kõrvaldamise. Kuid juhtub, et süsteem töötas kuud edukalt ja äkki oli järsk hüppamine ja manomeetri nõel läks punaseks, hädaolukorras. Selline olukord võib põhjustada paagi jahutusvedeliku keetmist, nii et peate kütusekogust vähendama nii kiiresti kui võimalik.\nKaasaegsed individuaalsed kütteseadmed on varustatud kohustusliku paisumahuga. See on tihendatud kaks sektsiooni, mille sees on kummist vahesein. Ühes kambris on kuumutatud jahutusvedelik, teises on õhk. Neil juhtudel, kui vee ülekuumenemine ja surve hakkab suurenema, nihutatakse paisupaagi vaheseina, suurendades veekamba mahtu ja kompenseerides vahe.\nKatla keemis- või kriitilise hüppe korral on ette nähtud kohustuslikud vabastusventiilid. Need võivad asuda paisupaagis või torustikus koheselt katla väljalaskeava juures. Hädaolukorras valatakse osa sellest jahutusvedelikust läbi selle klapi kaudu välja, päästes ahel hävitamise eest.\nHästi kavandatud süsteemides on ka möödaviikklapid, mis ummistumise või muu mehaanilise blokeeringu korral avad välja ja käivitavad jahutusvedeliku väikeses ringkonnas. See turvasüsteem kaitseb seadmeid ülekuumenemise ja purunemise eest.\nKas ma pean selgitama, kui oluline on jälgida süsteemi elementide tervist. Kui paisupaagis on väike kogus või rõhk, samuti jahutusvedeliku lekked läbi mikrokihtide, on süsteemis võimalik isegi märkimisväärne rõhulangus.\nKütteringi kõigi elementide sisepinna seisundit mõjutavad vee kvaliteet, mida kasutatakse jahutusvedelikuna. Kui see on tihe, rikas soolad ja mineraalid, mis kuumutamisel moodustavad skaala ja setete, mis aja jooksul kahjustada seadmed ja põhjustada ummistusi süsteemis. Ja need omakorda mõjutavad survet torudes ja radiaatorites.\nEnnetava meetmena on parem kontuuri täita spetsiaalselt ettevalmistatud, soolatud veega. Kui see ei ole võimalik, tuleb katla korrapäraselt puhastada. Andke see töö kogenud professionaalile, kes on hästi kursis kallite seadmete paigutusega. Ta katkestab soojusvaheti ja loputab seda spetsiaalsete reaktiividega.\nSuures koguses setteid võib kogu süsteemi töödelda sarnaselt. Aga ainult tõelised spetsialistid saavad seda tööd teha.\nAutonoomse süsteemi survet järk-järgult või järsult vähendades võib olla kaks peamist põhjust:\nüks või mitu lekke ahelas.\nKatla kahjustused tuleb diagnoosida ja viivitamatult parandada. Survekaotuse põhjuste hulka võivad kuuluda reostus, mikrokretsioonid, kõrge kulumine, tootja puudus ja taas paisupaagi defektid. Iga jaotus on vastavalt kõrvaldatud.\nTihti on rõhu languse põhjus leke. Mõned puudused - ja on ebakvaliteetse kleepumise plastikust või metallist toru vooluringi ja ühendus lahti Radiaatoritesse ja kulunud toru puruneb ja praod kummimembraanil paisupaagi kui jahutusvedeliku langeb ja jääb kambris õhk.\nViimasel juhul on leke ennast võimalik tuvastada: piisab, kui suruda spool, mille kaudu õhk pumbatakse kambrisse. Sügav või voolav seest kinnitab teie olekut.\nTorujuhtmes lekke leidmine, mis tihti peidetud põranda või seinte sees, on üsna raske. Alustuseks on vaja uurida nähtavaid alasid. Pange tähele põrandale, isegi kui see on kuiv, võib kuivatatud veekihid lekkekohtadesse jääda. Sule või rooste hoiused liigestel võib samuti näidata tiheduse kadu.\nKui kontuuride disain võimaldab, on võimalik võrgu üksikud osad välja lülitada, nii et jaotust on lihtsam leida.\nVarjatud gaasijuhtme või visuaalse kontrollimise ebaefektiivsuse korral on vajalik pressimine. Seda on üsna raske sooritada iseseisvalt, sest on vaja nii oskust kui ka erivarustust. Esiteks, soojuskandja tühjendatakse süsteemist, katla ja radiaatorid on isoleeritud, õhk surutakse suruõhu all kompressorisse. Lõpptulemusena peaks võrgu rõhk olema 20 protsenti kõrgem kui töönorm. Selles olekus jäetakse süsteem mitu tundi ja rõhk jälle mõõdetakse. Kui see on langenud, on vaja otsida rõhu vähendamise kohti. Selle tegemiseks saab määritavaid õmblusi määrida seebilahusega, nii et õhk eraldub mullidega. Tõmbab lekkekohti ja iseloomustab heli.\nJaotuse kohad on veelgi tihendatud või asendatud ebaõnnestunud sait uuega.\nKui isegi paar nädalat pärast algust regulaarse hooaja küttesüsteemi rõhk "tantsimine" on vaja, et kontrollida üle kõik probleemid ja tagada tulemuste iga elemendid ohutuks kasutamiseks soojusvaheti:\nõhutusventiil, mille kaudu õhk lahkub jahutusvedelikust\nkaitseklapp, mis leevendab osa veest rõhu hüppamise või keetmise korral (muide on parem kaaluda klapi ühendamist kanalisatsiooniga, sest muidu on põrandal soe vesi)\nSuurte majade jaoks on saadaval kallid, kuid väga "nutikad" masinad, mis võimaldavad olukorda ööpäevaringselt jälgida.\nIgal juhul tasub meenutada, et probleeme küttesüsteemi - see ei ole ainult kaotus mugav mikrokliima peavarju ja materjali kulud, vaid ka turvariski kui kogu hoone ja selle elanike. Niisiis on tähelepanematus siin vastuvõetamatu.\nMiks tõuseb surve küttesüsteemis?\nTöörõhust kõrgema rõhu tõstmine toob kaasa katla tõkke püsiva käivitumise ja üleujutatava vee voolamise läbi kaitseklapi. Selles töörežiimis töötavad kõik süsteemi elemendid koormusega, mis võib põhjustada rikeid rikkeid, mistõttu on vaja lühikese aja jooksul luua süsteemis rõhu all olev põhjus.\nTehke kindlaks, et rõhk ringkonnakohas suureneb manomeetrite abil. Nad näitavad alati ülerõhku - erinevust süsteemi rõhu ja atmosfäärirõhu vahel. Autonoomse kütte töötamise sulgemissüsteemid 1,5-2,5 bar. Avatud küttesüsteemides on hüdrostaatiline pea alati sama ja sõltub taseme erinevusest. Kui võtame katla nullpunkt ja voolutanki kõrgeima punkti, mis on näiteks kõrgusel 10 m, leitakse, et katel töötab rõhul 1 bar (10 meetrit veesammast = 1 atm).\nPaisupaagist tuleneva rõhu suurenemine\nKüttekilbi rõhulangemise põhjused paisupaagi probleemide tõttu:\nPaagi paksus väike. Vesi kuumutatakse temperatuurini 85-90 ° C kuni umbes 4%. Kui valitud on väike paak, kuumutuskamber kuumutamisel laieneb ja paak täidab. Ventilaator läbi ventiili on täiesti tühjenenud. Täiendava kütmise korral ei saa paak enam hüdroenergiat veeauru soojusliku laienemise tõttu - süsteem tõstab survet. Paisupaagi maht peab olema vähemalt 10% kogu jahutusvedeliku kogusest, kui gaasikatel on paigaldatud, ja vähemalt 20%, kui boiler on tahke kütus. Paagi mahtu saab võtta umbes - vastavalt boileri võimsusele: 1 kW jaoks on umbes 15 liitrit vett. Kuid on parem arvutada ühe ahela maht (üle kuumenemispindade);\nTanki kummimembraani kahjustused. Sellisel juhul täidab vesi täis paagi ja manomeetri abil näidatakse süsteemi rõhu langust. Kuid kui avate armeerimisventiili ja lisate vett, siis kui kuumutusvahend soojeneb, muutub küttekontuuri rõhk tunduvalt töörõhust kõrgemaks. Probleemi lahendamiseks tuleb tank välja vahetada, kui membraan on diafragma tüüpi või membraan asendatakse, kui see on balloonitüübiga;\nPaagi paagis olev rõhk on liiga kõrge või liiga madal. Paisupaagi tööprobleemid on üks peamistest põhjustest suru suurendamiseks suletud süsteemis. Kontrollige rõhku ja vajadusel pumba tavalist auto-pumpit. Enne katsetamist tühjendage vesi küttesüsteemist - süsteeminõu nõel peab olema nullmargil. Kui paisupaagil oleval veetorustikul on seiskamisventiil ja äravooluava, siis piisab, kui vett tühjendada ainult paagist. Siis langeb õhk läbi nippeli, mis asetseb veevarustusele vastas. Kui katla töötab rõhul 2 baari, siis peaks pumba manomeeter näitama 1,6 baari. Vajalik on avada veekraan ja lisada paisupaagist väljavoolatava vee maht läbi maniküüri. See reguleerimismeetod töötab nii madalama kui ka ülemise veevarustusega paakidega;\nPaak on kohe pärast tsirkulatsioonipumpa. See toob kaasa asjaolu, et rõhk tõuseb järsult ja peaaegu kohe tühjeneb ja täheldatakse surve hüppeid. Selline olukord võib ahelates põhjustada hüdraulilisi mõjusid. Selle probleemi lahendamiseks suletud küttekontuuris on paisupaak paigaldatud tagasivoolutorule - minimaalse jahutusvedeliku temperatuuril laminaarvoolu tsoonis. Pump lõikub tagumisele paakile, katla ees.\nSuurenenud surve suletud küttesüsteemides\nRõhu suurenemise põhjused, mis on tingitud õhuklappide moodustamisest suletud süsteemis:\nKäivitamise ajal süsteemi kiire täitmine veega;\nKontuur täidetakse ülemisest punktist;\nPärast soojendusega radiaatorite remonditööd on unustanud Majewski kraanadest õhku paisata;\nAutomaatsete õhu deaereraatorite ja Mayevski kraanade rikked;\nTühjendatud tsirkulatsioonipumba tiivik, mille kaudu õhku saab imeda.\nTäitke veeahel madalaimast punktist väljalaskeava ventiiliga. Täitke aeglaselt, kuni vesi jõuab ahela ülaosas ahela ülemisse serva. Enne ahela täitmist on võimalik kõiki õhu väljalaskeelemente katta seebivahuga, nii et nende toimivust kontrollitakse. Kui pump imeb õhku, siis selle all on tõenäoliselt leke.\nAvatud süsteemis oleva õhusõiduki avanemise tõttu suurenenud rõhu põhjused\nAvatud süsteemis, nõlvade nõuetekohase koostamisega eemaldatakse kogu õhk paisupaagi kaudu. Õhukesed võivad ilmneda ainult siis, kui süsteem on valgusrežiimis käivitamisel või pärast remonti valesti veega täidetud.\nSelliste probleemide korral saab õhku kergesti juhtida Mayevsky kraanade kaudu radiaatoritel. Kui rõhk ei langetata, võib olla vajalik süsteemi täielik tühjendamine ja taaskäivitamine.\nSuurenenud surve muud põhjused\nKüttesüsteemi rõhu suurendamine on võimalik ka seetõttu, et:\nOsaliselt või täielikult välja lülitada ventiilid. Selle tulemusena tõuseb rõhk veevarustusele järsult ja katla on blokeeritud. On vaja avada sulgventiilid ja ventiilid, kontrollida lekkekehade soojendust;\nKui paigaldatakse mehaaniline mustusefilter, võib selle võrgusilma ummistada rooste, räbu või liiva osakestega. Selle tulemusena tekib rõhk "katla - filtri" jaotises. Lämmastiku soojusvaheti aitab filtreid loputada. Kõige lihtsam nurgafiltrit tuleb pesta vähemalt 3-4 korda aastas. Pesu- ja magnetfiltrid on kallimad, kuid need puhastavad need seadmed paremini ja vajavad puhastamist ainult üks kord aastas;\nPuhastab või ei hoia kätepesu vett. Veevarustussüsteemi pea on vahemikus 2,5 - 3,5 baari, see tähendab, et vesi voolab küttesüsteemi, kus rõhk on madalam. See toob paratamatult kaasa jahutusvedeliku mahu suurenemise. Probleemide lahendamiseks on vaja maskeeratust sulgeda või asendada. Enamasti muutuvad need kasutuskõlbmatuks ja nõuavad kummist tihendite vahetamist. Probleemi ajutine lahendus enne halvendatud osade väljavahetamist on võimalik näitajate taastamine, veevarustuse täielik katkestamine kahesuunalise katlaga;\nKatelde automatiseerimise, termostaadi või kontrollerite rikke puudumine. Ei ole alati võimalik kindlaks teha, miks see nii juhtub. Põhjuseks võivad olla tehasefektid, halva kvaliteediga materjalide kasutamine kontrollkaartide valmistamisel, ebaõige paigaldamine jne. Võite probleemi iseseisvalt parandada, teades vea koodi ja seadme tehnilise passi olemasolu. Kui tehniline pass ei sisalda veakoodi ja kuidas seda lahendada, ei saa te seda teenust kasutada.\nSurve suurendamise vältimine süsteemis\nOhutusrühma paigaldamine on seade, mis koosneb kolmest elemendist: manomeeter, õhutusventiil ja kaitseklapp. Need elemendid kaitsevad küttekontuuri rõhu tõusust kuni kriitiliste väärtuste ja õhupulgadeni.\nKodumajapidamises kasutatavate katlite puhul kasutatakse kõige sagedamini messingist ohutusgruppi 3-4 baari. Ühendusühenduse suurus veega 1 //. Paigaldage see kohe peale katlat ja ahela kõrgeimas punktis. Ohutuse tagamiseks on keelatud paigaldada rühma ja katla vahel olev sulgeklapp. Seinale paigaldatud üheahelalised ja kahekordse kontuuriga katlad sisaldavad reeglina juba seda seadet. Kuid põrandaküttele on ohutusgrupi paigaldamine kohustuslik.\nKorrosiooni ja soolade moodustumise inhibiitorite lisamine jahutusvedelikku. See hoiab ära mullafiltrite enneaegse ummistumise, ohutusventiilide poolikute ventiilide ja soolade ladestamise õhuväljundite väljalaskeavade juures.\nProbleemide vältimiseks on vaja paigaldada pingetank - seadet, mis kompenseerib kuumutatava jahutusvedeliku mahtu.\nKüttesüsteemi rõhk, selle normaliseerimine, muutumise põhjused\nKüttesüsteemi rõhk peaks olema normaalne - 1,5 - 2,0 atmosfääri eramajade puhul, mille kõrgus on kuni 2 korrust. Kui rõhk erineb määratud piiridest, tuleb süsteemi "töödelda".\nKäesolevas artiklis analüüsime kütteseadmete ja katlamaja seadmete nüansse. Määrake, millist survet tuleb säilitada, kuidas seda paigaldada, sellest, mis see sõltub... Tõenäoliselt aitab see materjal lugeda küttesüsteemi tervisega seotud küsimustes ja seadmete kasutamisel.\nMilline rõhk küttesüsteemis peaks olema\nMadala kõrgusega eramajades on küttesüsteemi töörõhk ligikaudu 2 atmosfääri. Sagedamini 1,5 - 2,0 atmosfääri. Maksimaalne rõhu tõus on lubatud kuni 3 atmosfääri ja üle selle - hädapidur peab töötama.\nKõrghoonetes on rõhuaste 5-10 atm. Sagedamini - 5 - 8 atm. Maksimaalne, mis on mõeldud kõrghoone korterite kütmise radiaatorite jaoks - 12 atm.\nSama rõhk - 12 atm, võib asuda kütteseadmete peamistes torudes.\nKõrghoonetes on rõhu vähendamiseks paigaldatud hüdraulilised käigukastid.\nVastavalt füüsikaseadustele, kui vedelik või gaas kuumutatakse, suureneb nende maht. Seega, kui vedelik on suletud küttesüsteemis, tõuseb selle rõhk tõusva temperatuuri juures.\nVedelik ei saa gaasi tõttu märkimisväärselt kokku leppida. Kui ruum on suletud, võib tekkida suur survekõrgendus ja koor puruneda.\n"Vales" suletud tüüpi küttesüsteemis juhtub - nõrgim lüli, näiteks katla soojusvaheti, hävib ja vedelik leiab välja oma väljapääsu.\nAvatud küttesüsteemides - vedeliku raskusjõu (kus avatud paisumahutiga) rõhk ei tõuse kuumutamisel. Seal asetseb veemassi kõrgus - tavaliselt 1 - 2 korrust - kuni 1 atm. "Ekstra" vedelik läheb lihtsalt paaki või jookseb kanalisatsiooni.\nKuid suletud süsteemides kasutatakse muud spetsiaalset varustust.\nJahutusvedeliku kuumutamisel ohtliku rõhu suurenemise vältimiseks sisaldavad suletud süsteemid (vedeliku sunnitud tsirkulatsioon) järgmisi kohustuslikke elemente:\nPaisupaak on suletud anum, mis on osaliselt täidetud õhus, mis suudab märkimisväärselt kokku suruda, vabastades mahu "kokkusurutava" vedeliku jaoks.\nTurvavapp - seade, mis avab süsteemist vedeliku väljajuhtimise, kui rõhk saavutab seatud maksimaalse rõhu - tavaliselt 3 kraadi.\nManomeeter on seade, mis mõõdab ja näitab vedeliku või gaasi rõhku. Tema tunnistust juhitakse ja kui valatakse, süstitakse süsteemi, jälgitakse tööd...\nEramutega sooja veevarustussüsteemile tuleb paigaldada samad seadmed, mis sisaldavad kaudset küttekeha.\nMis on paisupaagi maht\nLubatud on kasutada väiksema mahuga paisupaakit kui 1/10 kogu küttesüsteemi kohta.\nKuid paisupaagi mahu professionaalseks arvutamiseks on olemas spetsiaalne tehnika. Kuid leibkonna tasemel otsustatakse nii - vähemalt 1:10 küttesüsteemi täidetavast jahutusvedelikust. Siis võib paisupaak kompenseerida vedeliku mahu suurenemist kütteta ilma probleemideta.\nKuidas sa tead, kui palju jahutusvedelikusüsteemi?\nJääb alles hoida end geomeetriliste valemite ja võrdlusandmetega kasutatud seadmete kohta. Kuid tegelikult, kui loote kütmist ise, ilma projektita, loetakse maht esmase valamisega ämber. Pärast seda on neil juba olemas sobiv paisupaak.\nMiks rõhk küttesüsteemis väheneb\nKüttesüsteemi rõhk väheneb pidevalt algselt määratud väärtusest. See langus võib olla väga väike ja instrumentides (mõõdikud) märkamatu. Või see võib oluliselt langeda.\nSuur surve langus võib esineda kahel põhjusel:\nPärast vedeliku täitmist küttesüsteemis on õhk. See lastakse järk-järgult läbi automaatse õhuventilatsiooni (peaks olema olemas). Sellisel juhul tuleb rõhu vähendamist kompenseerida uue jahutusvedeliku lisamisega.\nKüttesüsteem lekib, jahutusvedelik läheb ära. Kuid suletud paisumahutist võib esineda õhu lekimist.\nKüttesüsteemile ei ole lubatud rõhu alandamisega automaatset veevarustust. Kui see lekib, siis pidevalt värskendatakse süsteemi vett, mis toob kaasa kogu süsteemi olulise eelnõu ja tõrke.\nKuidas lekkida küttesüsteemis?\nTavaliselt tekib vooluhulk jahutusvedeliku tõttu viletsa paigalduse tõttu. Piisavalt tuleb süsteemi hoolikalt kontrollida ja tähelepanu pöörata triibudele ja punastele märkidele (vee setetest). Parandage "diagnoosiga".\nKuid mõnikord on visuaalselt raske seda tuvastada. Siis otsivad nad kõrva kaudu - süsteem tühjendatakse ja surutakse õhuga. Tüüpiline vile näitab, kus on "auk".\nVõite kasutada ka erivarustust - liigse niiskuse skannerit.\nMe ei tohi unustada katlat. Soojusvaheti lekke esinemine väikeste pragude tõttu ei ole haruldane. Ärge tuvastage "liikvel" - jahutusvedelik kohe aurustub ja jäb koos gaasidega. Kontrollitakse, kas katla peatamine on lõppenud.\nEi ole soovitatav asetada dokkimiskohad kohtadesse, mis pole kontrollimiseks ja parandamiseks ligipääsmatud.\nLoe - Probleem paigaldada polüpropüleen torujuhtmed - kuidas jootma torud.\nKuidas seada rõhku küttesüsteemis\nEsialgne rõhk küttesüsteemis määratakse paisupaagi õhkupumpa külma jahutusvedeliku abil.\nPaisupaak täidetakse õhuga, kuni tekib rõhk 1,3-1,5 atm.\nSeega, kui kuumutatakse, kui paagi maht valitakse õigesti, võib rõhk ulatuda kuni 2,0 atm.\nPaagi paksus on varustatud tavapärase õhupalliga nagu autos ja seda saab pumpada auto pump või kompressor.\nUurisime põhitarbeid, mis on seotud eramaja küttesüsteemile avaldatava survega. Samuti on soovitatav tutvuda hüdroakusti ja paisupaagi tööga\nMiks rõhk küttesüsteemis suureneb, peamised põhjused\nSuurenenud rõhk küttesüsteemis muutub seadme töö tasakaalustamatuse põhjusena, katla sagedased ummistused. Selle tulemusel suurendatakse üksikutele elementidele suurenenud koormus, mis põhjustab ahelate ja seadmete rikete katkemise. Miks soojendussüsteemi rõhk kasvab? Selle nähtuse jaoks on mitu põhjust, enamasti lekivad need, üksikute elementide toimimise tasakaalustamatus, automaatika toimimise rike või valed seaded.\nSuurenenud rõhu peamised põhjused\nKõige sagedamini on suletud küttesüsteemis rõhk küttesüsteemis suurenenud, on seadmete jaotus, mille tõttu indikaatorid tõusevad seejärel ülespoole ja langevad järsult allapoole. Kuid selle kõrval on põhjused ka järgmised:\nJahutusvedeliku rõhu järsk tõus suletud suletusventiilide tõttu. Süsteemis on rõhk, mille järel katla lukustatakse ja süsteem peatub. Probleemi kõrvaldamiseks on vaja kontrollida klapi lekkeid, avatud ventiilide ja rõhualandusventiilidega.\nKüttesüsteemi rõhu tõstmise põhjus võib olla mudapildi saastumine. Sellise filtri pinnal rooste osakesed kogunevad praht, liiv ja räbu. Selle tulemusena suureneb rõhk katla ja filtri vahel. Selle põhjuse kõrvaldamiseks on vaja filtreid korrapäraselt puhastada vähemalt 3-4 korda aastas. Samuti on hea lahendus tavapäraste koorikute asendamiseks magnetiliste või loputusfiltritega. Need on kallimad, kuid nende hooldus on palju lihtsam.\nKatla automaatika rikete tõttu võib süsteemi töörõhku suurendada. See tehase süü, valesti seadistatud süsteemiseaded, juhtpaneeli rike. Kõik need probleemid vajavad katla remontimist, mida saab teha ainult kapten.\nSeal on lekkide make-up kraan, see tähendab, et vesi pidevalt tungida üldise ringkonnakohtu, mis põhjustab survet. Remont on tavaliselt üsna lihtne, tuleb lihtsalt kummist tihendid asendada. Aga kui sul on abielu, siis peate segisti või varustuse täielikult asendama.\nMiks on surve kahanenud kahesageduslikus või tavalises boilerites? See olukord on kõige tõenäolisem siis, kui paisupaak puruneb või läbib õhuventiili. Probleemi lahendamiseks võib olla vaja tanki täielikult parandada või asendada.\nÕhukork kui suletud süsteemide survet põhjustav põhjus\nKui suletud süsteem töötab, ei ole haruldane, kui rõhk tõuseb, kuigi see võib kaasneda jahutusvedeliku üldise temperatuuri vähenemisega, blokeerides katla. Kõik see põhjustab ahela töö tasakaalustamatust, selle üksikute elementide rike.\nMiks süsteemi rõhk suureneb või kas see järsult suureneb? Tavaliselt on suletud kütteringides, milles kasutatakse gaasiseadmeid või teisi tüüpi katlaid, õhu sisselaske tõttu sarnaseid muutusi. Õhukontsentratsioon on üsna tavaline surve langus. Tavaliselt tuvastatakse selliste probleemide esinemine järgmistel juhtudel:\nvalesti käivitatud süsteemi käivitamine;\npragude olemasolu boileri soojusvahetis.\nSelliste rikete põhjused süsteemis on mitu:\nkontuur täidetakse ülaosast;\nKäivitamisel täheldatakse väga kiiret vee täitmist süsteemis;\nMajewski ventiilid või õhu deflektorid on vigased;\nPärast nende parandamist soojendusega radiaatorites ei ole õhku langetatud;\nringluspumba tiivik on lahti, see tähendab, et õhu kiik on häiritud.\nProbleemi lahendamiseks aitab küttesüsteemile avalduv rõhuvabastus, täites veega madalaimast punktist, kus avatud kraanad õhku lastavad. Täitmine peaks olema aeglane, töö lõpeb, kui vesi hakkab voolama kontuuri ülemisest punktist. Lisaks sellele soovitame kütteseadme paigaldamisel ja enne töö alustamist õhu voolamise ventiilidega töödelda tavapärase seebipumpuga. See võimaldab teil tuvastada õhu imemist ja vältida õhumüra tekkimist ajas.\nEramu või suvila optimaalne väärtus\nIga katel töötab teatud süsteemiseadmete juures, eriti vee rõhu õigesti arvutamiseks. Seda väärtust mõjutavad hoone põrandate arv, süsteemi tüüp, radiaatorite arv ja torude kogupikkus. Tavaliselt on eramaja puhul rõhu tase 1,5-2 atm, kuid mitme korteri viiekorruselisel korral on see väärtus 2-4 atm ja kümne korruseline maja on 5-7 atm. Kõrgemate hoonete puhul on rõhu tase 7-10 atm, maksimaalne väärtus saavutatakse küttesüsteemides, siin on see võrdne 12 atm.\nRadiaatorite puhul, mis töötavad erinevatel kõrgustel ja üsna korralikult kaugel katlast, on vaja pidevat rõhureguleerimist. Sel juhul kasutatakse vähendamiseks spetsiaalseid regulaereid, pumbad seda suurendavad. Kuid regulaator peaks alati olema heli, vastasel juhul on mõnes piirkonnas olulised kõikumised, jahutusvedeliku temperatuuri tilgad. Süsteemi korrektsioon tuleb läbi viia nii, et sulgventiil ei oleks kunagi täielikult blokeeritud.\nSuurem rõhk suletud küttesüsteemides ei ole ainus probleem, mõnel juhul on töörõhk järsult langenud, samal ajal kui rõhu all mõjutavate põhjuste hulgas tuleb märkida, et:\nsüsteemi peidetud lekkimine, korrosioon, liigeste nõrgenemine, liitmike lekkimine;\npaagi membraani purunemine, mis nõuab seadmete asendamist või parandamist;\nrõhulangusi süsteemis on jälgitud, kui nippel selliseid mürke õhuleket viib deflatsiooni paagi ning see põhjustab membraani vigastamist;\nkatla soojusvaheti juures on pragusid, mis põhjustab jahutusvedeliku lekke;\nõhumullide ilmnemisega kaasnevad rõhulangud põhjustavad süsteemi üldise temperatuuri languse ja selle peatumise;\nüks rõhu alandamise põhjustest võib olla hapukas või kergelt avatud segisti, mida kasutatakse kanalisatsioonisüsteemis vette juhtimiseks.\nErinevates paisupaagi probleemides võib täheldada suuremat rõhku ahelal. Kõige sagedasemad põhjused on järgmised:\nvalesti arvutatud mahuti maht;\nvale arvutuslik rõhk mahutis;\nseadmete vale paigaldamine.\nEnamasti on süsteemi langus või rõhu suurenemine tingitud liiga väikesest paisupaakist. Kuumutamisel suureneb vesi ruumalaga umbes 4% temperatuuril 85-90 ° C. Kui paak on väga väike, vesi täidab oma ruumi, õhku täielikult ventileeritud läbi ventiili, paak ei täida oma esmast funktsiooni - suurendada hüvitise summat termilise vedeliku. Selle tulemusena suureneb rõhk ringkonnakohas.\nEt seda probleemi lahendada, siis tuleb õigesti arvutada paagi mahust, mis ei tohi olla väiksem kui 10% kogu vee mahu circuit gaasikatel, ja vähemalt 20%, kui tahkekütusekatla kasutatakse kütmiseks. Samal ajal kasutatakse iga 15 liitri jahutusvedeliku jaoks võimsust 1 kW. Võimsuse arvutamisel on vaja määrata iga üksikkontuuri kohta küttepindade maht, mis võimaldab saada kõige täpsemaid väärtusi.\nSurve languse põhjus võib olla kahjustatud paagi membraan. Samal ajal täidab paak tanki, manomeeter näitab, et süsteemi pea on langenud. Siiski, kui maskivarras avaneb, on rõhu tase süsteemis palju suurem kui arvutatud töörõhk. Olukorra parandamiseks, kui membraanipaak on paigaldatud, aitab see õhupalli membraani väljavahetamine või seadme täielik asendamine.\nPaagi rike on üks põhjusest, miks küttesüsteemil on järsk langus või töörõhu tõus. Et testida tuleb täielikult vee ärajuhtimiseks süsteemist tõmmata õhku tank, siis hakkavad täituma jahutusvedeliku surve mõõtmise katlas. Katla rõhul 2 baari juures peaks pumbale paigaldatud manomeeter olema 1,6 baari. Muude reguleerimisväärtuste korral on võimalik sulgventiiliga avada, lisades toidunupust välja tühjendatud vett. See meetod probleemi lahendamiseks töötab mis tahes tüüpi veevarustuse jaoks - ülemine või alumine.\nPaagi vale paigaldamine põhjustab ka võrgus oleva surve järsu muutuse. Enamikul rikkumistes täheldati paagi paigaldamist tsirkulatsioonipumba peale, kus rõhk tõusis järsult, siis tekib pealevool koos ohtlike survedega. Kui olukorda ei korrigeerita, võib süsteemis esineda hüdrostaatiline šokk, kõik seadmeelemendid alluvad suurenenud koormustele, mis kahjustab kogu ahelat kui tervikut. Probleemi lahendamiseks paigaldage uuesti paak tagasiulatusse, kus laminaarvoolu temperatuur on minimaalne. Paak ise paigaldatakse otse katla ees.\nKüttesüsteemis esinevad järsud tõusu hüppelised põhjused on palju. Kõige sagedamini on see vale paigaldamine ja vead arvutustes, kui valite seadmeid, valesti tehti süsteemi seadeid. Suurenenud või vähendatud surve avaldab väga negatiivset mõju seadmete üldisele seisundile, seetõttu tuleks võtta meetmeid probleemi põhjuse kõrvaldamiseks.\nAllpool lisas ta video ühele inimesele, kes oli süsteemis surve all, hiljem ta arvas välja, põhjuseks oli paisupuu kinnihoidmine, probleem lahendati ja rõhk tõusis.\nÄrge soojendage torusid, kuid kraanist vett vaevu töötab? Pump parandab küttesüsteemi rõhu tõstmise olukorda\nSaate vaadata Pumpi jaotist, mis asub suure süsteemi komponentide osas.\nTalvine küttesüsteemi madal temperatuur võib seostada mitte ainult torude ummistumist, kliimaseadet või jahutusvedeliku vähese kuumutamisega.\nSageli on vee aeglase ringluse põhjus võrgul süsteemis madal rõhk. Kõrvaldage see ebasoodsa olukorraga ülespumba kasutamine.\nPumba konstruktsioon rõhu tõstmiseks\nKüttesüsteemis rõhu suurendamiseks mõeldud pumbad on ühesuguse konstruktsiooniga, mis hõlmab:\nSeadme elektriline osa on veest usaldusväärselt eraldatud. Pumba keha ja osad on valmistatud kõrgtugevatest materjalidest, mis ei ole rooste suhtes vastuvõtlikud:\nPumba tööorgan on tiivik, see on kõverate labadega ketas. Tööratas on kahte tüüpi:\navatud - terad on fikseeritud ühele kettale;\nsuletud terad on suletud kahe ketta vahel.\nSeade on düüside abil torujuhtme külge kinnitatud.\nPumba töö põhineb pöörleva võlli energia muundamisel tiiviku jaoks pumbatava vedeliku liikumisel. Kui pumba korpus on täidetud veega, siis kui elektromehaanil on pinge, pöörleb rootor tiiviku külge kinni.\nTööratta labad annavad veele radiaalset liikumist keskelt. Selle tulemusena luuakse pumba keskosas vaakumtsoon ja tekib suurenenud rõhk äärealal. Selle tulemusena voolab vesi suurema rõhu all väljundpihustitesse.\nPumba suurendamine olenevalt nende omadustest on jagatud mitmeks rühmaks:\nkontrolli tüübi järgi;\ntorude lubatud veetemperatuuriga;\nFoto 1. Automaatne pump UPA 15-90 mudeli rõhu suurendamiseks märgrootoriga, tootja - "Grundfos".\nJuhtseadme järgi on jaotussüsteemi pumbad jagatud:\nAutomaatseid seadmeid on paigaldatud ebastabiilse peaga võrkudesse. Seadmed on varustatud anduritega, mis lülitavad mootori automaatselt sisse, kui võrgu rõhk väheneb.\nKäsitsi juhtimisega lülitatakse seade sunniviisiliselt sisse ja välja. Vältimaks ülekuumenemist, on vaja jälgida vee olemasolu süsteemis ja mootori temperatuuri.\nLubatud veetemperatuur torudes\nKüttesüsteemi küttepumbad peavad töötama temperatuuridel kuni +90 ° C. Suur arv mudeleid turul võib taluda kuni 60 ° C temperatuuri. Selline kütteseadmes paigaldatud seade kiiresti ebaõnnestub.\nAbi! Pumba suurendamise ostmisel pöörake tähelepanu töötemperatuuri ulatusele.\nEsimese tüübi mudelites ei puutu elektrimootori rootoriga pumbatav vedelik otseselt kokku.\nMootori tiivik ja elektriline osa on eraldatud kahe rõngaga, mis surutakse automaatselt vedruga ühel küljel, ja teiselt poolt vee rõhu all.\nSelle tulemusel tekib suletud ühendus, mis ei lase vett mootorisse siseneda. Elektrimootori jahutamiseks tagatakse alumiiniumist uimed väikestes mudelites või täiendav ventilaator suurtel.\nTähelepanu palun! Esimese tüübi seadmete efektiivsus jõuab 80% -ni, kuid jahutusventilaatorite töötab müra.\nTeise tüübi mudelitel on elektrimootori rootor otseses kontaktis pumbatava vedelikuga. Statoriga varustatud mootorikere on hermeetiline ja rootor, millel on tiivik, on otse pumba keskkonnas. Vesi sellisel juhul mängib määrdeaine ja jahutusvedeliku rolli.\nOluline! Teise tüübi mudelid töötavad peaaegu vaikselt, kuid nende efektiivsus on 50-55%.\nTorujuhtmes on pumbad paigaldatud:\nmõnes neist positsioonidest.\nTäiendavate seadmete valimisel peate tähelepanu pöörama järgmistele reeglitele:\nSeadme võimsus määratakse kindlaks soojusvõrgu koormuse järgi, milleks see on ette nähtud.\nPumba poolt lubatud müra tase sõltub paigalduskohast. Elumajad vajavad vaiksete mudelite paigaldamist, tagumiste ruumide puhul on see indikaator vähem oluline.\n? Seadme valik sõltub torude läbimõõdust, millel see on paigaldatud.\nMuutuva ristlõike erinevate adapterite kasutamine vähendab küttesüsteemi efektiivsust.\nPumba maksimaalne lubatud töötemperatuur ei tohi olla madalam kui küttesüsteemi töötemperatuur (kuni 90-95 ° C).\n? Seadme mõõtmed määravad selle paigutuse asukoha valiku.\nSeadme võimsus peab vastama küttesüsteemi parameetritele.\nEramaja küttevõrgus on normaalne rõhuväärtus 1,5-2 atmosfääri. See rõhk tekib regulaarse tsirkulatsioonipumbaga. Jahutusvedeliku loodusliku ringluse ajal avatud küttevõrgus ei ületa rõhk 1 atmosfääri. Seejärel tuleb võrgu mõne elemendi nõuetekohaseks toimimiseks suurendada seda survet.\nSeadme valimisel on toite algväärtus erinev olemasoleva võrgu rõhu ja soovitud elemendi käitamiseks vajaliku rõhu vahel. Näiteks sooja põranda käitamiseks on vajalik rõhk 2 atmosfääri ja rõhk võrgus on 1 atmosfäär. Siis, enne sooja põranda paigaldamist on ülespump, mis suurendab rõhku 1 atmosfääri.\nKui saadud parameetreid täidavad mitu erinevat mudelit, siis valige seade maksimaalse efektiivsusega.\nTähelepanu palun! Pumba ülemäärane jõud toob kaasa küttevõrgu elementide suure koormuse ja nende kiire kulumise.\nPaigaldamisel tuleb kaaluda järgmisi asju.\nValige koht ja märgistus\nPumba efektiivsus sõltub õigest ühendusest. Kui paigaldate seadme ühisele maanteel, tõuseb rõhk kõigile küttevõrkude harudele.\nMõnedes piirkondades suureneb rõhk pisut, kuna torude kogumaht loob liiga vastupidavuse.\nSurve märkimisväärseks suurendamiseks on vaja suuremat jõuallikat, mis avaldab negatiivset mõju energiatarbimisele ja müramõjule.\nTähelepanu palun! Ühtse maanteel paigaldatud tõukepumba efektiivsus ei ole suur.\nEelistatavam variant on seadme paigaldamine vahetult enne survet toetavat elementi:\nenne boileri soojendamist;\nEnne küttesüsteemi kauget haru.\nTeistes võrgu kohtades ei muutu rõhk. Isegi mitme üksikseadme paigaldamine võib osutuda tulutoovamaks kui ühe võimsa seadme paigaldamine.\nAbi! Pump paigaldatakse kohale, mis võimaldab seadet hooldada ja vajaduse korral seda muuta.\nToru valitud asukohas on märgitud sektsioon, millesse tehakse otseühendus. Selle pikkus määratakse seadme mõõtmete järgi, võttes arvesse adapteriilte ja sulgemiskrabi. Lukustusseadmed on vajalikud, et oleks võimalik pumba tulevikus kergesti asendada, kui see ebaõnnestub. Ventiilid asetatakse düüside mõlemale poole, moodustades survejõu.\nSurveüksuse paigaldamine toimub vastavalt järgmisele skeemile:\nValitud kütteala on ülekattega, sellest vett voolab.\nToru lõigatakse märgistusega.\nKüttetorude otsad on ette valmistatud ühendamiseks surveseadmega.\nMetallturgudel lõigatakse väliskeere, plastist torudele paigaldatakse plastikust liitmikud, keermestatud adapterid plasttorudega keevitatakse.\nTorude purunemisel lülitatakse rõhuüksus sisse.\nKui tõusupump ei tööta konstantsena, siis saab ühendust teha möödaviiguülekandega. Selle saavutamiseks paigaldatakse rõhuüksus paralleelselt põhitoruga ja raami punktide vahele on paigaldatud kraan. Selle tulemusena võib jahutusvedeliku vool tekkida kahel viisil:\nBypassi abil, kui kraan on sellel avatud, ja rõhuüksuse kraanad suletakse. Pump ei tööta korraga.\nLäbi surveühiku, kui kraanad on avatud, ja sulgemiskraan on suletud.\nOluline! Paigaldamisel veenduge, et vee liikumise suund torudes ja tõstuki pumba töö suund on ühesugused.\nTihenduskohad ja kontrollitööd\nPaigaldamise ajal on vajalik paigaldada ühenduste punktid usaldusväärselt, et vältida lekkeid süsteemi töös. Tihendamine toimub kummist tihendite ja FSM-lindiga.\nPärast paigalduse lõppu viiakse pumba väljalülitamine läbi küttesüsteemi katse. Kõik tuvastatud lekked eemaldatakse hoolikalt.\nElektrivõrguga ühendamine on kõige paremini spetsialistidele usaldatud. Nad teostavad tööd vastavalt järgmisele skeemile:\nIga pumbaga lülitusplokk on paigaldatud eraldi vooluvõrgu seade (RCD).\nJaotusjaotuskilbist paigutatakse paigalduskohale eraldi kolmevooluline liin.\nPumba seadme paigalduskoha läheduses on paigaldatud väljalaskeava, millele pump on ühendatud.\nPaigaldatud jõuülekande pump on testitud. Seda saab käivitada alles siis, kui süsteem taastub veeringluses.\nVaadake videot, mis näitab, kuidas rõhu reguleerimine toimub "Oasis" pumba abil.\nSurve suurenemise ohutusgarantiid\nKaugpumba valimine ja paigaldamine tuleks kõige paremini usaldada spetsialiste, kellel on ulatuslikud kogemused, oskused ja professionaalsed tööriistad. Ainult nad suudavad tagada, et valitud seade täidab oma funktsioone ja kokkupandud ühendused ei lekiks.\nRõhk küttesüsteemis: mis peaks olema ja kuidas seda suurendada, kui see langeb\nPärast tõrgeteta survet küttesüsteemis tekib probleem - maja ruumide kütmise kvaliteet langeb. Võite loomulikult reguleerida kütteoperatsiooni üks kord ja pikka aega, kuid see periood ei ole lõpmatu pikk. Kui normaalne rõhk küttesüsteemis muutub ja oluliselt.\nSeetõttu tuleb jahutusvedeliku füüsikalisi omadusi, kütteringi ja soojusseadmete elemente hoida kontrolli all.\nKüttesüsteemides kasutatavad surve tüübid\nSõltuvalt ahela küttekontuuri jahutusvedeliku praegusest põhimõttest on küttesüsteemides peamine roll staatilise või dünaamilise rõhu all.\nStaatiline rõhk, mida nimetatakse ka gravitatsiooniks, areneb meie planeedi gravitatsioonilise tõmbe tõttu. Mida kõrgem vesi tõuseb mööda kontuuri, seda tugevam on kaalu pressid torude seintele. Kui jahutusvedelik tõuseb 10 meetri kõrguseks, on staatiline rõhk 1 bar (0,981 atmosfääri). Avatud küttesüsteem on mõeldud staatilisele rõhule, millest suurim on umbes 1,52 baari (1,5 atmosfääri).\nKütteahela dünaamiline rõhk areneb kunstlikult - elektrimasina kasutamine. Reeglina on suletud küttesüsteemid mõeldud dünaamiliseks rõhuks, mille kontuur moodustab palju väiksema läbimõõduga torud kui avatud küttesüsteemides. Suletud küttesüsteemi dünaamilise rõhu normaalväärtus on 2,4 baari või 2,36 atmosfääri.\nKontode ebastabiilsuse tagajärjed\nSoojusahela ebapiisav või suurem rõhk on sama halb. Esimesel juhul ei soorita osa radiaatorit ruumide efektiivsust, teisel juhul rikutakse küttesüsteemi terviklikkust, selle üksikud elemendid ebaõnnestuvad.\nKütte torustiku dünaamilise surve tõus tekib, kui:\njahutusvedelik on liiga kuum;\ntorude ristlõige on ebapiisav;\nKatel ja torujuhtmed olid kasvanud prussiga;\nliiga kõrge impulsspump;\nSamuti suurendab rõhk suletud ahelaga kraanade vale tasakaalu (süsteem on reguleeritud) või üksikute ventiilide regulaatorite rike.\nSuletud küttekontuurides ja nende automaatseks reguleerimiseks tööparameetrite jälgimiseks on paigaldatud ohutusgrupp:\nKütte torustiku rõhk langeb järgmistel põhjustel:\nekspansionistliku membraani läbimurre, tavapärase paisupaagi seinte praod;\nVesi lekib küttesüsteemist toiteahelasse.\nDünaamiline rõhk suureneb, kui torude ja radiaatorite õõnsused on ummistunud, kui filtrid on kinni püütud. Sellistel juhtudel töötab pump suurema koormusega ja vähendatakse kütteringi efektiivsust. Surve väärtuste ületamise standardväärtuseks on lekkeid ühendustes ja isegi toru purunemist.\nRõhuparameetrid on tavapärase funktsionaalsuse saavutamiseks madalamad, kui torujuhtme sisse ehitatakse ebapiisava pumba pumba. Ta ei saa liigutada jahutusvedelikku vajaliku kiirusega, nii et seade tarnitakse mõnevõrra lahe töökeskkonnaga.\nTeine ergas näide surve allavoolust - vool on blokeeritud kraana abil. Nende probleemide märk on survet kaotanud gaasijuhtme eraldi segmendis, mis asub jahutusvedeliku takistuse järel.\nKuna kõikidel soojusahelatel on seadmeid, mis kaitsevad liigset rõhku (vähemalt kaitseklapi), tekib madalrõhu probleem palju sagedamini. Mõelge kukkumise põhjustele ja võimalustele rõhu suurendamiseks ja seega vee ringluse parandamiseks avatud ja suletud tüüpi küttesüsteemides.\nRõhk avatud küttesüsteemis\nErinevalt suletud termoahelast ei vaja korrektselt ehitatud avatud küttesüsteem balansseerimist aastate jooksul - see on isereguleeruv. Katla töö ja staatiline rõhk tagavad süsteemi pideva vee ringluse.\nSoojendava vee tihedus söötmispistikust on madalam jahutatud jahutusvedeliku tihedusest. Kuum vesi kipub hõivama ahela kõige kõrgemat punkti, samal ajal kui jahutatud vesi on väga põhjas.\nVooluveerõhu väljatõmbejõu tõus tekitab jahutusvedeliku ringluse ja kompenseerib kontuuri torustikus esineva takistuse. See põhjustab veekindluse torude sisepinnal, samuti kohalikku takistust (torujuhtme pöörded ja oksad, boiler, liitmikud). Muide, kõrgendatud läbimõõduga torusid kasutatakse avatud küttesüsteemi kokkupanekuks hõõrdumise vähendamiseks.\nEt mõista, kuidas rõhku avatud küttesüsteemis tõsta, peate esmalt mõistma põhimõtet, mis tagab tsirkulatsioonipea küttesüsteemis. Tema valem:\nPtsentreid - tsirkulatsioonipea;\nh - vertikaalne vahemaa katla keskpunkti ja alumise radiaatori vahel;\npg - kuumutatud jahutusvedeliku tihedus;\npo - jahutatud jahutusvedeliku tihedus.\nStaatiline rõhk on suurem, kui katla kesktelgede ja kõige lähemal asuva aku vaheline kaugus on võimalikult suur. Seega on jahutusvedeliku ringluskiirus suurem.\nKüttesüsteemis maksimaalse võimaliku rõhu saavutamiseks on vaja katla võimalikult madalal langetada - keldrisse.\nAvatud küttesüsteemi rõhu languse teine põhjus on seotud selle isereguleerimisega. Kui kütteseadme kütmistemperatuur muutub, muutub selle voolu intensiivsus. Külma talvepäeva küttekontuuri vee soojendamise suurendamiseks vähendavad omanikud selle tihedust järsult.\nKuid kütmisradiaatorite läbimisel annab vesi soojust toatemperatuurile, samas kui selle tihedus suureneb. Ja vastavalt ülaltoodud valemile aitab kuiva ja jahutatud vee tihedus suurte erinevustega kaasa tsirkulatsioonipea kogunemisele.\nMida rohkem jahutusvedelik soojeneb ja külmem maja, seda suurem on rõhk süsteemis. Kuid pärast seda, kui ruumi atmosfäär on soojenemas ja radiaatorite soojusülekanne on vähenenud, langeb avatud süsteemi rõhk - vahe veevarustuse ja tagasivoolu vahel väheneb.\nKaheahelalise avatud soojusvõrgu tasakaalustamine\nGravitatsioonilised küttesüsteemid on valmistatud ühe või mitme ahelaga. Sellisel juhul ei tohiks iga silindrilise gaasijuhtme pikkus horisontaalselt ületada 30 m.\nAga selleks, et saavutada optimaalne ja rõhu avatud süsteemi loomulik liikumine jahutusvedeliku torud edukamad isegi lühem - vähem kui 25 meetri peale vee on lihtsam toime tulla hüdrauliline takistus.. Mitme rõngaga ahelaga on lisaks pikkuse piirangule vaja jälgida radiaatorite soojendamise seisukorda - kõikide rõngakomponentide arv peab olema ligikaudu võrdne.\nHorisontaalsete rõngade tasakaalustamine vertikaalse kontuuriga on vajalik küttesüsteemi projekteerimise etapis. Kui mistahes rõnga hüdrauliline vastupidavus osutub kõrgemaks kui teised, siis jääb staatiline rõhk ebapiisavaks ja pea pea praktiliselt peatuma.\nSelleks, et säilitada nõutav rõhk kahekordse vooluahela küttesüsteemis, on vaja vähendada torude ristlõike radiaatorite lähenemisviisi suhtes. Samuti saate paigaldada ventiilid radiaatorite ees, mis teostavad termoregulatsiooni (käsitsi või automaatselt).\nAvatud tüübi kaheahelalise süsteemi tasakaalu saab tasakaalustada:\nKäsitsi. Alustame küttesüsteemi, siis mõõdame iga soojendatava ruumi atmosfääri temperatuuri. Kui see on kõrgem - me kruvi klapi, kus allpool - me lahti ümber. Soojusvahetuse seadistamiseks on vajalik temperatuuri mõõtmine ja klappide kordamine;\nTermostaatiliste ventiilide kasutamine. Tasakaalu saavutamine toimub peaaegu iseseisvalt, sulgege ventiilide käepidemetes ainult soovitud temperatuur igas toas. Iga selline seade juhib jahutusvedeliku voolu radiaatorisse, suurendades või vähendades jahutusvedeliku voolu.\nEriti tähtis on, et küttesüsteemi (kõigi ahelate koostises olevate tsüklite) hüdrauliline vastupidavus ei ületaks tsirkulatsioonipea väärtust. Vastasel korral ei aita jahutusvedeliku soojendamine ja süsteemi tasakaalu parandamine parandada ringlust.\nTsirkulatsioonipump avatud küttesüsteemile\nJuhtub, et gravitatsioonisüsteemi küttekontuuri tasakaalustamise meetmed ei anna tulemust. Mitte kõik madalrõhu põhjused ei lahenda häälestamisega - vale toru läbimõõt ei ole võimalik parandada ilma kontuuri täieliku rekonstrueerimiseta.\nSeejärel paigaldatakse süsteemile surve, et tõsta survet ja parandada vee liikumist ilma olulise ümberkujundamata kuumutamiseta, tsirkuleerivad või suurendavad pumbad. Ainus, mis vajab selle paigaldamist, on paisupaagi ülekandmine või selle asendamine membraanipaagiga (suletud paak).\nRingluspumpade energiakulu ei ületa 100 W. Seetõttu ei ole vaja karda, et see surub jahutusvedeliku välja ringi. Küttesüsteemis olev vee maht on enam-vähem konstantne, kui kontrollida avatud ahela täitmist. Seega, olenemata sellest, kui palju vett tsirkulatsioonipump ei tõmmata piki kontuuri selle ees, voolab see tagasi tagasivoolutorusse.\nSoojustussüsteemile vajaliku rõhutaseme saavutamiseks võimaldab see pump seda pikendada, torujuhtme diameetrit vähendada ja ahelat tasakaalustada suure hüdraulikakindlusega.\nSurve suletud küttesüsteemis\nMoodsa katla paigaldamine, eriti kahesuunaline, nimetatakse müüjatele ideaalseks lahenduseks kodukütmiseks. Uue katla kvalitatiivse paigaldamisega teenindab suletud süsteem regulaarselt mitu aastat, kuid ühel päeval väheneb see surve järsult või järk-järgult. Kuidas leida madala dünaamilise rõhu põhjustajaid?\nSuletud küttesüsteem vajab tihedat tähelepanu. Surve või rõhu suurenemine on tema jaoks sama ohtlik. Talvises kütteta jäädes on majaomaniku halvim unenägu.\nKõigepealt kontrollitakse nii kontuuri kui ka tsirkulatsioonipumba soojuse ahelat. See seade kulub kiiremini kui boiler, paisupaak või torujuhe, nii et selle seisund määratakse kõigepealt. Oluline on veenduda, et "vaiksel" pumbal on toide ja ainult siis tehke seadme asendamiseks samme.\nÜldiselt on ratsionaalsem ehitada kaks kütusekontuuri ettepoole - üks põhitorustikust, teine möödasõidul. Suletud küttesüsteem ei saa töötada madala dünaamilise rõhu korral. Seepärast kaitseb varustuspump, mis on kaasas õigeaegselt, maja ja torujuhtme külmumisest.\nKui pump on funktsionaalne, on rõhukao allikas katlas või torustikus. Katel kontrollitakse kõigepealt - esimene - küttering.\nJahutusvedeliku lekke otsimine\nKüttesüsteemis lekkeid saab avastada iseseisvalt, kui torud on paigaldatud avatud, juurdepääs kraanadele ja kõigile ühenduselementidele on olemas. Samuti on vaja eemaldada kütteradiaatorite dekoratiivne kate.\nSa pead minema ümber soojust loop taskulambiga, hoolikalt uurides iga ühise iga element süsteemi (Katla liiga). Otsime vee lombid, märjad laigud põrandale jälgi kuivatatud vee plekke roostes torud, patareid ja sulgeventiilid.\nVõtame väikese peegli, valgustage taskulamp ja kontrollige radiaatori iga osa tagumist. Kui akud on kokkupandavad, valmistatud malmist või alumiiniumist, peaksite kontrollima sektsioonide vahelisi ühendusi. Korrosioon, rooste värvimine on lekke märk, isegi kui põrand on radiaatori all kuiv.\nOn olukordi, kus rõhk ringluses langeb aeglaselt iga päevaga. Ja küttesüsteemi elementidel ega põrandal ei ole lekke märgatavaid märke. Selle asemel on lekkeid ja neid on palju, kuid neid ei saa avastada.\nLeekav vesi aurustub torul, radiaatoril või põrandapinnal, st ei moodustunud märkimisväärseid paiku. On vaja kindlaks määrata jahutusvedeliku võimalikku voogu, asetades neile pehme paberi lehti - võite kasutada salvrätikuid või tualettpabereid. Mõne tunni pärast kontrollige paberit niiskuse eest. Kui märg - tähendab lekkimist siin.\nMajapidamises, mis on varustatud osaliselt peidetud küttetorustiku süsteemiga, on võimatu lekkeid ise leida. Jääb vaid helistada soojusinseneridele, kes sooritab spetsiaalse varustuse abil soojuskontuuri lekkeid.\nKüttesüsteemis lekke tuvastamine toimub teatud järjekorras. Esiteks voolab jahutusvedelik välja. Seejärel ühendatakse kogu torujuhe või selle üksikud segmendid, mis on varustatud sulgventiilidega, kruviga ühendusega kompressoriga. Äärmuslikus versioonis saate auto pump ühendada torujuhtmega.\nMõni minut pärast õhu sisseviimist soojussõlmesse lekkeväljadel väljastatakse õhk väljuv õhk. Seinale või põrandale paigaldatud küttesüsteemi iga sein peab olema lahti tsemendiklaasist koos heli lekkega.\nVeelgi enam, leke kõrvaldatakse, asendades torude segmendi, pingutades ühenduse pakli või lindi turvavöö ümberkerimisega, eemaldades ja paigaldades uue seiskamisklapi.\nMe võtame kohe teadmiseks, et ainult teenindusosakonna insener-soojusinsener on võimeline kindlaks määrama katla varustuse täpse jaotuse. Ie. iseseisvalt välja selgitada ja lisaks kõrvaldada tõsine purunemine, mis põhjustas survet katlale, ei saa majaomanik seda teha. Vaatame võimalikud põhjused, mis võimaldavad katlakivi manomeetris olevat "hiiliva" rõhu muutust, mis tekib siis, kui katla on välistingimustes.\nSoojusvaheti pragu. Aastate jooksul võivad boileri soojusvaheti seinad saada mikrokirakke. Nende moodustumise põhjused on agregaadi halvenemine, tugevuse nõrgenemine loputamise ajal, rõhu testimine (hüdrauliline šokk) või tehaseseisund. Jahutusvedelik voolab läbi nende ja boiler vajab vesi koostist iga 3-5 päeva tagant.\nVisuaalselt ei leki lekke avastamist - vett voolab nõrgalt, põleti sisselülitamisel aurustub boilis kogunenud niiskus. Soojusvaheti on vaja vahetada, on see vähem hajutatav.\nRõhk tõuseb tänu avatud katete moodustamisele. Madalate dünaamiliste rõhkude taustal ja veetorus kõrgem rõhk, küttesüsteemi sisseviimise kraani all on "ekstra" vesi. Küttekontuuri rõhk suureneb kuni hetkeni, mil see vajab õhutamist läbi katlaüksuse kaitseklapi.\nKui rõhk veetorus langeb, suunab kütteringi kütteseade selle katla peale, seejärel väheneb küttesüsteemi rõhk. Sarnane probleem ilmneb defektse tooniga. Vaja on klapi sulgeda või asendada.\nKolmekäigulise ventiiliga kaasnev surve. Kui kahekordse kondensaatoriga paigaldatud ventiil ebaõnnestub, jookseb küttesüsteemist välja "majandusliku" küttesektori vesi. Kolmekäigulise ventiiliga tuleb puhastada või asendada.\nKatla manomeetri näit ei muutu. Kui katla töötamistingimuste muutustega, mille korral kontuuril on temperatuuri tõus või langus, näitab manomeeter sama survet - see "külmub". Ie. Selle filtri toru kaudu täideti küttesüsteemi mustus. Nõuab manomeetri asendamist.\nMadal rõhk paisupaagi tõttu\nKahekordse kontuuriga boileritega suletud küttesüsteemides esineb seda olukorda tihtipeale: kütmisrežiimist alustamisel suureneb rõhk katlaandurile. Kui vooluahel on täielikult veega täidetud, tõuseb rõhk 3 barile ja aktiveeritakse väljundklapp, mis laseb osa veest.\nMajaomanik lülitab põlema välja ja ootab vett jahtuda. Samal ajal langeb rõhk minimaalseks. Seejärel püüab omanik katla sisse lülitada. Kuid seade ei tööta, see näitab "õnnetust". Kuigi mõnikord on võimalik topeltlülituskatelde töö aktiveerida, kui rõhk ei vähene liiga palju.\nAlles jääb vaid proovida rõhku tõsta, lisades süsteemi külmesse režiimi (kui põleti on välja lülitatud) süsteemile vett, ning on saanud mõõturi näit 1,2-1,5 baari tasemel. Aga katla taaskäivitamine toimub sama tulemusega: rõhk suureneb; lähtestusventiil on aktiveeritud; vesi tühjendatakse; minimaalne surve; katla ei taha töötada.\nSelle rike võib olla mitu põhjust. Kuid probleemi sagedaseks allikaks on paisupaak. Ja see ei ole oluline, kus see asub - katla sees või väljaspool seda.\nExpansomate jagatakse painduva membraaniga kaheks osaks. Ühes soojuskaablis on mõni teine gaas (tavaliselt lämmastik) rõhul 1,5 baari. Soojendusraamatus sisalduv vesi, mis soojendamise ajal laieneb, surub membraani läbi membraananki gaasikambrisse. Suurenenud rõhu kompenseerimiseks süsteemis laieneb paisulaeva gaas.\nPärast suletud küttekontuuri kasutamist aastaid hakkab voolama nippel, mille kaudu pumbatakse gaasi pingelahusesse. See juhtub, et majaomanikud ise kaotavad gaasi, kes ei mõista nibu eesmärki. Mis tahes sündmuste variandis muutub gaasi paisumisanumas väiksemaks ja väiksemaks. Varem ei ole paisupaak enam võimeline kompenseerima laieneva jahutusvedeliku rõhku süsteemis, selle väärtused jõuavad maksimumini.\nMe selgitame välja, kuidas lahendada probleem gaasi puudumisega laienemises. Kõigepealt lülitage katla välja, kui see on elektrivõrgust - ka vooluvõrgust. Kui paisupaak on integreeritud katla sisse, peab vee voolamine nii oma ahelatele (või ühele) olema blokeeritud. Tühjendage vesi täielikult katlast. Kui paisutuspaak paikneb katlast eraldi, on vaja torujuhtme "oma" osa ühisest võrgust ja tühjendada vesi sealt.\nKui olete võtnud manomeetriga varustatud autopommi (vajate manomeetrit), kinnitage see paisupaagis olevale nippelile ja pange see ülespoole. Gaasijuhtme blokeeritud sektorist (või boilerisse, kui see on paagis) läheb vesi - me liigume veelgi. Järgime pumba manomeetrit. Vesi lakkas voolata ja rõhk jõudis 1,2-1,5 baari - lõpetada õhu pumbamine.\nPeale selle tuleb pärast katla sisselülitamist sulgemisklappide avamiseks sööda ahel veega 1,2-1,5 baari. Küttesüsteem töötab. Olles avastanud, et rõhu probleem on mõne aja pärast uuesti ilmnenud - asendi laiendav nippel, see voolab suuresti. Pange tähele, et paak võib olla teine probleem, membraani purunemine on keerulisem. Siis ei pumbata õhuga kasu, peate muutma ekspansiomeetrit.\nKuidas tasakaalustada küttekehade radiaatoreid kodus küttesüsteemis. Tuletame meelde, et ilma igasuguse kütteseadme ventiilideta süsteemi tasakaalustamiseks ei tööta.\nSoojustehnika alased soovitused suletud tüüpi küttekontuuride töörõhu taastamiseks. Video selgitab ka "tehase" gaasi kaotanud paisupaagi pumpamise protseduuri:\nHästi tasakaalustatud küttesüsteem täidab oma ülesandeid juba mitu aastat. Kuid ühel päeval muutuvad jahutusvedeliku omadused või soojuskontuuri vastutavad elemendid ebaõnnestuvad. Seepärast tuleb jahutusvedeliku jälgimist manomeetrite abil pidevalt hoida, et reageerida rõhulangudele õigeaegselt.\nPürolüüsi katlad: nende tööpõhimõtte ja kasutusotstarbe asjakohasuse tõttu\nMillist radiaatori nurgakraani on parem valida - tüübid, omadused, asenduseeskirjad ja seaded\nKüttesüsteemi töö ajal võib tekkida erakordne olukord, mis suurendab survet. Pumpade purunemise, seiskamisventiilide lekke või muude seadmete rikke vältimiseks on paigaldatud kütteseadmete ohutusgrupp.


ARTIKLID » Kanepi mägra maja\n“Mingi suvaline mees peab mulle kuuluvas tallis oma hobuseid – ja väidab, et tal justkui olla õigus oma hobuseid seal pidada ja toimetada, nagu mees muiste – aga see on minu tall ja ma ei taha seda suvalist venda enam sinna,” rääkis mulle telefon, kadunuke. Sõna otseses mõttes kadunuke. Nii telefon kui mees, muide.\nMõni päev hiljem pudenes mul mobla vanas heas Viini linnas taskust. Leppisime tolle Künnapi-nimelise helistajaga kokku, et reisilt naastes helistan talle – kohtume kõnealuses tallis, kus mujal. Helistaja ei tahtnud millegipärast eriti sinna oma talli minna – aga kui Murutari-mutti muidu endale tolle mõistatusliku suvalise venna vastu aatompommiks kätte ei saa, tuli nõus olla. Tema number oli kadunud telefonis. Ja nüüd, mitu korda hipodroomil selles tallis käinult ja erinevate inimestega vestelnult ei saa ma tolle Künnapi seisukohti magustoiduks ära kuulata sel lihtsal põhjusel, et ta on kinni. Vanas heas Riia linnas. Narkootiliste ainete omamise eest.\nKui Aldo Kanepi – tema see “suvaline vend” vanas Dünamo tallis ongi! – nüüd väga asjalikke kükke ja kiireid kätekõverdusi teeb, on mägra maja keiss tegelikult vastaspoole puudumise tõttu lahenenud. Vaja vaid aega võtta. Aga aega on Aldolt iga päev võtmas nii palju sõltujaid ja kohustusi, et nagunii oleks vaja viit kuni kümmet Kanepit, et normaalse inimese tööpäevadega piirduda. Ta hoolitseb hipodroomil asuva talli eest a-st o-ni – heinad-kaerad-boksid – ja sõidab hobuseid, õpetab noori nii hipodroomil kui Veskimetsas, peab Noarootsis kodutalus sugukarja, tegeleb Venemaa vahet hobuäriga ning lisaks on tagasi tippspordis. Ning hipodroomi ja mere vahele vägevat (ratsa)sprodikeskust hakkab ka rajama. Kui Jumal annab. Et rabistav rivaal on oma kehklemistega nüüd seal, kus ta just on, siis tundub, et Jumal kavatseb anda.\nSee on esimene määratlus, mis mul tekkis, kui ühel Tallinnas-käigul teel Õismäelt Piritale hipoka mägra majast läbi põikasin. Uudishimu ka ju – et mida värki “suvaline sell” möllab ka. Möllas parasjagu Veskimetsas trenni anda ning tema talli naiskond hoidis kodu. Ja hobust. Üks tillukese titaga neiu oli äsja hobuse ostnud. Looma, kellega ta piigaeas võistles ja kellesse kiindus. Paraku ostis ruuna endale keegi beib, kes armastas temaga valimatult galoppi lajatada ja viimast välja pigistada – aga mitte hooldada-toita-jälgida-jahutada. Noor ema leidis oma lemmiku luidrana ja lamatistes, kabjapõletiku ja veel saja hooldamatusest tingitud hädaga. Ostis ära. Tõi Aldo talli. Ja otsustas teda seal poputada, kuni võib Noarootsi Kanepite kodusesse lasteaeda-pansionaati kosuma viia.\nNiisiis jälle see väärkoheldud hobuste, pansionaatide – halastuse ja armastuse – teema, mis tuleb iga natukese aja tagant päevakorda. Kuhu suunas sa ka ei vaataks. Ja see teema ka, et kui nüüd oleks mõni kontroll või ülitark asjapulk talli tulnud, oleks ta ilmselt protokollinud – ja teatanud, kuhu vaja, et selles tallis siin on nälginud, lamatistes hobused, kes haiguse tõttu vaevalt püsti seisavad ning jalgu põletike tõttu maha panna ei saa…\nNoored naised naksasid napilt, et see on Aldo Kanepi tall, nemad on siin trenniskäijad ja-või hobuseomanikud, igale poole pöörduvat ning kaost ja hävingut külvavat üliagarat härrasmeest nad teavad kahjuks küll – aga ei tahaks. Ja miks pidanuksid tütarlapsed lahkemad olemagi – kustkohast nemad teada võisid, millise eelhäälestuse pinnalt mina sinna talli ilmusin? Tegelikult oli mul juba minnes Aldo-positiivne suhe, sest tema elupõlised teekaaslased ütlesid, et ta on hea mees – Urmas Raagi sõber ja mõttekaaslane ja üldse alati kõva tegija olnud.\nVäga lühidalt ja lihtsustatult kirjeldades nägi Aldo talli muutumine mägra majaks välja nii. Kodanik ujus talle külje alla, kuna hipodroomi kohal on aferiste ahvatlev sulgemise oht ning kinnisvarakrahvide tüüpiline arendamise hägu. Künnap lootis talli – kus Aldo alustas muide Dünamo aegadel 25aastase direktorina… - imbumise abil endale saada nii selle merepoolse jupi hipodroomist kui õige ja õigustatud mehena maid juurde õngitseda. Kanepile serveeriti end hobusesõbrana, kes tahab koos temaga talli arendada, endale ka hobuse osta, aidata ja investeerida. Kui selliste variserlike lubadustega oli usaldus võidetud, nägi “investor” väga lähedalt, kui hõivatud on Aldo hobuste ja tegeliku tegevusega. Kasutas seda ära selleks, et kui oli võimalus hipodroomi küljest tall maha osta, siis seda tema ka tegi – Aldo ei saanud nii siva jaole ega raha kokku, sest oli ametis oma hobuste ja õpilastega.\nNüüdne omanik hakkas tallis süüdimatult laamendama – tassis hilisõhtuti joogisena noori tüdrukuid talli ning tunnistas, et hobuste abil on jõle lihtne tšikke rajalt maha saada. Aldole hakkas selline taktika selleärast vastu, et tal enesel on ka tütred – ja liiatigi pole tema põhjus hobuseid pidada pehmelt öeldes see. Üsna kurjaks läks asi, kui osav omanik mõnikord erinevate vahvate ainete mõju all öösel tibisid sõidutada tahtis, pilves olles uksi kinni-lahti ei saanud ning läbi inimkäigu-ukse eiteakuidas saduldatud ratsudega mööda öist hipodroomi laamendamas käis.\nLinnavalitsuselt hakkas ta muidugi neid maid endale krattima, mille peale Kanepi (ratsa)spordikeskuse rajada tahab. Ametnike jutule minnes oli tal õige mapp alati maha ununenud – dokumente, mis näitaksid tema eeliseid võrreldes veerand sajandit hipodroomil tegutsenud korüfeega, polnud loomulikult olemas. Selline segaduse ja kaose tekitamine hoidis aga protsessi kinni ning näris arvatagi Kanepi närve. Ühtlasi oli sissetunginud kährikul vaja näidata, et mäger ei saa olemasoleva talli haldamisegagi hakkama – mis siis veel kavandatava keskuse rajamisest-käitamisest kõnelda. Selleks käivitas kährik mägra väljakõrvetamise skeemi – jättis elektrimonopoliga lepingud sellisesse seisu, et monopol tõmbas mägra seinast välja.\nPraegusel hipokal on mu meelest nagunii ekstreemsepiirilised tingimused. Ei maneeži ega infrat. Hobuseid käiakse, nagu daamid koerakestega, oheliku otsas jalutamas.\nMis puutub kõnealusse vanasse Dünamo tallisse, siis juba esimesel käigul nägin palju ehitanud ja ehitamist kõrvalt jälginud moorina, et seda tühja õieti polegi – seinad kõiguvad, katust õieti polegi. Eriti midagi vaadata polegi – aga ega nüüd ei näe ka. Kella kolmest läheb ju pimedaks.\nSee ei tähenda kaugeltki, et elektrita tallis elu seiskuks – neiud-naised toimetavad käsikaudu. Mobiiltelefonide ja taskulampide valgel saavad hobused harjatud ning õue trenni ja… sooja viidud. Igasuguse kütteta lobudik on härmas ja rõske. Ja ses mõttes on siin juures olevad pildid unikaalsed ja absurdsed, et neid tehes vaatasin ühtlasi välgu valgel ja displei pealt järele, kus ma olen ja mis toimub. Täpselt nii oligi!\nÕnneks hakkab peatselt päev pikemaks minema, nii et küllap Aldo peab lahendusi tõotava kevadeni vastu ikka. Mees, kes on nii kunagise n. liidu koondise sportlasena kui nüüd Venemaa vahet hobuseid paristades seal ellu jäänud, ei sure nii tühja asja peale välja, nagu kähriku kallaletungid ja seinast välja tõmbamine.\nBokside tegemiste ja sõitmiste vahel ning teel Veskasse trenne andma käib ta Paldiski maantee Selveri kohvikus soojas ja ajalehti lugemas. Ise nimetab ta seda linnaosa uhkelt Seewaldiks ning oma spordiklubile pani eestikeelse tõlkena Merimetsa nimeks vaid sellepärast, et seevald on teatavasti rahva suus sõitva katuse sünonüümiks saanud.\n“On kaks võimalust. Kui ma saan taotletud 3 kuni 5 hektarit linnalt kätte, käivitub maksimumprogramm. Kui ei saa, tuleb miinimum. See tähendab, et tõmbun a la Peeter Viiard Lasva taga, Noarootsi oma tallu. Tippsporti saan ehk sealgi teha – ehkki nii hobuste müük kui profisport on sedasi võsaneegrina väljasööste sooritades veel suurem õnne asi, kui ta niigi on,” arutleb Aldo. “Kuna mu lootustandev ratsu Brighton lahkus – ja ilmselt seetõttu jäin mina ellu – pean oma comebacki täiega õigustama. Ühest küljest muidugi on kõrval sellised sõbrad-teekaaslased, nagu Raag-Klettenberg-Pill-Vatsel. Teisest küljest aga ollakse tippsporti naasjate suhtes veel kriitilisemad kui muusikutest kaverdajate vastu. Igasugune isakese tunne tuleb maha suruda ja poisikestega võrdselt üles rühkida. Aga ma rühin! Mul on oma varsti 49 eluaasta juures suurepärane vorm ja pauer, nii et sihin täiesti teadlikult ja teadvustatult maailmameisterlikkuse suunas. Selleks loodetavasti sobivad hobused kasvavad õnneks ka peale. Kuna mul on Venemaa aegadest tohutu võistluskogemus – ja siin hipokal noor dire olles ei rikkunud ma seoses sagedaste ärakäikudega ka suhteid ära – on mul praegu elu parim aeg.”\nJa see, mida hõlmab Aldo maksimumprogramm, on ka parim. Loogiline ja elementaarne – kui Tallinna tšinovnikud vaid laseksid nüüd, kus segaja puuri pandi, sellega alustada. Kanepi tahab ehitada uue talli ja maneeži, kus oma – juba nagunii edukalt toimiva! – ratsakooliga edasi minna. Boksikohtade rentijad juba ootavad võimalust kaasaegsetes tingimustes Aldo juures majutust ja koolitust saada.\n“Trennis käivate noortega on sageli kaasas sõpru, kes kõõluvad praegu siin raja ääres. Jumal tänatud, et nad on arvutist väljas ja tänavalt ära – aga minu (ratsa)spordikeskuses oleks nende jaoks ka spordisaal. Ja nende vanemate jaoks ka, kes praegu laste trenni ajal autos istuvad. Nemadki peaksid saama spordisaali – või kohvikusse – minna,” unistab Aldo. “Tajun praegu õnneks linnavalitsuse toetust oma projektile. Investor, kellega koos unistuse täitumiseks vajalikud hooned üles ehitada, on ka olemas. Siinne mere äär on ju nii unikaalne koht – ja nii asendamatu koht noorte kokku tõmbamiseks, et seda pole isegi seletada vaja.\nEks ma loodan muidugi ka, et hipodroomi ei hävitata – ja legendaarse rajatise varemetele sama moodi ilmetut-mõttetut elamurajooni ei lõiguta, nagu Ihastes. Mitu kurja karmaga, varemetele rajatud elurajooni meil veel vaja on?”\nKuri aga, näe, toob kurja karja eelkõige kurjale endale. Kanepi ütleb, et neil koos talli “amatsoonidega” oli juba varem kahtlusi, et arutult rapsiva ja sehkendava kähriku peaajus ei saa biokeemiliselt kõik päris korras olla. Kiri politseile, kus sissetungija kurdab, et kardab oma julgeoleku pärast, oli juba päris selge luulude ilming – mis on nüüd kogu oma mõttetu tülikusega arvatavasti ajaloo prügikasti kukkunud.\nNüüd paluks Tallinna ametnikelt lahkesti dokud Kanepi kasuks lahti ja liikvele lasta, et ta saaks hakata kevadel ehitama pealinna noortele nii mitmekülgselt vajalikku keskust. Jutt ei käi tegelikult mitte ühest õnnetust tallirääbakast – ega sellelgi pole viga muud, kui et seinu ega katust pole… - vaid tervest kompleksist ja olemisviisist, mis paljudele noortele pelgu ja inimeseks kasvamist võimaldab.\nEhk avab ühe aferisti läbi kukkumine isegi ametnike silmad, märkamaks, kui paljudel susserdajatel sel kombel kantida ja lammutada lastakse. Hipodroomi tuleviku asjus on hobuinimesest arhitekt Margit Mutso mitmeid kordi meedias sõna võtnud, pomosid silmast silma pehmitada püüdnud – ning toetab ka Aldo püüdlusi mõlema käega. Kasvõi näiteks uue kompleksi projekti joonestades. Margit tuli päeval, mil Aldoga kohtusime, mägra majja Kanepile toetust tooma ning ühtlasi meenutas, kui ainulaadne on võimalus keset linna asuvalt hipodroomilt otse mere äärde minna, hommikul kell kuus Rock al Mareni kapata ning värskena tagasi lentsida, ratsmed vabad ja meel rõõmus. Tema hobune on praegu Ruilas – ehkki tipparhitekt ise elab otse mägra maja ja hävinguohus rappuva hipodroomi kõrval.


GALERII | Riigikogu valimistel hiljaks jäänud Eesti 200 proovib seekord varasemalt\nGALERII | Riigikogu valimistel hiljaks jäänud Eesti 200 proovib seekord varasemalt (2)\nViljar Voog, 31. märts 2021 17:06\nEesti 200 juht Kristina Kallas andis rahvaalgatusel kogutud allkirjad üle riigikogu esimehele Jüri Ratasele.Foto: Martin Ahven\nReedel algatas erakond Eesti 200 allkirjade kogumise, et avaldada riigivalitsejaile survet RMKst välja võetavate dividendide vähendamiseks (loe: et raiutaks vähem metsa). Vähem kui nädalaga oli ligi 2000 allkirja koos ja neljapäeval ulatati need üle riigikogu esimehele Jüri Ratasele. Sügiseste kohalike valimiste kampaania on alanud!\nEesti 200 juhi Kristina Kallase sõnul ei olnud küll konkreetne samm seotud kohalike valimistega, vaid lisaeelarve menetlemise ajal saaks riigikogu vastu võtta ka muudatuse RMK-lt nõutavate dividendide osas ja vähendada nõnda raiesurvet. Küll aga oli KOV-kampaania avalöök teisipäeval Narvas toimunud üritus, kus samuti Kallas kohal käis.\n„Miks me tulime Narvas nii vara välja… Või kas ta on vara, kuus kuud enne kohalikke valimisi?“ mõtiskles Kallas. „Põhjus on selles, et Eesti 200 läheb Narvas esimest korda valimiskampaaniaga välja, meie nimesid veel nii hästi ei tunta nii kui neid Keskerakonna omi, kes seal on 30 aastat võimul olnud. Meil oli vaja oma strateegiat ja inimesi tutvustada.“\nEks väikestviisi nokitsevad oktoobris toimuvate valimiste nimel juba ka teised parteid: Reformierakond reklaamib sotsiaalmeedias oma piirkondlikke asjaajajaid, sotsid on kuid tõmmanud tähelepanu kõmulisemate teemade nagu öölinnapea ametikoha või nudistide ranna loomisega. Kui koroona lubaks, jagataks telkides ka muidugi parteinänni. Aga Eesti 200 on esimene partei, kes aktiivsemalt kampaaniatralli käima tõmbab.\nKas praeguse kibelemise taga on ebaõnnestumine kaks aastat tagasi toimunud riigikogu valimistel, kus verinoor erakond sai kõigest 4,4 protsenti häältest ja jäi allapoole valimiskünnist?\n„Ma ei ütleks, et ta oli ebaõnnestumine. Ta oli lihtsalt liiga hilja alustatud. Tagantjärele tarkus: nelja kuuga ei ole võimalik Eesti inimesteni jõuda,“ ütles Kallas minevikule mõeldes. „On vaja olulisemalt pikemat teavitustöö perioodi. Sellepärast alustame vara ja varakult. Tartus tulime välja tegelikult juba aasta alguses,“ lisas Kallas, kes teatas jaanuaris ülikoolilinna meeriks kandideerimisest. Peagi tuleb Eesti 200 nimede ja lubadustega välja ka teistes piirkondades.\nNeljapäeval Eesti 200 üle antud rahvaalgatus kukub aga vähemalt lisaeelarve kontekstis kardetavasti kurtidele kõrvadele. Riigikogu nimel paberid üle võtnud spiiker Jüri Ratas ütles, et ilmselt tuleb RMK dividendide teema koalitsioonis jutuks aprillis, kui ette võetakse 2022. aasta riigieelarve ja selle pikemaajalisem strateegia. „Ma ise toetan seda, et tullakse välja selle dividenditulu vähendamisega,“ ütles Ratas.\nKristina Kallas | President keskendus inimesele, keda ei asenda ükski kallis hoone ega aparaat


Pulmalaud - Pulmalaua katmine ja -kaunistamine. - Sisukas.ee\nSisukas.ee » Toit » Lauakatmine » Pulmalaud\nPulmalaud kaetakse tavaliselt suurele inimestehulgale. Selleks, et kõik ühisesse lauda mahuksid, on sageli vaja laua erilist asetust. Suures ruumis on laudu võimalik seada mitmesugusel viisil. Kui suurt ruumi pole, et külalised ühisesse lauda mahuksid, kaetakse lauad mitmesse ruumi. Pruutpaar istugu sellisel kohal, et kõik neid näeksid; kui laud on kaetud mitmesse ruumi, siis olgu uksed avatud või vahetatagu pruutpaar aeg-ajalt oma asukohta.\nPulma-koosviibimist sisustatakse väga mitmel moel, vastavalt sellele tuleb varuda ruumid ning paigutada sisustus.\nSageli pakutakse enne laudaistumist vahuveini (šampanjat), aperitiivi, mahla, kokteili või mõnda muud jooki. Sel juhul asetatagu ühte ruumi või ühele söögilaua otsale kandikud joogiklaasidega. Saabuvatele külalistele pakutakse kohe jooki. See juuakse kas ühekorraga pruutpaari terviseks või vastavalt peokorraldajate näpunäidetele vähehaaval kohe pärast joogi saamist.\nLauas paigutatakse pruutpaari vanemad pruudi ja peigmehe kõrvale, tavaliselt vahetatult: pruudi ema ja isa peigmehe kõrvale, peigmehe isa ja ema pruudi juurde. teised kohad võivad olla määratud või vaba valiku järgi võetavad. Kindla „kirju rea“ saamiseks ning seejuures koha valimise kiirendamiseks võib kohad loosida. Selleks on mitu võimalust. Näiteks võib kõik kohad nummerdada ja loosid teha numbrite järgi. Paarisarvulised kohad loositakse naiste, paarituarvulised meeste vahel. Võib ka lauale asetada iga kahe koha peale ühe terve kaardi, teised eksemplarid samasuguseid kaarte lõigatakse pooleks ja jaotatakse üks pool meestele, teine naistele. Kohti võib märkida ka mitmesuguste kujukeste, lelude või lilleõitega ning välja loosida sedeleid kohta ma märkiva eseme nimetusega. Kohta märkinud esemekene kingitakse sel juhul enamasti pulmakülalisele.\nPulmlaua toitudeks on kõige kohasemad mitmesugused külmroad. Kuna pulmalauas tavaliselt viibitakse üsna kaua, vahepeal tantsitakse ning võetakse osa mitmesugustest üritustest, toodagu esialgu lauale vaid osa valmistatud külmroogi, võid, leiba ja muud ning hoitagu osa külmas ruumis, kus toidud paremini säilivad. Tühjenenud vaagnad täidetagu uuesti, soojas kiiresti näotuks muutuvad toidud (süldid, tarrendis või majoneesis kalad ning liha) toodagu lauale otse enne nende pakkumist. Kui pakutakse sooja toitu, siis vahetatakse taldrikud ja korraldatakse nii, et selle pakkumise ajal jälle kõik külalised lauas istuvad.\nPulmaruumi kaunistatakse põlevate küünalde, põranda- ja lauavaasidesse paigutatud lillede ning okste, tervete noorte puudega. Puuvilju, maiustusi ja kaunistusesemeid võib asetada mitmele poole urumi korvides, kaussides ning laiades puit- või tohtkastides. Väga meeleolukad on seintele kinnitatud päevakohased pildid, paberist või papist väljalõigatud kujundid, kõrgemas ruumis lae alla kinnitatud paberkaunistused, värvilised lindid ja mitmesugused laternad.\nKohvi pakkumiseks on õige aeg, kui väsima hakatakse – südaööl või selle ümber. Selleks ajaks korjatakse tarvitatud taldrikud ja söögiriistad kokku, viiakse tühjad vaagnad laualt. Kuna pulmas peaaegu alati on inimesi, kes magusast lugu ei pea, võib täis külmtoiduvaagnaid ning taldrikuid asetada soovijate jaoks ühele lauaotsale või soovijate ette, magusad lisandid kohvi juurde pannakse mujale.\nKui pulmapidu jätkub veel järgnevail päevil, siis pestakse öösel kõik nõud puhtaks ja hommikul kaetakse laud uuesti puhaste linade, korrastatud lauanõude ning värskelt vaagnale asetatud toitudega.


Arvamusfestival äratab Paide tühjana seisvad majad ellu - Järva Teataja\nArvamusfestival äratab Paide tühjana seisvad majad ellu\n9. august 2017 16:59\nNäituse kuraatori Martin Laidla selgitusel on arvamusfestivali eestvedajal Ott Karulinil olnud pikka aega mõttes festivali ajal Paide tühjade hoonetega midagi ette võtta. Nüüd pöörduski Karulin Ruumiringluse meeskonna poole.\nLaidla sõnas, et Ruumiringlus on algatus, mis tegeleb ruumide vahekasutusega. «Tühjad või katkised majad linnapildis avaldavad inimestele mõju, see loob nii vaimselt kui ka sotsiaalselt halba keskkonda,» lausus ta.\nPaides on tühjalt seisvaid maju umbes poolsada, mis peaaegu kõik kuuluvad eraomanikele. «Ruuminihke» näituse abil püütakse Paide linnaruumi elustada. «Tallinna tänaval on peaaegu pooled majad tühjad,» ütles Laidla. «Alguses oli meil mõte teha nendesse majadesse ajutiselt kodukohvikud või lastehoid – see oleks olnud huvitav vahekasutuse näide. Aga siis tuli mõte lahendada asi läbi kunsti ja teha näitus.»\nPikemat lugu loe homsest Järva Teatajast.


Valitsuse majandusarengu komisjon arutas Eesti äridiplomaatia edusamme - Kesknädal\nValitsuse majandusarengu komisjon arutas Eesti äridiplomaatia edusamme\nMajandusarengu_komisjon. Foto: Riigikantselei\nStenbocki maja, Tallinn, 13. oktoober 2020 – Valitsuse majandusarengu komisjon (VMK) sai oma tänasel istungil ülevaate äridiplomaatia saavutustest koroonakriisi oludes.\n2020. aasta esimene pool oli vaatamata koroonaviiruse pandeemilise levikuga seotud raskustele Eesti äridiplomaatia jaoks edukas eriti kaugematel turgudel, kus järjest kasvab huvi meie riigi innovaatiliste lahenduste vastu. „COVID-19 pandeemia aitas ülemaailmselt juurutada arusaama, kui olulised on turvalised ja usaldusväärsed digitaalsed lahendused tervise, hariduse ja ärivaldkonnas. See arusaam avab e-teenuste ja küberturvalisusega tegelevatele Eesti ettevõtjatele ukse maailmaturgudele,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Nädal tagasi sõlmisid Eesti ja Maailma Terviseorganisatsioon ühiste kavatsuste protokolli, mis lubab alustada koostööd e-tervise projektide kallal. 16. detsembril korraldame koos Araabia Ühendemiraatidega Globaalse Äritippkohtumise, mis toimub veebivormis ja tutvustab nii avalikule kui ka erasektorile kõige innovaatilisemaid digitaalseid lahendusi mõlemast riigist,“ tõi ta mõned näited toimunud läbimurdest.\nVälisminister Urmas Reinsalu sõnul on käesolev aasta olnud ettevõtetele suureks väljakutseks ning välisministeeriumi eesmärgiks on pakkuda selles olukorras paindlikku tuge ettevõtjate välisturgudel toetamisel ja välismajanduse tugevdamisel. „Oleme terve kriisi vältel ettevõtteid välisturgudel proaktiivselt toetanud esinduste ja aukonsulite abil. Oleme laiendanud sel aastal ka äridiplomaatide ja majandusnõunike võrgustikku esindajatega Genfis, Tokyos, Abu Dhabis, Riias ja Washingtonis. Tegutsema on asunud erivolitustega diplomaatiline esindaja Aafrika majandusküsimustes, valmistame ette välismajanduse tugevdamise eesmärgil saatkondade avamist Lõuna-Koreas ja Singapuris. Hiljuti läbi viidud tagasiside uuringust selgus ka, et ettevõtted on rahul välisministeeriumi pakutava toega,“ selgitas Reinsalu.\nSamuti tehakse koostööd selle nimel, et välisministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse sammud ja jõupingutused ettevõtjate ja investorite toetamisel ja nõustamisel oleks paremini koordineeritud. Sellele vajadusele viitas Riigikontrolli äridiplomaatia audit.\nVKMi liikmetele tutvustati samuti Eesti maksusüsteemi konkurentsivõimelisuse analüüsi, mille tellimine oli osa Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist. Maksusüsteemi konkurentsivõimelisuse analüüs hindas nii Eesti konkurentsivõimet maksude alal üldiselt kui ka kitsamalt tööstussektori konkurentsivõimet võrreldes Läti, Leedu, Poola, Soome ja Saksamaaga. Analüüsist jäid välja tööjõumaksud. Analüüsi käigus võrreldi 12 maksu ja tasu ning jõuti järeldusele, et rahvusvaheliste indeksite ja uuringute kohaselt on Eesti maksusüsteem maailma parimate seas, aga tootmisssektori konkurentsivõime on pigem keskpärane ja silma paistavad vähesed maksuerandid tööstusettevõtetele keskkonna tasude ja energiamaksude osas. Eesti ettevõtete konkurentsivõime parandamiseks soovitatakse kaaluda elektrimaksude soodustuste laiendamist rohkematele ettevõtjatele ja maavara kaevandamisõiguse tasu ning vee erikasutusõiguse tasu määra püsivat langetamist.\nAnalüüsile toetudes otsustas komisjon jätkata ettevalmistusi taastuvenergiatasu diferentseerimiseks suurtarbijatele. Valitsuskabineti 3. septembri nõupidamisel otsustati toetada suurtarbijate taastuvenergiatasude diferentseerimise süsteemi loomist, mis vähendab suurtarbijale taastuvenergiatasu riigiabisuunistes lubatud piirides kuni 85% võrra tingimusel, et ükski teine tarbimisgrupp ei maksa seetõttu taastuvenergiatasu praegusest rohkem. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium valmistab ette järgmise aasta alguseks eelnõu, millega võimaldatakse energiamahukatele ja suurema energiaefektiivsuse poole püüdlevale ettevõtjale tasu vähendada.\nVabariigi Valitsuse 13. aprill 2017 korraldusega moodustatud valitsuse majandusarengu komisjoni eesmärk on edendada Eesti majandusarengut ja parandada riigi konkurentsivõimet. Komisjoni tegevust juhib peaminister. Komisjoni liikmed on: väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister, haridus- ja teadusminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, rahandusminister, sotsiaalminister, välisminister. Teised ministrid osalevad komisjoni istungil peaministri kutsel, kui teemakäsitlus eeldab vastutava ministri kohalolu. Komisjoni tööd korraldab Riigikantselei.\nValitsus toetab ELi kasvuhoonegaaside eesmärgi tõstmist aastaks 2030\nReps: kriisidega toimetulekul sõltume teadlastest\nKuhu\t1 aasta ago\nsee paljukiidetud majandusareng on ära peidetud? Näha ju mingit edu meie tootmises pole. Kõik kerjatud vahendid sildiga meid in Tšainä.\nKas see äridiplomaatia ei tähenda äkki seda, et 10% rahast annetatakse 80%-le virelevale rahvale, 90% aga jaotatakse omavahel ja puhvrile – riigiteenistujatele?


Binary Option martingale kalkulaator. Optsiooni väljamakse binaarse\nTegeleme mitte ainult bitcoini kuld, mida tasub investeerida, standardiseeritud optsioonilepingutega, vaid teeme ka suuri jõupingutusi avalikkuse kuidas vahetada seose krüptovaluutat harimiseks. Sõltuvalt teie riskist ja kaubanduse juhtimise eelistustest võib kumbki kauplemisinstrument olla hea või halb sõltuvalt sellest, meile fantaasia binaarne variant palju aega soovite oma kauplemisplatvormi ees veeta, kui aktiivne binaarsed valikud 5 min eesti olla või mida ootate turult. Vaadake kirjeid Varasem kanne: Aafrika mängib olulist rolli krüptovaluutade arengus. Seda nimetatakse nn digitaalseks võimaluseks. Mõni pakub ECN-i või DMA-d, mis põhimõtteliselt võimaldab teil juurdepääsu tegelikule krüptovaluutade investeeringute loetelu, mitte teie teenusepakkuja turule, selle eest võtavad nad tavaliselt tasu. Seega on neil määratletud risk lisatasumille võite kunagi kaotada.\nGreat job iqoption. Keep up your hard work to improve the industry. Kas tõesti? Lost of profits.\nEzequias Rocha - 28 July ezequiasrocha. IQ Option arvudes. Alternatiivina tavapärasele ostu-müügi optsioonile saavad kauplejad spekuleerida ka teatud hinna saavutamisel sisselogimis- või sisselogimisvõimalustega kaubeldes.\nMüügivõimaluse korral ei tohi krüptokaubanduse rakendus omakorda olla kaupleja limiidil või sellest kõrgemal, investeerige krüptokaevandamine kui vahemiku väärtus peab olema määratletud piires, ilma seda puudutamata.\nKui praeguse hinnaga pole kindlat suundi, tuleks spekuleerida pigem tõusva või langeva hinnaga - selle asemel kasutavad kogenud kauplejad vahemiku kauplemist või Vahemiku valikud, kus ei ole vaja konkreetseid hindu ega juhiseid saavutada - selle asemel peab hind olema kindlas vahemikus, mille maakler investeerida ethereums ettevõttesse ilma krüptorahata ülemise ja alumise piiri kaudu.\nUnustasid oma salasõna? Kui hind on aegumise hetkel järgmisel kõrgeimal Teie e-post. Taasta parool.\nNeid münte jagatakse kaevurite vahel, mis tähendab, et on mõistlik sisaldada võimsat riistvara, et saada suurem osa toodetud üksustest. Lisaks viisidele, kuidas teenida Bitcoineid ilma investeeringuteta, räägin teile ka sellest, millisesse senti krüptorahasse investeerida?\nSa usud, et reedeks euro ei nõrgene ja peaks püsima üle 1. Seda tehes ärge unustage arvestada elektrikulu. See muudab selle tegemise palju lihtsamaks.\nMõnikord langeb rinnast välja Satoshi. Kuid kui teie tehniliste teadmiste tase seda võimaldab, võib oma seadmetega kaevandamine olla äärmiselt tulus. Seega olge kindel, et paljud halva käitumisega inimesed tegid seda ja binaarsed optsioonid elavad ettevõtted on spetsialiseerunud selliste platvormide loomisele!\nPaljud neist pole kunagi turul ühendatud, te ei edasta turul tellimusi, see on lihtsalt nn maakleri juhitud mustas kastis. Sageli gemini kauplemine bitcoinidega nad teie vastu pakkumisi ja teenivad niimoodi raha, o siin suur hoiatus!\nLõpuks on mõnel neist välja töötatud müügimeeskond. Proovite euroga ja teenite hunniku raha.\nMüügimees helistab teile raha teenimine bitcoinidega eesti motiveerib teid rohkematega proovima, teete seda, bitcoin maakler b x uuesti süsteem on selleks välja töötatud ja teile enesekindlust loobsiis panite 10 dollarit, mis on parim viis digitaalvaluutasse investeerimiseks teenida on vaartpaberid 50 dollarit parim pakkumine kunagi ja üllatavalt või mitte! Sa saad kelmuse hästi tehtud! Mis on binaarne võimalusi?\nKui pärast seda soovite ikkagi anda võimaluse binaarseteks optsioonideks oleksin teid juba hoiatanud, kuid see pole minu raha, nii et tehke seda, mida soovitejulgustan teid binaarse optsiooni kuidas kaubelda krüptovaluutas?\nForexi valuutaturg on võimalus teenida USD vahetuskursi kõikumiste korral valuutapaarid. Varad: Forex: valuutapaarid. Ilmselt võivad ka mitteametlikud investorid anda oma ebaõnnestumistele võimaluse võimu alt väljuda, kui ei kasuta stopp-hädasid või lüüakse börsil kokku ootused, et see muudab kurssi. Mitteametlikud investorid ostavad ja müüvad mitmesuguseid instrumente, binaarse optsiooni väljamakse aktsiaid, rahastandardeid, väljavaateid, kirjeid, nimekirju ja ETF-e.\nMe suhtume binaarsete optsioonide kauplemisse kindlalt ja kirjutasime a. Tegeleme mitte ainult bitcoini kuld, mida tasub investeerida, standardiseeritud optsioonilepingutega, vaid teeme ka suuri jõupingutusi avalikkuse kuidas vahetada seose krüptovaluutat harimiseks.\nBinaarsete optsioonidega kauplemine Selle positsiooni juured on silmatorkavad erinevused börsil väljastatud standardiseeritud lepingute ja binaarsete optsioonide vahel.\nReguleeritud, laineid krüptoinvesteerimine optsioonileping on palju likviidsem ja kuidas olla bitcoinidega miljonär on juurdepääs arvelduskojale, Options Clearing Corporationile OCC. OCC kaudu sõlmitud lepingud tagavad, et iga väljastatud lepingu jaoks on olemas sobiv ostja ja müüja.\nBinaarsed optsioonid on panused aktsiate liikumise tulemusele. Nendel panustel on kaks tulemust, kas aktsia hind on bitcoin kauplemine teiste inimeste rahaga seaduslik või langeb.\nOptsioonidesse investeerimisega kaasnevad riskid, sealhulgas investeerimisrisk, mille korral võib osa või kogu teie investeeritud raha kaotada. Samuti on teie huvides mõista teie kaubeldavate investeerimisinstrumentide olemust, kui need instrumendid aitavad täita nimetatud investeerimisstrateegiat ja kas on olemas nähtav, reguleeritud turg, mis pakub likviidsust, ja pettuse investeeri bitcoini dont pöördumismehhanism.\nEsiteks pole kauplemine kunagi lihtne. Vahepeal saavad maaklerid kes loob parima tarkvara binaarsete optsioonide müümiseks kuidas krüptovaluutasse investeerida, sarnaneb aktsiaga eest komisjonitasu.\nKui hind pööratakse ümber ja kahju on vältimatu, siis lihtsalt sulgete tehingu ja teie hoius kannab väikseid kahjumeid. See tähendab, et krüptorahadega kauplemine usute, et kulla vahetuskurss tõuseb järgmise 7 päeva jooksul ja ostate 7-päevase kullaga ostuoptsiooni. Binaarsed valikud: sõltuvad valiku tingimustest ja sõltuvad ka teie oskustest, kogemusest, intuitsioonist.\nNagu näete, on see täiesti erinev teenimisviis. Ja ainult teie live bitcoini kauplemine, mis on teie jaoks olulisem: kasumi suurus või võimalus minimeerida kaotused ja nii kõik kes loob parima tarkvara binaarsete optsioonide müümiseks.\nÜldiselt kulub kõik isiklikele eelistustele, olgu see siis kauplemine või muud ärivaldkonnad - strateegia või kauplemisviis sõltub ainult inimese soovidest. Forex pakub teile finantsvõimendust, nii et saate oma rahaga palju rohkem teenida ja kaotada, kui otse aktsiatesse investeerides.\nÜldiselt on see odavam, kui enamik pakkujaid loobuvad vahendustasust ja arvestavad oma teenustasu hajuvusse. Mõni pakub ECN-i või DMA-d, mis põhimõtteliselt võimaldab teil juurdepääsu tegelikule krüptovaluutade investeeringute loetelu, mitte teie teenusepakkuja turule, selle eest võtavad nad tavaliselt tasu.\nMT4 platvorm koos tuhandete Forexi kauplemisfoorumite, strateegiate, signaalide ja algodega tähendab, et kauplemisest huvitatud algajale on raske vastu seista. Kauplesin Forexiga umbes 12 kuud, enne bitcoin maakler hiina läksin tagasi aktsiate, tuletisinstrumentide ja kaupadega.\nMa teen selle üldreegliks, et minu ettevõte ei kaubelda valuutadega, välja arvatud valuutade liikumise maandamiseks. Mul oleks paljude amatöör-Forex-kauplejate silmis lõplik seadistus Fiber Internet, Institutsionaalse Maakleri ja Bloombergi abil - ometi ei tegele ma Forexiga kauplemine, kuna turg on minu kauplemisstiili jaoks lihtsalt kõikuv ja ebatäpne. Muidugi pakuvad inimesed turukommentaare ja viskavad välja juhuslikke majandussündmusi, kõnesid, andmete väljastamist jne.\nIsegi intressimäärade teadaanded ei põhjusta muud krüpto, millesse nüüd investeerida suurenenud volatiilsust ilma krüptovaluutade investeeringute loetelu suunata - Binary Option martingale kalkulaator kommentaatorite vabandus, "see oli juba hinnas".\nIgal hetkel võib pank, valitsus või institutsionaalne investor valuutaga kauplemisel loovutada korralduse, mis heidab välja mis tahes mustri või suundumuse. Ma lihtsalt ei usu, et valuutaturgudel oleks kunagi mõeldud kaubelda sellisena, nagu nad on. Minu soovitus on lugeda blogi postitust, millest internetis raha teenimine bitcoinidega rääkisin, leida üles teie kirg ja kasutada seda oma otsustajana.\nBinaarsete optsioonidega kauplemine Mul on teada kauplejaid, kes saavad Binaari abil palju rohkem raha teenida kui Forexi abil mida lisaks bitcoinidele investeerida vastupidi. Pealegi, kui teil pole tõhusat strateegiat, siis on tõenäoline, et võite tõesti kiiresti kas yra investiciju i bitcoin kaotada.\nÜks asi, mis on sageli Forexi kaupleja käsutuses, kuid mida binaarsete optsioonide krüpto manipuleerimise kasum pole, on see, et nad mis on parim koht krüptovaluutaga kauplemiseks kasutada finantsvõimendust.\nBitcoinidega kaupleb binaarsete optsioonidega legit bitcoin


Kuidas luua harmoonia kahe täiesti erineva stiili vahel? Et saada see ainuõige unikaalne välimus, peate te hoolikalt valima detaile ja hoidma puhast skandinaavia disaini, mis jookseks läbi igast toast.\nSeinad peaksid olema selged. Kuidas? Hoides lae ja seinad valge ja säravana, saate interjööris valitsevateks erinevad nipsasjakesed, värvika raamaturiiuli, erineva mööbli mix-i ja kunsti-, mida võite panna toetuma vastu seina.\nKui tahate skandinaavia disaini lisada boheemlasliku ilmet, sobitub sinna hästi lambanahk. Laota see kas üle tooli, üle kogu diivani, üle esiku pingi või elutoa põranda. See ei näe välja mitte ainult stiilne vaid lisab ka tekstuuri.\nKindlasti ei panda selles sisekujunduses detaile juhuslikult kokku, vaid nende paigutus peaks olema hoolikalt läbimõeldud ja sageli omavahel värvidega ühendatud.\n« Paberkott elutoa interjööris\tKiik, kui sisustuselement elutoas »\nRuumikas ja avar korter Tartu supilinnas\nNoore pere põhjamaine kodu kortermajas, mis ehitatud aastal 1925.\nOma ilusat aeda jagab meiega tore lugeja Soomest\nMeile saabus postkasti kiri Soomest, tore ajakirja lugeja soovib jagada…\n“No makeup” meik\nTalupoja stiilis elutoad maakodus\nJänestele oma suvemaja\nKüüliku puur, või maja ei pea olema igav- vaata galeriid…\nLihtsad detailid vannitoas\nMetallist valged musta äärega silmapesukauss ja kann ühel vanal kulunud päevinäinud toolil. Esemed, mis tekitavad maalähedase tunde.\nIlu & mood-RETRO\nMõned asjad tulevad taas moodi, meik ja mood, vaata galeriid!\nKuidas kasutada ära efektseid vanu uksi elutoa interjööris?


Välisesindused kui vanadekodud\nNeli Eesti välisesindajat -- Margus Laidre Stockholmis, Tiit Matsulevit? Bonnis, Arvo-Jürgen Alas Kopenhaagenis ja Clyde Kull Brüsselis -- veavad välisministeeriumiga vaenukaigast. Nad ei taha koju tulla ja on solvunud. Oma isemeelsusega on nad pannud kogu Eesti välisteenistuse üsnagi rumalasse olukorda. Seda vähemalt eetilises mõttes. Näib, et Eesti riiklikud institutsioonid ongi loodud selleks, et võimulolijatel oleks koht, kuhu oma sõpru ja tuttavaid paigutada, ja et neile pikaks ajaks hea äraolemine tagada. Ehk muutub välissaatkond nii ka kohaks, kuhu sisepoliitikas liiga aktiivseks muutunud inimese jalust ära vananema võib saata.\nRiigifirmad on Eestis näidanud, et sinna etteotsa kõrgemalt pandud tublid mehed ei taha vanalt kohalt kuidagi ära tulla. Nii mõnigi riigifirma direktor arvab, et ettevõte peab raugastuma koos temaga, ning kardab verevahetust kui katku. Lausa jube, kui nii ka noored isamaalased mõtlevad.


, Mis pohjus on liigesed haiged\nNeed on autoimmuunsed haigused, mille põhjus on pärilikkuse ja keskkonnategurite koosmõju. Kui arst ise partnerile ravimeid välja ei kirjuta, tuleks seda talle meelde tuletada. Ta lisab, et külma kasutamisel tuleks olla ettevaatlik. Arvatakse, et glükoosamiini tarvitamine pikema aja jooksul aitab ära hoida ka liigese enneaegse kulumise. Ja patsiendile tuleb selgitada, et karta tuleb haigust, mitte selle ravimeid.\nKõige värskemad Liigume uudised otse sinu postkasti Mõõdukas liikumine ja parafiinravi Liigesekulumise tõttu lausa tubaseks jääda ja liikumisest loobuda ei tohi, sest see jätaks liigesed ilma vajalikest toitainetest ja süvendaks haiguse kulgu. Näiteks sellest, mida me sööme, sõltub meie soole mikrobioomi tervis.\nReumatoidartriidile on iseloomulik rohkem kui ühe liigese sümmeetriline haaratus ehk vasemal ja paremal kehapoolel haigestuvad samad liigesed. Podagrale viitavad sümptomid, nagu soojus, turse, punetus ja valu ilmneb suure tõenäosusega esmalt suures varbas ning siis levib teistesse liigestesse.\nHeameelne mõtlemine on see, mida me vajame! Milline on liigesepõletike ravi?\nAga kui ei ole parajalt palju ravimeid, siis on palju haigust ja liigesed hävivad. Ägedat liigesepõletikku saab kiiresti leevendada liigesesüstidega. Liigesehaiguste ravi ei piirdu siiski ainult ravimitega. Raske on ülehinnata taastusravi tähtsust kõigi liigesehaiguste kõigis haigusjärkudes. Kõige tähtsam on õige võimlemine, mida õpetab füsioterapeut. Taastusravi vähendab valu, parandab liikuvust ja toimetulekut.\nTaastusravi määrab taastusarst. Kas olete rahul sellega, kuidas te reumatoloogina saate praegu liigesehaiged ravida? Jah, väga.\nMitte kunagi inimkonna ajaloos ei ole liigesepõletike ravi olnud nii tõhus.


Väike-Maarja vald: 04-03-2013\nSündmuste kalender - 04-03-2013\n04-03-2013 toimuvad üritused\n-üritus-: Kiltsis tuleb Antti Kammiste ja Madis Kari kontsert\n-lisainfo-: 4. märtsil kell 8.00 Kiltsi lossi saalis Antti Kammiste ja Madis Kari kontserdiga "Ära ela raamis...".\nInfo Merje Leemets, tel 520 2921\n04-03-2013 lisatud uudised\n-uudis-: Spordirahvas osales nädalavahetusel Eestimaa talimängudel\n-lisatud-: 04.03.2013, 14:24\n-sisu-: 1.-3. märtsil toimusid Võrus 12. Eestimaa talimängud.\nTalimängudel oli kokku ligi 3000 osalejat. Spordialasid, millel võisteldi, oli kokku 17: murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, juhtide võistlus, suusaorienteerumine, laskesuusatamine, jäähoki, suusahüpped, ujumine, kreeka-rooma maadlus, vabamaadlus, naistemaadlus, motokross, meeste korvpall, naiste korvpall, lauatennis, male, kabe.\nVäike-Maarja vald osales neljal alal: meeste korvpallis, murdmaasuusatamises, lauatennises ja juhtide võistluses.\nKõige paremini läks valla esindusel korvpallis, kus saadi 4. koht. Korvpallimeeskonnas mängisid Marek Suits, Rivo Täheste, Ants Rouhijainen, Indrek Aksel, Taivo Tiimus, Raul Sinisalu, Indrek Müürsep.\nPildil käib 3.-4. koha võistlus Kohilaga, kellele tuli lisaajal küll alla vanduda, kuid tulemuseks siiski tubli 4. koht.\nFoto Ants Rikberg\nSuusatamises võistlesid Ants Einsalu, Jaanus Toiger, Valdo Leist, Tiia Luht, Tiit Sinisalu, Raul Kütt, Kalev Nõmmiste, Allan Alt, Sirle Aosaar, Allar Adamon, Kalev Õmmik ja Ants Rikberg. Suusatamises saavutati 25. koht.\nLauatennises tuldi 18. kohale. Lauatennisevõistkonda kuulusid Väino Stoltsen, Laura Komp, Andreas Preisfreund ja Mihkel Niinemets,\nFoto: Ants Rikberg\nJuhtide võistluses tegi kaasa vallavanem Indrek Kesküla ja tõi sellega vallale üldarvestusse 40 lisapunkti.\nNelja alaga tuli Väike-Maarja vald üldkokkuvõttes 60 osalenud valla seas 19. kohale.\nEestimaa talimängud toimuvad iga nelja aasta tagant. Arvestust peetakse eraldi linnade, valdade ja maakondade lõikes. Linnu osales 25 ja maakondadest olid esindatud kõik 15.\nLääne-Virumaa saavutas suuremate maakondade seas 5. koha. Maakonnale aitasid kreeka-rooma maadluses punkte koguda ka Väike-Maarja maadlusnoored koos treener Lembit Kalteriga. Kõige paremini läks Jevgeni Hamidžanovil, kes saavutas oma kaalukategoorias I koha.\nTalimänge korraldas Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Võru Linnavalitsuse, Võru Spordikeskuse ja Võrumaa Spordiliiduga.


E-pood - Statiivid ja pead - Manfrotto - Jalad - Manfrotto statiiv MT190GOA4TB - Fotoluks - Tallinna ja Tartu parim fotospetsialist!\nVaatasin » Manfrotto statiiv MT190GOA4TB\nManfrotto statiiv MT190XPRO3 Manfrotto statiiv MT055XPRO3 Manfrotto videostatiiv 545B Pro Alu Manfrotto statiiv 190XBManfrotto statiiv MT055CXPRO3Manfrotto statiiv MT055CXPRO4Manfrotto statiiv MT190XPRO4Manfrotto statiiv MT190X3Manfrotto statiiv MT190GOA4Manfrotto statiiv MT190CXPRO3Manfrotto statiiv MT190GOA4TBManfrotto statiiv MT190CXPRO4\nManfrotto statiiv MT190GOA4TB\nUued 190GO seeria statiivid pakuvad kasutajale veel suuremat kasutusmugavust tänu kompaktsemale ning kergemale disainile. Sedasi on fotograafil lihtsam ringi liikuda ning saab vajadusel kaasas kanda muud fotovarustust.\nMT190GO statiivi jalgade fikseerimiseks kasutatakse uut Twist Lock pööratavat lukustust, mis fikseerivad jala sektsiooni kiirelt ning kindlalt. Uus Twist Lock kinnitus on disainitud võimalikult mugava opereerimise eesmärgil, kuid parandavad ka statiivi jäikust ning stabiilsust. Lisaks saab iga jala kaldenurka muuta individuaalselt tänu ülimugavale nurgavaliku süsteemile.\nMT190GO statiivi kesksammas on lihtsalt 90° pööratav, võimaldades leida uusi võttenurki, mis tavapärase süsteemiga muidu võimatu oleks.\nUuel 190GO statiivil on lisaks ka Easy Link ühendus, mis vimaldab kiirelt ja mugavalt statiivi külge lisaks kaamerale ühendada ka erinevaid foto- ning videotarvikuid, nagu LED valgustid, reflektorid või hoopis liigendkäe. Selle tulemina saab statiivi vabalt kasutada ka stuudios.\nMT190GOA4TB statiiv on nelja sektsiooniga alumiiniumist jalgadega. 4 sektsiooniga disain vähendab statiivi pikkust transpordiasendis, samas maksimaalset töökõrgust ohverdamata.\nMaksimaalne töökõrgus: 146cm\nTöökõrgus kesksambata: 122cm\nMinimaalne töökõrgus: 7cm\nPikkus kokkupandult: 45cm\nJala diameeter: 25 mm\n[url=http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=98&cid=14024] fotoluks.ee / Manfrotto statiiv MT190GOA4TB [/url]\nSirui K-20X 119.90€


Kuressaare muusikakooli tänavustel kevadistel katsetel oli populaarseim kitarrieriala, millele järgnes klaveriõpe.\nKokku oli muusikakooli tahtjaid 26 ning kevadise vastuvõtu läbinult alustab sügisel 23 õpilast, neist linnast 15. Vastuvõtukatsetel hinnati lapse muusikalisi võimeid, mis ta on looduse poolt kaasa saanud.\n“Midagi ei ole teha, igaüks meist alustab erinevalt stardijoonelt, on võimeline arenema erineva tempoga ja ka erineval vanuseetapil,” märkis Kuressaare muusikakooli direktor Tarmo Berens, lisades, et põhilised olid ikka rütmi kuulamine ja järele tegemine (koputades). Tuli ka laulda üks laul.\n“Üldiselt tulevad lapsed muusikakooli 1. klassi 7–8-aastaselt,” ütles Berens, tähendades, et vanus võib varieeruda sõltuvalt lapsest või instrumendi spetsiifikast.\nTäiendav vastuvõtt muusikakooli toimub suve lõpus, 28. augustil. Kandideerida võiks direktori sõnul eelkõige akordioni-, klaveri-, laulu- ja flöödierialale.\nSügisel jätkatakse muusikakoolis samade erialadega kui sel õppeaastal. Lisandub aga õpetajaid: uuest aastast võib klaverisaate kujundust õppida Veikko Lehto ja akordionimängu Rein Orni käe all. Kooli õpetajatega saab tutvuda muusikakooli kodulehel www.kuressaare.ee/muusikakool.