Ville-Petteri Saarinen. Rivitalotyömaan työnaikainen pölynhallinta ja sähköistäminen - PDF\nVille-Petteri Saarinen. Rivitalotyömaan työnaikainen pölynhallinta ja sähköistäminen\nDownload "Ville-Petteri Saarinen. Rivitalotyömaan työnaikainen pölynhallinta ja sähköistäminen"\n1 Ville-Petteri Saarinen Rivitalotyömaan työnaikainen pölynhallinta ja sähköistäminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Opinnäytetyö\n2 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tutkinto Ville-Petteri Saarinen Rivitalotyömaan työnaikainen pölynhallinta ja sähköistäminen 50 sivua + 2 liitettä Insinööri (AMK) Koulutusohjelma Rakennustekniikka Suuntautumisvaihtoehto Tuotantotekniikka Ohjaaja(t) Rakennuspäällikkö Ilkka Leskelä, NCC Päätoiminen tuntiopettaja Olli Metsäranta Tämän insinöörityön aiheena oli tuottaa yritykselle uudet ratkaisut rivitalotyömaiden pölynhallintaan ja sähköistämiseen. Nykyisellään yrityksellä ei ollut uusiin määräyksiin soveltuvia järjestelmiä, vaan sähköistäminen ja pölynhallinta toteutettiin perinteisin keinoin. Ohjemallien tekemisessä käytettiin hyödyksi keskuspölynimurijärjestelmiä toimittavan yrityksen tietotaitoa, sekä järjestelmiin liittyviä kirjallisia materiaaleja. Näiden avulla luotiin mallipohjat, joita jatkokehitettiin erilaisten haastatteluiden avulla. Lopputuloksena tuloksena syntyi toimintamalli, joka sisälsi kaksi kappaletta työohjeita. Työohjeet on tarkoitettu työmaalla toimivien työnjohtajien suunnittelun ja toteutuksen avuksi. Keskuspölynimurijärjestelmän ja sähköistämisen toimintamalleilla järjestelmät voidaan rakentaa työmaalla alusta loppuun asti. Järjestelmien testaus suoritetaan työohjeiden pohjalta. Järjestelmien testaus suoritetaan Espoon Ylämyllyn työmaalla, minne molemmat järjestelmät tullaan toteuttamaan kokonaisuudessaan. Testauksessa järjestelmien soveltuvuutta ja toimintaa tarkkaillaan, ja samalla niitä parannetaan tulevaisuuden työmaita varten. Testauksen osittaisessa tarkastelussa havaittiin, että järjestelmien asentaminen sujui ajatellulla tavalla eikä aiheuttanut ylimääräisiä ongelmia. Tarkastelussa havaittiin myös, että runkolinjaston asennus sujui ennakkoon asetetun työnopeuden mukaisesti, vaikka asentajalla ei ollut aikaisempaa kokemusta putkien asentamisesta. Järjestelmät tullaan ottamaan yrityksen käyttöön ja niitä tullaan käyttämään kaikissa uusissa rivitalokohteissa. Testausta tullaan samalla jatkamaan työmaalla loppuun asti ja jatkokehitystä varten kerättyjä tietoja tullaan hyödyntämään seuraavan kohteen alkaessa. Järjestelmien avulla yritys tulee pitkällä aikavälillä säästämään suuria summia rahaa ja samalla työn tekeminen helpottuu ja nopeutuu. Tulevaisuudessa imurijärjestelmää voidaan käyttää hyödyksi myös rakennusta saneerattaessa. Esimerkiksi kylpyhuoneremonteissa olemassa olevaa putkistoa voidaan käyttää uudelleen materiaalin poistoon ja huoneen alipaineistamiseen. Avainsanat keskuspölynimuri, sähköistäminen, pölynhallinta, kaapeloinnit\n3 Abstract Author(s) Title Number of Pages Date Degree Ville-Petteri Saarinen Dust Control and Electrification at a Terraced House Worksite 50 pages + 2 appendices 28 April 2011 Bachelor of Engineering Degree Programme Civil Engineering Specialisation option Construction and Site Management Instructor(s) Ilkka Leskelä, Construction Manager, NCC Olli Metsäranta, Lecturer The purpose of this thesis was to provide new solutions for a company`s terraced house dust control and electrification at construction sites. Currently the company had no suitable systems for new provisions, and the electrification and dust control is carried out by conventional means. The information for the work instructions was gathered from written sources. Also internal company know-how was used to examine with the vacuum systems. Templates were created with this information, and were also further developed as a result of various interviews. As a result of a working pattern, two work instructions were created. Work instructions are intended for on-site supervisors to assist in the design and implementation of the systems. Both systems can be built on site from start to finish with the instructions. The system testing is conducted on the basis of the work instructions. Systems were tested in Espoo Ylämylly worksite, where both systems will be implemented in their entirety. The systems were tested and monitored for future upgrades. In the partial review of the testing it was found that the installation went well, and did not cause additional problems. The review also found that the installation of the main suction line went in pre-set working speed, even though the installer had no previous experience in pipe fitting. Systems will be introduced to the company and will be used for all terraced house projects. Testing will also continue until the end of the site. The information will be gathered and used for further development. Systems will save large sums of money in the long term, while making work easier and faster. In future, the vacuum system can be utilized in construction renovation. For example, an existing pipeline can be re-used for material removal and to create vacuum in bathroom renovations. Keywords central vacuum, electrification, dust control, cabling\n4 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Järjestelmien rakenne ja suunnittelu Suunnittelunohjaus Imurijärjestelmien rakenne ja toiminta Työmaan sähköistämisen suunnittelu 11 3 Sähköistys- ja imurijärjestelmät NCC:n työmaalla Imurijärjestelmän toteuttaminen Sähköistyksen toteuttaminen Toimintamallit 29 4 Testaus Imurijärjestelmän testaus Sähköistämisen testaus 45 5 Tulokset 45 Lähteet 49 Liitteet Liite 1. Keskuspölynimurijärjestelmän työohje Liite 2. Sähköistyksen työohje\n5 Sanastoa Runkolinja: Keskuspölynimurin imuputkiston päälinja, johon asuntojen linjat liittyvät. Ylösnousu: Runkolinjasta nouseva asunnon imuputki, joka toteutetaan usein runkolinjaa pienemmällä putkella. Kaapeli: Johto, joka sisältää monta johdinta. Esimerkiksi 3x1,5 mm 2 MMJ sisältää kolme kappaletta 1,5 mm 2 johdinta. [1.] Vaihe (sähkö): Vaihejohtimen tehtävänä on tuoda sähkö laitteelle. Sähkö kulkee laitteen läpi ja palaa nollajohdinta pitkin takaisin.  Pääkeskus: Rakennuksen sähköverkko ja ryhmäkeskukset liitetään valtakunnan verkkoon sähköpääkeskuksen kautta. Sähköpääkeskuksessa on aina pääsulakkeet, päämittaus (kilowattituntimittari) ja pääkytkin. [3.] Alakeskus: Sähkön jakokeskus, joka saa virtansa pääkeskukselta. Pääkeskukseen voidaan kytkeä useita alakeskuksia. Valovirta: Suomessa kotitalouksissa käytettävä verkkovirta on sinimuotoista vaihtovirtaa, jonka vaihejännitteen tehollisarvo on nimellisesti 230 volttia ja taajuus 50 hertsiä. Yksivaiheista sähkön käyttöä kutsutaan välillä nimellä valovirta tai seinävirta. [4.] Voimavirta: Kolmessa vierekkäisessä johtimessa on sinimuotoinen, saman taajuinen ja yhtä suuri jännite. Jännitteiden välillä on 1/3 jakson (120 ) vaihe-ero, jolloin vaiheista yhteensä käytettävissä oleva teho on koko ajan yhtä suuri. Vaiheen ja nollan välistä jännitettä kutsutaan vaihejännitteeksi, joka Suomen pienjänniteverkossa on 230 V. Vaiheiden välistä jännitettä kutsutaan pääjännitteeksi (Suomen pienjänniteverkossa 400 V). [5.] Rele: Sähkömekaaninen kytkin, jonka avulla voidaan kytkeä suuria virtoja. Relettä ohjataan erillisellä ohjausvirralla, jota kutsutaan myös herätevirraksi. [6.]\n6 1 1 Johdanto Toimeenpanevana voimana työn aloittamiselle on NCC Rakennus Oy:n halu parantaa valtakunnallisia TR-mittaustuloksia ja työn turvallisuutta. Keväällä 2010 TR-mittauksissa alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota alueiden pölyttömyyteen. Nykyisellään rakennuksen ulkovaipan mennessä kiinni, tulee rakennus pitää lähes pölyttömänä. Tämä tarkoittaa sitä, että mestan siivoukseen ja imurointiin on käytettävä huomattavasti enemmän aikaa. Perinteisellä rakennusimurilla työ ei ole tarpeeksi tehokasta. Imurit painavat useita kymmeniä kiloja, ja ne ovat hankalia kannettavia huoneistosta toiseen. Pussiperiaatteella toimivien imureiden kanssa työntekijä joutuu suorittamaan säännöllisiä pussinvaihtoja, sekä suodattimien puhdistuksia. Tämä hidastaa työn suorittamista oleellisesti. Sähköistämisen kehittämisellä pyritään helpottamaan työmaan kaapelikaaosta. Suuret määrät kaapeleita työmaalla aiheuttavat hankaluuksia ja vaaratilanteita. Esimerkiksi lattialla kulkeviin kaapeleihin on helppo kompastua ja loukata itsensä. Vähentämällä turhien kaapeleiden määrää saadaan työmaa siistittyä turvallisemmaksi. Keskuspölynimuri- ja sähköistysjärjestelmien on tarkoituksena helpottaa työmaiden toimintaa. Helpottamalla toimintaa voidaan säästää työaikaa, parantaa työergonomiaa ja vähentää loukkaantumisen riskiä. Sanomattakin on selvää, että nämä toimet säästävät myös merkittäviä summia rahaa pidemmällä aikavälillä. Säästöt saadaan aikaan vuokrakulujen pienentymisellä ja työn tehostamisella. Jos ratkaisuista saadaan toimivat sekä käytännölliset, ja ne osoittavat hyötynsä työmaalla, otetaan ne käyttöön kaikilla NCC:n rivitalotyömailla.\n7 2 Soveltuvien järjestelmien luominen Rivitalotyömaille soveltuvien sähköistys ja pölynimurijärjestelmien luominen yrityksen käyttöön aloitettiin aivan alusta. Yrityksellä ei ollut ennestään käytössä valmiita ratkaisuja keskuspölynimuria varten, vaan imurointi toteutettiin perinteisillä keinoilla. Keskuspölynimurijärjestelmässä tarkoituksena on liittää useampi rivitalo yhteen keskuspölynimuriin. Pohjatietoa imurijärjestelmistä kysyttiin suoraan niitä toimittavalta yritykseltä. Tutkimusten mukaan kyseisiin tarkoituksiin parhaimmin soveltuvat järjestelmät löytyivät Gles Oy:ltä. Ottaessa yhteyttä yritykseen saatiin selville, että yritys on jo aikaisemmin tehnyt keskuspölynimurijärjestelmiä rivitalokohteisiin muutamalle isolle rakennusyritykselle. Tämä helpotti urakkaa valtavasti, sillä olemassa olevia ratkaisuja voidaan käyttää hyödyksi myös NCC:n järjestelmissä. Samalla voidaan välttää kaikki yleisimmät sudenkuopat, mitä järjestelmän rakentamisessa voisi ilmaantua. Järjestelmän toimittaneen yrityksen yhteyshenkilönä insinöörityössä toimi Janne Kuulasvuo. Hän toimitti kaikki tarvittavat tiedot, mitä järjestelmän rakentamiseen vaaditaan. Esimerkkeinä tärkeimmistä tiedoista ovat imurien maksimitehot ja runkolinjojen suositellut maksimipituudet, sekä runkolinjan putkikoot. Ilman näitä tietoja järjestelmän toteuttaminen työmaalle olisi ollut mahdotonta. Sähköistyksessä haluttiin päästä eroon työmaan kaapeliviidakosta. Rivitalotyömaan sähköistämiseen tarvitsee valtavan määrän sähkökaapeleita ja sähkökeskuksia laajan alueen takia. Kaapeloinnit aiheuttavat ylimääräistä haittaa kaivuille ja muulle työmaaliikenteelle. Pitkällisen mietinnän jälkeen päädyttiin ratkaisuun, jossa käytetään hyödyksi asuntojen syöttökaapeleita rakennusaikaiseen sähköistämiseen. Nykyisellään syöttökaapelit pysyvät virrattomina aina luovutusvaiheen tienoille saakka. Idean mukaan syöttökaapelit asennetaan asuntoihin heti perustus- ja runkovaiheessa, ja niihin kytketään alakeskuksia tarpeen mukaan.\n8 3 Syöttökaapelien käyttöönotto aiheuttaa muutamia tarkastusvaiheita. Näitä ovat esimerkiksi syöttökaapeleiden koon tarkastaminen, syötön järjestäminen ja pääkeskukseen riittävä virrankesto. Laskennalliset asiat tullaan hoitamaan sähköisellä laskentaohjelmalla, joka syntyy työn tuloksena. Luonnospohjan luominen/hankkeen aloittaminen Luonnospohjien luominen aloitettiin tutustumalla aiheisiin syvällisemmin. Varsinkin imurijärjestelmissä pohjatiedot olivat hyvin vähäiset. Rakennusaikaiset keskusimurijärjestelmät ovat vielä melko uusi tuttavuus rakennusalalla, joten niistä ei ole vielä oikeastaan mitään kirjallista tietoa olemassa. Varsinkin rivitalotyömaille tulevat järjestelmät ovat vasta testausvaiheessa muutamalla työmaalla. Tämän vuoksi oli luonnosvaiheen suunnitelmat toteutettava Gles Oy:stä saatujen tietojen pohjalta. Sähköistyksen aineistona tullaan käyttämään Sähköturvakortteja, RATU-kortteja, sekä muita aiheeseen liittyviä materiaaleja. Laskelmiin tullaan käyttämään koulun oppitunneilla käytettyä materiaalia. Testaus ja haastattelut työmaalla Koska järjestelmät on tarkoitus ottaa käyttöön helpottamaan työmaiden jokapäiväistä työntekoa, on ennen järjestelmien kehittämistä kuunneltava työmaan näkemyksiä aiheesta. Näkemyksien perusteella mietitään yhdessä parhaat ja helpoimmin toteutettavat ratkaisut molempiin järjestelmiin ja niiden pohjalta työohje, jota on helppo käyttää työmaan edetessä. Haastattelujen avulla pyritään myös ennaltaehkäisemään mahdollisia työnaikaisia sudenkuoppia ja näin edistämään järjestelmien sujuvaa testausta. Ilman ennakkokatselmuksia järjestelmistä ei voi saada hyvin toimivia. Haastateltavina henkilöinä toimivat erityisesti työmaiden toimihenkilöt ja imurijärjestelmiä toimittavan yrityksen yhteyshenkilö. Toki kaikkien henkilöiden mielipiteet ovat\n9 4 tärkeitä ja niitä tullaan kuuntelemaan työn edetessä. Erityisesti työntekijöiltä on odotettavissa hyviä kommentteja. Haastatteluiden ja kommenttien pohjalta järjestelmiä hiotaan mahdollisuuksien mukaan paremmiksi. Soveltuvien kohteiden määrittäminen Insinöörityön tarkoituksena on kehittää järjestelmät, jotka soveltuvat kaikkiin uudisrivitalokohteisiin. Kaikkien rivitalotyömaiden erilaisuuden vuoksi on järjestelmien oltava mukautuvia erilaisiin olosuhteisiin. Varsinkin työmaiden erilaiset pohjaolosuhteet ja pohjarakenteet tulevat vaikuttamaan huomattavasti järjestelmien rakennusvaiheiden toteuttamiseen. Työn tarkoituksena on kuitenkin luoda sellaiset työohjeet, joiden avulla työmaalla voidaan selviytyä myös ongelmatilanteissa, muokkaamatta järjestelmiä oleellisesti. Kaikkien mahdollisten esteiden määrittäminen tuleekin olemaan suuri haaste työtä tehdessä. Kohteiden koko tai pohjarakenteet eivät tule siis estämään järjestelmien käyttöä, vaan järjestelmiä mukautetaan sopimaan eri tilanteisiin. 2 Järjestelmien rakenne ja suunnittelu 2.1 Suunnittelunohjaus Suunnittelunohjaus on suunnittelutyön johtamista, jonka tarkoituksena on tavoitteiden asettaminen, tulosten mittaus ja toimenpiteiden tekeminen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteita on yleensä useita, mutta lähes poikkeuksetta ne pyrkivät tuottavuuden parantamiseen. Tuottavuutta voidaan parantaa teknisten, kaupallisten, taloudellisten ja ajallisten tavoitteiden avulla. [7, s.4.]\n10 5 Suunnittelunohjauksen avulla pyritään luomaan mahdollisimman houkutteleva tuote alhaisimmalla mahdollisella kustannuksella. Liian halvoilla tai kalliilla tehtyjä suunnitteluratkaisuja on erittäin hankala saada kaupaksi. Suunnittelunohjauksella pyritään siis optimoimaan myyvyys ja rakentamisesta aiheutuvat kustannukset. [7, s.4.] Suunnittelunohjauksen kannalta hankkeen tärkeimmät vaiheet kronologisessa järjestyksessä ovat hankesuunnittelu, luonnos- ja työpiirustukset, rakentamisen valmistelu, rakentaminen ja käyttöönotto sekä käyttö. Suunnittelunohjauksen vaiheet käyvät tarkemmin ilmi myös kuvasta 1. [7, s.4.] Kuva 1. Suunnittelunohjauksen eri vaiheet [7 s.6] Tämän insinöörityön aihe liittyy suunnittelun ja rakentamisen vaiheisiin. Järjestelmien suunnittelu täytyy ottaa mukaan jo rakennussuunnittelun yhteyteen. Suunnittelijan on saatava sovitettua järjestelmät kulkemaan rakenteiden sisälle mahdollisimman suorilla vedoilla, aiheuttamatta kuitenkaan ongelmia muille taloteknisille järjestelmille. Järjestelmien suunnittelun ohjaamisesta vastaavat yrityksen työpäälliköt. Työpäällikkö astuu kuvaan mukaan toteutussuunnitteluvaiheessa, antaen omat määritteensä suun-\n11 6 nitteluratkaisuille. Tämän jälkeen suunnittelijat siirtävät työpäällikön vaatimukset kuviin. Suunnitelmien valmistuttua työpäällikkö käy läpi kaikki järjestelmiä koskevat suunnitelmat ja tekee niihin tarvittavat korjausehdotukset. Tarkastuksen jälkeen suunnittelija piirtää lopulliset kuvat. Lopulliset kuvat toimitetaan eteenpäin, esimerkiksi elementtitehtaalle ja työmaalle. Suunnittelunohjauksen eri vaiheiden tehtävät näkyvät kuvassa 2. Kuva 2. Järjestelmät suunnittelunohjauksen eri vaiheissa. Ilman kunnollista suunnittelua järjestelmien sovittaminen rakenteisiin voi olla mahdotonta. Tämän vuoksi suunnittelun ohjaajalta vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta myös näiden asioiden kohdalla. Jos suunnittelunohjaukseen ei panosteta tarpeeksi järjestelmien kohdalla, voidaan epäonnistuneiden rakenteiden takia menettää tuhansia euroja, tai pahimmassa tapauksessa järjestelmää ei voida rakentaa ollenkaan. Tällöin joudutaan turvautumaan perinteisiin ratkaisuihin, jotka korkeampien käyttökustannusten takia lisäävät kustannuksia ja hidastavat työtä. Tämä ei ole kenenkään kannalta edullinen vaihtoehto.\n12 7 2.2 Imurijärjestelmien rakenne ja toiminta Imurin toiminta perustuu ilman virtausnopeuteen. Virtauksen avulla materiaali imetään imuputken ja imuletkujen läpi. Imuvirtauksen voimakkuus valitaan käyttötarpeen mukaan. Nyrkkisääntönä voidaan pitää: mitä painavampaa materiaali on, sitä suurempi virtausnopeus tarvitaan. [8, s.17.] Ilman virtausnopeuden yksikkönä toimii metriä per sekunti (m/s). Virtausnopeuden määrittäminen Imuilman virtausnopeuteen vaikuttavat tekijät ovat imurin tuottama ilmamäärä, imulinjaston halkaisija ja suodattimien aiheuttama vastus. Mitä enemmän ilmaa voidaan imeä, sitä suurempi on virtausnopeus. Samanlainen vaikutus on myös imulinjaston koolla; mitä pienempi on linjaston halkaisijan pinta-ala, sitä isompi on virtausnopeus. Käänteisesti, kasvattamalla linjaston halkaisijan pinta-alaa vähenee linjaston virtausnopeus. [8, s.17.] Esimerkiksi, jos imurin imuteho on 150 m 3 /h ja käytetään 40 mm:n imuletkua, paljonko on virtausnopeus imuputkistossa? Laskettaessa ilman virtausnopeus kaavalla Qv = v*a, jossa Qv= virtausnopeus v= nopeus, m/s A = putken halkaisijan pinta-ala saadaan tulokseksi 33 m/s. Kasvatettaessa putken halkaisijaa suuremmaksi laskee putken virtausnopeus. Esimerkiksi jos putken halkaisija nostetaan 40 mm:stä 50 mm:iin, laskee ilman virtausnopeus arvoon 21 m/s. Pienellä halkaisijan muutoksella saadaan siis aikaan noin 37 prosentin pudotus virtausnopeudessa. [8, s.17.]\n13 8 Liian pienellä virtausnopeudella materiaali ei liiku kunnolla putkessa ja aiheuttaa tukkeutumista. Liian suurella virtausnopeudella imurointi muuttuu mahdottomaksi, suuttimen tarttuessa kiinni imuroitavaan kohteeseen. [8, s.17.] Materiaalien imurointiin suositeltavat virtausnopeudet m/s löytyvät taulukosta 1. Taulukko 1. Materiaalien imurointiin suositeltavat virtausnopeudet m/s. [8, s.19] Hieno puupöly Hieno hiekka Pölyinen ilma Kivipöly Jauhot Sementtipöly Valuhiekka Sora 20-30mm Suodattimet Suodattimen tarkoituksena on estää imuroitavan materiaalin pääseminen imuturbiiniin ja moottoriin, aiheuttamaan niille vahinkoa. Suodatusjärjestelmät sisältävät yleensä useampia suodattimia, alkaen karkeasta suodatuksesta ja jatkuen aina hienomman pölyn suodatukseen asti. Imurin käyttötarkoitus määrittää suodattimien laadun ja määrän. [8, s.19.] Suodattimet vaikuttavat suuresti imurin imuvoimaan. Jos imurissa käytetään liian pientä suodatinpinta-alaa verrattuna imurin tehokkuuteen, ei suodatin pysty läpäisemään imurin tuottamaa ilmamäärää. Tämän vuoksi suodattimen pinta-alalla ja materiaalilla on erittäin tärkeä rooli imuvoiman määrityksessä. Maksimaalinen suodatinkuorma on noin 200 kuutiota ilmaa tunnissa, jokaista suodatinneliötä kohden. [8, s.19.]\n14 9 Kuva 3. Kokonainen imurijärjestelmä. Oikealta ensimmäisenä sykloniesierotin, toisena pussisuodatin ja viimeisenä imuturbiini ja moottori.  Suodattimien toimintaperiaatteita on käytännössä kaksi erilaista: syklonitoiminen ja paperi- tai kangaserotin. Sykloniperiaatetta käytetään useimmin hyödyksi esierotinvaiheessa, jossa erotetaan suuremmat partikkelit hienojakoisemmasta pölystä. Paperi- tai kangassuodattimia käytetään yleensä esierottimen jälkeisinä hienomman pölyn suodatinpussina. [8, s.19.] Syklonitoimisen esierottimen toimintaperiaate muistuttaa hyvin pitkälle sentrifugia, jossa keskipakoisvoiman avulla painavammat partikkelit pakotetaan syklonin sivuille, mistä ne taas putoavat syklonin pohjalla olevaan keräysastiaa. Ilmavirtaus syötetään sylinterimäiseen säiliöön suurella nopeudella, säiliön sivusta, mikä aikaansaa suuren pyörintänopeuden. Suuren pyörintänopeuden vuoksi raskaammilla hiukkasilla on liiaksi inertiaa jatkaakseen matkaa poistoilman mukana, kun ilmavirtaus kääntyy syklonin pohjalla suoraan ylöspäin. Poistuva puhdistettu ilma poistuu suodattimen päältä keskeltä sylinteriä. [8, s.19.]\n15 10 Kuva 4. Syklonierottimen toimintaperiaate kuvattuna. Ilma virtaa syklonin sivuilta sisään ja aikaansaa pyörimisliikkeen. Pyörimisliikkeen ansioista materiaalin inertia kasvaa niin suureksi, ettei se pysty nousemaan syklonin pohjalta ilmavirran kääntyessä ylöspäin vaan tippuu erottimen pohjalle.  Suodattimella varustetut syklonisuodattimet voivat kerätä jopa prosenttia imuroitavasta materiaalista. [8, s.19.] Syklonin geometria yhdessä virtausluvun (flow rate) kanssa määräävät syklonin ns. leikkauspisteen (cut point). Tämä tarkoittaa erotettavaa hiukkaskokoa, joka voidaan 50 prosentin tehokkuudella erottaa sykloniesierottimella. Leikkauspistettä suuremmat hiukkaset erottuvat suuremmalla tehokkuudella ja pienemmät vastaavasti pienemmällä tehokkuudella. [8, s.20.] Ensimmäisenä varsinaisena suodattimena käytetään yleensä suodatinpusseja, joita on olemassa paperi- sekä kangastyyppisiä. Useimmiten suodatinpussit koostuvat kahdesta tai useammasta kerroksesta. Kerrokset ovat yleensä erilaisia paremman suodattavuuden takaamiseksi. Ensimmäinen kerros yleensä poistaa tehokkaasti karkeampaa pölyä ja jälkimmäiset kerrokset aina hienompaa pölyä siirryttäessä kerroksesta toiselle. En-\n16 11 simmäiset kerrokset estävät samalla ulommaisten kerroksien tukkeutumisen ennen pussin täyttymistä. [8, s.20.] Toisen vaiheen suodattimena toimii esisuodatin, joka erottaa hienojakoiset hiukkaset. Esisuodatin sijaitsee imuturbiinin edessä viimeisenä turbiinia suojaavana suodattimena. Esisuodattimen ilmanläpäisevyys ratkaisee usein imurin varsinaisen toiminnan ja tehokkuuden. [8, s.20.] Hyvä esisuodatin puhdistaa itse itsensä paineen aiheuttamilla sykähdyksillä, poistaen suurimman pölyn suodattimesta. Tällöin suodattimen toiminta säilyy hyvänä ja tukkeutuminen estyy mahdollisimman pitkäksi ajaksi. Esisuodatin pyritään tekemään mahdollisimman suureksi suodatinalan maksimoimiseksi. Liian pienessä suodattimessa pöly ei jakaudu tarpeeksi laajalle alueelle, vaan tukkii suodattimen nopeasti. [8, s.20.] Kolmantena ja viimeisenä suodatusvaiheena voidaan käyttää imuturbiinin jälkeistä HE- PA-suodatinta. HEPA-suodattimien suodatuskyky yltää 99,95 prosenttiin hienoimmasta pölystä, joten imurista poistuva ilma on jopa hengitysilmaa puhtaampaa. HEPAsuodattimia käytetään yleisesti vain vaativissa suodatusolosuhteissa, kuten sisätiloissa tai asbestitöissä. [8, s.20.] 2.3 Työmaan sähköistämisen suunnittelu Työmaan sähköistämiseksi on työmaalle rakennettava työnaikainen sähköverkko. Työnaikainen sähköverkko suunnitellaan etukäteen ennen työmaan aloittamista käyttäjän tarpeita palvelevaksi ja mahdollisimman luotettavaksi. Yksinkertaisimmillaan työmaan sähköistys koostuu syöttöjohdosta, pääkeskuksesta, jakokeskuksesta, liitäntäjohdosta sekä käyttölaitteesta. Pääkeskus kytketään syöttöjohdon avulla valtakunnalliseen sähköverkkoon. Pääkeskus sisältää työmaan pääkytkimen, päävarokkeet ja sähkön mittauslaitteet. Pääkeskus asennetaan työmaalle kiinteästi, eikä sitä voi työn aikana siirtää. [11, s.1.]\n17 12 Jakokeskukset ovat yleensä siirrettäviä keskuksia, jotka liitetään liitäntäjohdolla ja pistotulpalla työmaan pääkeskukseen. [11, s.1.] Käyttölaite on mikä tahansa sähkö vaativa laite, kuten porakone tai lämmitin. Käyttölaitteet voivat toimia joko 1- tai 3-vaihevirralla. Kuva 5. Työmaan sähköistäminen yksinkertaisimmillaan [11, s.1]. Työmaan sähköistyksen tärkeimpänä määrityksenä on tehontarpeen laskeminen. Tehontarpeen määrittäminen on yksinkertaista, mutta vaatii pitkänäköistä ajattelukykyä. Sähköverkkoa suunniteltaessa on otettava karkeasti huomioon koko työmaan käytössä olevan sähkökaluston nimellisteho, eikä vai tietyn työvaiheen kalustoa. Riittävän tehon varmistamiseksi yhteenlaskettu nimellisteho kerrotaan vielä 1,5:llä. Tämä kerroin antaa liikkumavaraa vielä suuremmille kulutuksille, joita ei ole osattu huomioida tehontarpeen määrityksessä, kuten aliurakoitsijoiden koneille ja laitteille. Yhteenlaskettu teho kilowatteina kertoo samalla työmaan pääsulakkeen koon. [11, s.1.] Tehon määrittäminen Tehon tarpeen määrittämisessä ratkaisevimmat tekijät ovat työmaan toteutusmenetelmä, sekä toteutusajankohta. Toteutusmenetelmässä sähkönkulutukseen vaikuttavat esimerkiksi torninostureiden aiheuttama sähköntarve, joka usein on hyvin suuri. Rakentamisen ajankohta vaikuttaa mm. lämmitystarpeisiin sekä valaistukseen. Sähkölämmitys on nosturin ohella suuri energiasyöppö, verrattuna työmaan muuhun energiankulutukseen. [11, s.2.]\n18 13 Kaikki koneet eivät käytännössä tule olemaan koskaan yhtä aikaa käytössä työmaalla. Runkovaiheen aikana sähkönkulutus on yleensä suurinta. Myöskään koneiden liitäntäteho ei aina kerro koko totuutta koneiden tehontarpeesta. Esimerkiksi torninostureissa liikkuminen ja nostot on usein toteutettu erillisillä moottoreilla, jotka eivät ole käytössä samanaikaisesti. Tämän vuoksi laskennassa voidaan käyttää nosturin tehontarpeena 70 % koneen liitäntätehosta. Myös lämmityksessä voidaan käyttää erilaisia laskentakeinoja riippuen energian käyttöajankohdasta. Jos lämmitys tapahtuu pääasiassa öisin, kun työmaalla ei ole muuta kuormitusta, voidaan lämmityksen tehontarve jättää pois laskuista. Jos lämmitys jatkuu myös päivisin, on lämmityksen sähköntarve huomioitava kokonaiskulutuksessa. [11, s.2.] Pääkeskuksen valinta Työmaan pääkeskus valitaan kooltaan samankokoiseksi tai suuremmaksi kuin keskuksen pääsulakkeen koko. Pääsulakkeen koko määräytyy kertomalla työmaan kokonaiskuormitus 1,5:llä. Sähköliittymän liittymiskustannukset määräytyvät pääkeskuksen sulakekoon mukaan. Mitä suurempi on sulakekoko, sitä korkeampi on liittymiskustannus. Tämän vuoksi on järkevää valita kerralla sopivan kokoinen pääkeskus oikean kokoisilla pääsulakkeilla, sillä niiden muuttaminen myöhemmässä vaiheessa voi olla mahdotonta. [11, s.2.] Työmaan energian kulutus on harvoin tasaista, ja kulutuspiikit kasaantuvat yleensä kylmiin talvikuukausiin. Pienentämällä talvikuukausien tehonkulutusta voidaan useimmiten pienentää pääsulakkeiden kokoa. Energian kulutusta voidaan vähentää esimerkiksi muuttamalla lämmitysjärjestelmät polttoöljykäyttöisiksi. Tällaisen muutoksen avulla sulakkeiden koko voi pienentyä oleellisesti ja liittymiskustannukset laskea tuhansia euroja. [11, s.2.]\n19 14 Syöttökaapelit Työmaan syöttökaapelit valitaan käyttölaitteiden aiheuttaman tehontarpeen mukaan. Kaapeleiden poikkipinta-ala on saatava vastaamaan kulutusta lämpöhäviöiden välttämiseksi. Samalla jokainen kaapeli on suojattava varokkeella. Rakennuskäyttöön tarkoitetuille sähkökaapeleille asetetaan myös muita vaatimuksia, kuten Mekaaninen rasituksenkestävyys Ylivirran kesto Kosteuden kesto Lämmön- ja pakkasenkestävyys. Taulukko 2. Jatkojohtojen yleisimmät poikkipinta-alat sulakekoon mukaan. Vasemmanpuolimmaisessa sarakkeessa on mitoitusvirta ampeereina ja oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa johtimen määrät poikkipinta-aloineen. [12, s.6] Kiinteiden keskuksien syöttökaapeleina käytetään useimmiten alumiinisia maakaapeleita joiden tunnus on AMCMK. Ilmavedoissa käytetään alumiinista riippukierrekaapelia AMKA:a. Pienemmissä alakeskuksissa käytetään kumisia kaapeleita ja jatkojohtoja. Rakennuskäyttöön tarkoitetut kumikaapelit ovat tarkoitettu raskaaseen käyttöön ja kestävät hyvin mekaanista rasitusta ja jopa vetoa. Kumikaapelin tunnuksena voi olla VSEB tai VSB-A. Kumikaapelia voidaan käyttää myös ilmavetoihin, mutta silloin ripustuksien täytyy olla huomattavasti tiheämmässä kuin riippukierrekaapelilla. [12, s.5-6.]\n20 15 Johdonsuojakatkaisimet ja vikavirtasuojat Johdonsuojakatkaisimet ja vikavirtasuojat ovat käyttäjää suojaavia varolaitteita mahdollisia vikatilanteita varten. Molemmat katkaisevat jännitteen syötettävistä vaiheista vikatilanteen ilmaantuessa. Vaikka molempien suojalaitteiden toimintatavat ovat samankaltaiset, toimivat ne erilaisissa vikatilanteissa täydentäen toisiaan. Johdonsuojakatkaisimien tarkoituksena on katkaista virransyöttö johtimeen sallitun maksimivirtamäärän ylittyessä, estäen samalla johtimen vioittumisen. Liiallinen virtamäärä voi johtua esimerkiksi käyttölaitteen liiallisesta tehosta, johtimissa aiheutuneesta oikosulusta tai koneen rikkoutumisesta aiheutuneesta oikosulusta. [11, s.7.] Vikavirtasuojan tarkoituksena on toimia sulaketta herkempänä suojalaitteena. Vikavirtasuoja toiminta perustuu siihen, että menevän ja palaavan virran määrä on yhtä suuri, eikä virtaa katoa suojamaadoitukseen matkalla. Mikäli palaavan virran määrä alittaa sallitun tason, katkaisee vikavirtasuoja virtapiirin. [11, s.7.] Vikavirtasuojan tarkoituksena on toimia huomattavasti pienemmissä virroissa kuin sulakkeen. Sen tarkoituksena on estää hengenvaarallisen virtamäärän kulkeutuminen kehon lävitse vikatilanteessa. Tavanomaisempina vikavirtasuojina ovat 30 milliampeeria katkaisevat vikavirtasuojat, joita käytetään 10 A ja 16 A pistorasioissa. [11, s.7.] Virtahäviötä voi esiintyä esimerkiksi jatkojohdoissa, kun ne kulkevat kosteassa maassa. Kosteus voi aiheuttaa pientä vuotovirtaa esimerkiksi liitoksissa tai johdon eristeen läpi. Siksi erityisesti liitoksien suojaamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. [11, s.7.]\n21 16 3 Sähköistys- ja imurijärjestelmät NCC:n työmaalla 3.1 Imurijärjestelmän toteuttaminen Imurijärjestelmä koostuu lähinnä viidestä pääkomponentista; imurista, esierottimesta, varsinaisesta suodattimesta, herätevirtalinjasta sekä runkolinjasta. Imuri, esierotin ja suodatin liitetään runkoverkkoon ja ne yhdessä muodostavat keskuspölynimurin. -Imuri sisältää moottorin, imuturbiinin sekä suodattimia. Moottorin avulla pyöritetään imuturbiinia, joka muodostaa alipaineen järjestelmään. Alipaineen avulla materiaalia kuljetetaan imulinjastossa. Suodattimet estävät hienon pölyn kulkeutumisen moottoriin ja moottorin laakereihin. -Esierotin toimii karkeamman jätteen suodattimena, ja se toimii sykloniperiaatteella. Syklonisuodattimessa roskat pyörivät kovalla vauhdilla, jolloin keskipakoisvoima pakottaa roskat syklonin laidoille, josta ne päätyvät suodattimen pohjalle. -Suodatin estää esierottimelta saapuvan hienomman materiaalin kulkeutumisen imuturbiiniin. Suodattimen tehokkuuteen vaikuttaa mm. suodattimien läpäisevyys ja suodatinpinta-ala. Keskusimureissa suodattimet on varustettu automaattisella puhdistusjärjestelmällä, joka vähentää niiden tukkeutumista. Puhdistus toimii imun aiheuttamilla painesykäyksillä ravistaen suodatinta. -Runkoverkko toimii järjestelmän kiinteänä imuletkuna. Runkoverkkona voi toimia mikä tahansa sileäpintainen putki, joka voidaan kytkeä imuriin. Runkoverkolle aiheutuu kuitenkin lujuudellisia vaatimuksia alipaineen takia. Tämän vuoksi putken seinämän on oltava riittävän paksua ja lujaa. -Herätevirran avulla imuri saadaan kytkeytymään asunnosta päälle ilman, että imurin luo pitää mennä. Herätevirtana toimii 12 voltin jännite, joka on turvallista ihmisille. Herätevirtakaapeli tuodaan ja kytketään asunnon\n22 17 imulinjaston päässä olevan kytkentärasiaan. Imuri käynnistyy, kun kytkentärasian luukku avataan ja herätevirtakaapelista katkeaa jännite. Tällöin imurilla oleva rele toimii ja käynnistää imurin moottorin. Kytkentäperiaate näkyy kuvassa 6. Kuva 6. Herätevirran kytkentäperiaate imurasialta toiselle. Rakennuskäyttöön soveltuvia keskuspölynimureita löytyy useilta eri valmistajilta, ja niitä voidaan joko vuokrata työmaan käyttöön tai jopa ostaa pidemmän aikavälin käyttöä varten. Pidemmällä aikavälillä imurin ostaminen saattaa tulla halvemmaksi kuin vuokraimurien käyttäminen. Toisaalta vuokrakoneen käyttäminen ja huollattaminen on helpompaa kuin yrityksen oman koneen. Jos vuokrattu kone hajoaa, tulee vuokrafirma vaihtamaan koneen toiseen. Näin vältytään pitkiltä käyttökatkoilta. Järjestelmään liitettävien talojen määrä riippuu paljolti siitä, kuinka paljon imurijärjestelmän runkoverkkoon kertyy vaakavetoja. Imuilma toimii putkessa liikkuvan materiaalin voiteluaineena. Jos imurin aiheuttaman imuilman määrä ei ole riittävä, ei materiaali liiku putkessa kunnolla. Tämä aiheuttaa runkoverkon ylimääräistä kulumaa, sekä lisää laitteiston tukkeutumisherkkyyttä huomattavasti. Vaakavetojen takia imurin vaadittava teho on huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi kerrostaloissa käytetyissä imureissa. Tästä syystä imureita löytyy montaa eri teholuokkaa. Käytännössä koneen\n23 18 ulkokuoret pysyvät samanlaisina, mutta koneelle imutehon tuottava moottori vaihdetaan aina tehontarpeen mukaan. Moottoreita löytyy aina 3,6 kw:sta yli 65 kw:n asti. Toinen tehoon vaikuttava tekijä on imuturbiinin siivet ja niiden pyörittämiseen käytetty välitys moottorilta. Imuturbiinin siipien kulmaa muuttamalla voidaan muuttaa imurin luonnetta valtavasti. Siipien avulla vaikutetaan pääasiassa kahteen asiaan: imuvoimaan ja virtausnopeuteen. Imuturbiinin välityksillä voidaan samalla tavalla vaikuttaa imurin imuvoimaan ja virtausnopeuteen kuten siipien kulmalla. Välitykset moottorin ja turbiinin välissä toimivat samalla tavalla kuin polkupyörän vaihteet. Käyttämällä pientä vaihdetta saadaan takapyörälle välitettyä suuri voima ja vähän nopeutta, kun taas isolla vaihteella voima vähenee, mutta nopeus kasvaa. Turbiinin ja moottorin toiminta on samanlaista. Pienillä välityksillä imuriin saadaan suurin mahdollinen maksimi-imuteho, mutta imurin imuilman virtaama jää vähäiseksi. Suurella välityksellä imurin imuteho pienenee, mutta virtaama kasvaa dramaattisesti. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi voidaan käyttää erilaisia variaatioita moottorien, turbiinien ja välitysten kanssa. Erilaisilla työmailla vallitsevat erilaiset olosuhteet, joten paras vaihtoehto löytyy kokeilemalla. Esimerkiksi jos työmaalla ei pystytä käyttämään 5,5 kw isompaa moottoria, mutta runkolinja pituus kuitenkin vaatisi 11 kw koneen, voidaan 5,5 kw moottorilla ja erilaisilla välityksillä ja turbiinin siivillä saada pienempi moottori toimimaan teoriassa liian pitkässä runkolinjassa. Useimmiten tämä ei kuitenkaan ole järkevää, sillä kuten ylempänäkin on mainittu, imuilman virtaama pienenee. Tämän jälkeen työmaalla ei välttämättä pysty esimerkiksi käyttämään kahta imupäätä samaan aikaan tukkimatta linjastoa. Tehon määrittäminen ja imurin sijoittaminen työmaalle Imurijärjestelmien tehon määritys perustuu lähes suoraan runkolinjan pituuteen. Vaakavedot aiheuttavat vastusta liikkuvassa massassa ja näin ollen aiheuttavat suuremmat vaatimukset imuilman määrälle. Käytännössä rivitalotyömaille on olemassa kolmea eri versiota imurista, jotka ovat järkeviä rakennustyömaalle. Näiden imurien teholuokat\n24 19 ovat 5,5 kw, 11 kw ja 20 kw. 5,5kW imurin suositeltu maksimirunkolinjan pituus on 30 m, 75 mm putkella. Vastaavasti tehon kaksinkertaistuttua voidaan runkolinjan pituus karkeasti kaksinkertaistaa. Runkolinjan pidentyessä on putken halkaisijaa kuitenkin kasvatettava suuremmaksi virtaavan ilmamäärän kasvettua. Ilma käyttäytyy putkistossa samalla tavalla kuin virtaava neste putkessa. Putken supistaminen kasvattaa järjestelmän imuvirtausta, samalla kuitenkin kasvattaen putken aiheuttamaa vastusta. Vastuksen kasvaessa imuri joutuu tekemään enemmän töitä. Tästä syystä runkolinjan putken koon määrittäminen on erittäin tärkeää. Liian suurella putkella aines ei virtaa putkessa, ja liian pienellä putkella vastus kasvaa liian suureksi. Runkolinjasta lähtevien asuntojen nousuputkien koon määrittäminen ei ole läheskään niin tarkkaa kuin runkolinjan putken koon määrittäminen. Yleensä nämä nousuputket ovat huomattavasti lyhyempiä kuin itse runkolinja, puhutaan yleensä reilusti alle 10 metristä. Supistamalla nousuputki esimerkiksi 110 mm:stä 75 mm:iin saavutetaan huomattavaa imuvirtauksen kasvu, joka näkyy imurin kasvavana imutehona. Pienissä vedoissa putken aiheuttama virtausvastus ei aiheuta suuria ongelmia varsinkaan, koska asuntojen nousuputket ovat yleensä pystyasennossa. Imurien sijoittaminen työmaalle on yksi tärkeimmistä päätöksistä järjestelmän rakentamisvaiheessa. Sen sijainti aiheuttaa vaatimuksia koneen teholle, runkolinjaston putkikoolle, koneen sähköistykselle sekä koneen tyhjentämiselle. Kiinnitysratkaisut ja sähköistäminen Imurijärjestelmän runkolinjan kunnollinen kiinnittäminen on erittäin tärkeää, sillä rakennustyömaalla imuroidaan usein raskaita materiaaleja kuten betonia ja kiviainesta. Putkistossa liikkuva materiaali aiheuttaa linjastoon painesykäyksiä, ja materiaalin massa ravistaa putkia etenkin mutkissa. Jos putkisto pääsee liikkumaan tarpeeksi ajan saatossa, voivat putken liitokset irrota toisistaan ja näin aiheuttaa koko järjestelmän lamaantumisen imuvuodon takia. Tavaran liikkumisen helpottamiseksi putkistoon tehdään myös kaadot samalla tavalla kuin viemäreihin, noin 1 2 cm/metri.\n25 20 Kaato ei kuitenkaan aina ole järjestelmässä välttämätön, mutta kuitenkin suositeltava. Putkistoa voidaan rakentaa vaikka nousemaan ylöspäin tarvittaessa, mutta silloin koneelta vaaditaan suurempaa tehoa materiaalin liikkumisen varmistamiseksi. Ylöspäin nouseva putkisto aiheuttaa myös muita vaatimuksia järjestelmälle, kuten imurin jälkikäytön imuroinnin jälkeen. Tavallisesti imurin imun voi katkaista heti, mutta ylöspäin nousevassa putkistossa on huomioitava muutaman sekunnin jälkikäyttö. Jälkikäytön avulla varmistetaan, ettei putkistoon jää tavaraa haittaamaan seuraavaa käynnistystä. Putkiston pituudesta riippuen jälkikäyttöä tulisi suorittaa noin 2 5 sekuntia. Putkiston kiinnittäminen tapahtuu kaikkein helpoimmin viemäriputkiin tarkoitetuilla putkikannakkeilla. Varsinkin tuulettuvissa alapohjissa sekä mutkissa kannakkeita tulee olla riittävästi. Maanvaraisessa alapohjassa ei tarvita kannakkeita, koska linjasto on maamassojen alla, mutta on kuitenkin muistettava, että jos liitos aukeaa maan alla on sitä mahdoton korjata jälkikäteen. Tämän vuoksi putkien on oltava kunnolla liitettynä toisiinsa. Tuulettuvassa välipohjassa putkien korjaus on mahdollista, joskin hankalaa ja aikaa vievää. Jokaisessa pohjaratkaisussa on linjastojen ylösnousut ja liitospää kiinnitettävä erityisen huolella. Putkikannakkeiden kiinnitysvälin tulisin olla noin 2 3 metriä. Mutkissa ja liitoksissa on suositeltavaa käyttää tiheämpää kiinnitysväliä esimerkiksi niin, että kiinnikkeet asennetaan molemmin puolin liitosta tai mutkaosaa. Turhien mutkien rakentamista linjastoon tulisi välttää niin paljon kuin suinkin vain on mahdollista. Varsinkin jyrkät mutkat aiheuttavat tarpeetonta vastusta putkistoon. Teoriassa yksi mutka aiheuttaa noin 10 prosentin tehonhukan, joka vastaa 3 5 metrin suoraa putkea. Mutkien tulisikin olla mahdollisimman loivia, esimerkiksi loivalla 90 asteen mutkalla tai kahdella loivalla 45 asteen mutkalla rakennettuja. Tämä vähentää samalla putkiston tukkeutumisriskiä. Haaroituksia tehtäessä on otettava samat asiat huomioon kuin mutkissa, sillä niissä tukkeutumisriski on vielä suurempi. Haarana tulisi mieluiten käyttää Y-haaraa, joka asennetaan niin, että materiaali pääsee kulkeutumaan mahdollisimman helposti imusuuntaan päin. Kuva 7 toimii havainnollisena apuna.\n26 21 Kuva 7. Liittyvien putkien yhdistämisen periaate tukkeutumien estämiseksi. Liikkuvan materiaalin tulee kulkeutua aina helpointa reittiä, eikä tehdä ylimääräisiä mutkitteluja. Huomaa putkiston imusuunta. Tuulettuvassa alapohjassa runkolinjasto on maadoitettava säännöllisin välimatkoin. Putkistossa kulkeutuva hiontapöly aiheuttaa staattista sähköä, joka maadoittamattomana aiheuttaa pieniä sähköiskuja imuroijalle. Maadoittaminen tapahtuu asentamalla kuvassa 8 olevan kiinnikkeen yhteyteen maadoituskaapeli, joinka toinen pää asennetaan maahan. Kaapelia pitkin staattinen sähkö pääsee purkautumaan vapaasti maahan. Toisena vaihtoehtona on käyttää antistaattista viemäriputkea, mutta se on kalliimpaa kuin normaali viemäriputki ja sitä ei löydy aivan kaikkialta. Maanvaraisessa lattiassa putken maadoituksen ei tulisi aiheuttaa ongelmia, sillä putki kulkee maan sisällä ja on näin ollen maadoitettuna.\n27 22 Kuva 8. Putkikannake, jota käytetään runkolinjaston kiinnittämiseen tuulettuvassa yläpohjassa. Tarvittaessa kiinnikkeeseen voidaan kytkeä maadoituskaapelit järjestelmän niin vaatiessa.  Myös itse imurin imuletku kerää staattista sähköä itseensä, jos se ei ole antistaattista materiaalia. Antistaattinen imuriletku on mustaa ja sen haittapuolena on, että se aiheuttaa helposti mustia jälkiä seiniin ja lattiaan. Tämä on ikävä haittapuoli varsinkin viimeistelyvaiheessa. Toinen letkuvaihtoehto on harmaa yleisletku, joka ei aiheuta hankautumisjälkiä, mutta johtaa staattista sähköä antaen pieniä sähköiskuja säännöllisin väliajoin. Imurijärjestelmän sähköistämiseen käytetään kolmivaihesähköä. Käytettävät sähkömoottorit ovat niin suuritehoisia, ettei niitä voida liittää yksivaiheiseen sähköjärjestelmään perinteisiä kaapeleita ja sulakekokoja käyttämällä. Järjestelmän sähköistämiseen käytetään yleisesti joko 16 A tai 32 A sulakkeilla olevia sähkökeskuksia. Alle 11,5 kw:n moottorit voidaan kytkeä 16 A sulakkeiden taakse, kun taas 20 kw moottoriin joudutaan käyttämään jo 32 A sulakkeita. Imurijärjestelmät kytketään sähköverkkoon tavanomaisilla pistokkeilla, jotka soveltuvat sulakekokoon. Tämän vuoksi imurin kytkemistä varten ei tarvita sähkömiestä, vaan imurin johto kytketään normaalisti pistorasiaan.\n28 23 Linjaston rakentaminen perustus- ja runkovaiheessa, sekä käyttöönotto Tuulettuvassa alapohjassa linjaston rakentaminen talon alle ei ole niin tarkkaan ajoittua kuin maanvaraisessa alapohjassa. Putkistot asennetaan mieluiten heti alapohjan valmistumisen jälkeen ja kannakoidaan huolellisesti siihen. Asuntojen ulkopuolelle putkistot asennetaan muun maankaivuun yhteydessä. Maanpäällisiä putkivetoja ei tarvitse eristää. Lämpöeristämättömyys saattaa kerryttää kondensiovettä putkiston maanpäälliseen osaan, mutta se ei aiheuta ongelmia edes jäätyessään imurin suuren tehon vuoksi. Maanvaraisessa lattiassa linjaston rakentaminen aloitetaan heti maankaivu- ja perustusvaiheessa. Linjastoille kaivetaan tai louhitaan tarvittavat putkikanaalit talojen alle. Linjojen rakentamisessa on otettava huomioon kaadot, jos ne voidaan rakentaa linjastoon. Maanvaraisessa lattiassa linjastoa ei tarvitse kannakoida muualla kuin rakenteen sisällä, esimerkiksi asuntojen ylösnousuissa. Maan alla putkistossa ei tapahdu imuroitavan massan aiheuttamaa liikehdintää. Perustusvaiheessa putkistot tuodaan hieman lattian tasoa ylemmäs. Linjastoa ei kannata tuoda liian pitkälle, sillä se on vielä muun rakentamisen tiellä. Putkisto jatketaan loppuun väliseinän tai putkikotelon rakennusvaiheessa. Putkisto voidaan ottaa käyttöön jo ennen lopullista sijaintiaan, käytännössä missä vaiheessa tahansa. Putkiin on saatavilla erikokoisia muhveja, joilla imurin liitäntärasia voidaan kiinnittää.\n29 Sähköistyksen toteuttaminen Tehontarpeen määrittäminen ja kaapelikoot Työmaan tehontarve määrittää pääkeskuksen ja syöttökaapeleiden poikkipinta-alojen koon. Mitä enemmän työmaalla tarvitaan tehoa, sitä suuremmaksi kasvavat kaapelikoot ja keskuksen koko. Sähkön virtaaminen kaapelissa aiheuttaa kaapeliin vastusta kuten putki imurijärjestelmässä. Vastus taas aiheuttaa lämpöä, joka heikentää kaapelin hyötysuhdetta väärin mitoitettuna. Pahimmassa tapauksessa kaapeli saattaa palaa käyttökelvottomaksi, jos sulakekoko on liian suuri verrattuna kaapelin kokoon. Tämän takia onkin erittäin tärkeää, että kaapelit mitoitetaan oikean kokoisiksi. Mitoittaminen ei itsessään ole hankalaa. Pohjatiedoksi tarvitaan oikeastaan vain syöttökaapelin päässä oleva maksimitehon tarve. Maksimiteho lasketaan aina jokaiselle kaapelille erikseen. Esimerkiksi 63 ampeerin työmaakeskuksesta lähtevän kaapelin 16 ampeerin keskukselle mitoitetaan 16 ampeerin keskuksen maksimitehon mukaan. 16 ampeerin keskuksessa käytetään voimavirtaa, mikä tarkoittaa sitä, että keskukselle virta tulee kolmen vaiheen kautta. Jokaisessa vaiheessa kulkee 230 voltin jännite. Voimavirran takia 63 ampeerin keskukseen kytketty 16 ampeerin alakeskus vaatii siis 3x16 ampeerin sulakkeet. Maksimiteho lasketaan kaavalla 3x 16 A x 230 V= wattia. Mitoituksen periaate Teho [P], yksikkönä watti: -P=U*I*cos cos = tehokerroin\n30 25 Jännite [U], yksikkönä voltti: - -Valovirralla 230 V -Jännite tulee yhdestä vaihejohtimesta, jonka jännite on 230 V. -Voimavirralla 400 V - Lasketaan kuitenkin 3*230 V, koska jännite tulee kolmesta vaihejohtimesta, joiden jokaisen jännite on 230 V. Virta [I], yksikkönä ampeeri: - -Määrittää sulakkeen koon Esimerkki 1. Rakennustyömaalle hankitaan sähköpääkeskusta. Maksimitehontarpeeksi on laskettu 150 kw. Minkä kokoinen pääkeskus tarvitaan? Jännite syötetään tontille aina kolmivaiheisena, joten > w/(230 V*3)=217,4 A Vastaus: Työmaan virrantarve on 217,4 ampeeria, joten pääkeskukseksi tulee valita tätä lukua suurempi keskus, esimerkiksi 250 ampeerin työmaakeskus. Tässä ei oteta huomioon tehokerrointa tai korotuskerrointa 1,5, koska työmaan tarkka tehontarve on tiedossa.\n31 26 Taulukko 3. Sulakkeiden kuormitettavuus 1- ja 3-vaihevirralla. Taulukon arvoissa sallittua kuormaa on pienennetty ylivirtasuojan kestävyyden varmistamiseksi. [12, s.5] Esimerkki 2. Paljonko 16 A yksivaiheisesta pistorasiasta voidaan ottaa jatkuvaa tehoa? Jännite syötetään keskukselle yhdessä vaihejohtimessa, joten 230 V*16 A= 3,68 kw Vastaus: 16 A sulakkeella varustetusta työmaakeskuksesta voidaan ottaa jatkuvaa tehoa 3,68 kw. Hetkellistä tehoa sulake kuitenkin kestää enemmän, mutta suositeltua enimmäistehoa ei tulisi ylittää (sulakkeet palavat jossain vaiheessa). Kaapeleiden koko Kaapeleiden mitoittamiseen ei kannata käyttää mitään erillistä laskukaaviota, sillä niistä on olemassa valmiiksi tehdyt taulukot, joista ilmenee kaapelin koko käytetyn sulakkeen mukaan. Sulakkeen tarkoituksena on katkaista jännitteensyöttö kaapeliin, jos siinä ha-\n32 27 vaitaan jotain vikaa tai sitä kuormitetaan liian suurella virralla. Jos annetulla sulakkeella käytetään pienempää kaapelia, aiheuttaa se tehohäviötä lämpenemisen myötä. Lämmöntuotto laskee kaapelin hyötysuhdetta. Pahimmassa tapauksessa kaapeli saattaa kuumentua niin paljon, että se palaa poikki ja aiheuttaa tulipalon rakenteiden sisään. Sulakkeen on siis tarkoitus toimia virran katkaisevana kojeena eikä kaapelin. Tämän takia kaapelikoon mitoittaminen suhteessa sulakekokoon on erittäin tärkeää. Maanalaisissa väliaikaisissa asennuksissa, kuten alakeskusten syöttökaapeleissa, voidaan käyttää kumieristeisiä liitäntäkaapeleita. Kumieristeisten kaapeleiden tyyppimerkintöinä voivat olla esimerkiksi VSKN tai VSN. Kiinteisiin maan sisälle tapahtuviin asennuksiin näitä ei saa kuitenkaan käyttää. Kiinteään asennukseen soveltuvia kaapeleita ovat AMCMK-alumiinimaakaapeli tai AXMK-alumiinimaakaapeli. AMCMK-kaapelin kuormitettavuuden ja poikkipinta-alan suhdetta voi verrata kuvassa 9. Kaapeleita valittaessa on muistettava aina valita yhtä kokoa suurempi kaapeli kuin laskelmat osoittavat. Tämä määräys tulee SFS standardista ja sen avulla varmistetaan kaapelin kuormituksenkestävyys. Toisin sanoen tämä määräys toimii ns. turvakertoimena. Kuva 6. Liittymiskaapelien määritellyt poikkipinta-alat. Erillinen luku liityntäkaapelin perässä kertoo maadoitusjohtimen poikkipinta-alan. [11, s.6]\n33 28 Paksun kaapelin käyttämistä voidaan välttää myös käyttämällä useampaa pienempää kaapelia. Kaapeleiden tulisi kuitenkin olla keskenään saman paksuisia. Esimerkiksi 200 ampeerin keskukselle voisi tuoda kaksi pienempää kaapelia yhden ison kaapelin sijaan. Sähköpääkeskuksen sijoittaminen väliaikaista sähköistämistä varten Työmaalla tarvitaan sähköä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tästä syystä sähköistäminen tulee vastaan hyvin nopeasti työn alettua. Sähköpääkeskus on ensimmäisiä hankintoja liittymän hankinnan jälkeen. Sähköpääkeskuksia löytyy useita eri kokoja eri käyttötarpeiden mukaan 32 ampeerin keskuksista aina yli 1000 ampeerin keskuksiin asti. Sähköpääkeskuksia voi olla työmaalla useampiakin. Useimmiten on helpompaa jakaa sähköverkon kuormitusta kahdelle pienemmälle sähköpääkeskukselle kuin yhdelle isolle pääkeskukselle. Samalla helpottuu työmaan kaapeleiden hallinta. Kaapelivedot lyhentyvät ja samalla voidaan käyttää pienempiä kaapeleita. Pienempiä kaapeleita voidaan käyttää siitä syystä, että kuormitus jakaantuu tasaisemmin keskusten välillä. Esimerkiksi puolet työmaasta voi olla toisen sähköpääkeskuksen takana ja toinen puoli työmaasta toisen keskuksen takana. Yhdellä pääkeskuksella pitäisi lopulle työmaalle tuoda iso alakeskus isolla kaapelilla kuormituksen kestävyyden varmistamiseksi. Syöttökaapelin asentaminen perustusvaiheessa Syöttökaapelit voidaan asentaa pääasiassa kolmella eri tavalla: maanpinnalla suojattuna tai suojaamattomana, maan alla suojaputkessa tai ilmassa. Suosituimmat tavat näistä ovat maanpinnalle asennus ja suojaputkeen asennus. Ilmassa roikkuvat johdot ovat yleensä melko hankalia työmaalla, jossa käytetään korkeita koneita kuten kurottajia ja kaivinkoneita. Tällöin ilmassa kulkevat kaapelit aiheuttavat huomattavasti suurempia riskejä kuin maassa tai maan alla kulkevat kaapelit. Maan päällä kulkevat kaapelit ovat helppoja asentaa ja nopeita purkaa. Ne ovat kuitenkin varsin alttiita mekaaniselle rasitukselle, kuten ylhäältäpäin vaikuttavalle kuormalle\n34 29 ja vedolle. Ajan saatossa maan päällä kulkevien suojaamattomien kaapeleiden johtimet katkeavat kaapelin sisällä, kun niiden yli ajetaan raskailla ajoneuvoilla. Kaapelit tulisikin tämän vuoksi suojata esimerkiksi laudoilla. Laudat asennetaan kaapelien molemmille puolille ja ne sidotaan toisiinsa aina määrävälein. Näin ajoneuvojen kuormitus kohdistuu lautoihin, eikä itse kaapeliin. Alueilla, joissa on suurta liikennekuormaa, tulisi työnaikaiset kaapelit sijoittaa maan alle. Esimerkiksi työmaan tiealueet on helppo alittaa putkittamalla kaapeli suojaputkeen. Näin kaapeliin ei kohdistu kuormia ja se säilyy helpommin ehjänä. Asennukseen kuluu tietysti maan päälle asennettavaa kaapelia enemmän aikaa, mutta purku taas on yhtä helppoa. Putkeen asennettuna kaapeli ei ole niin herkkä esimerkiksi kosteuden aiheuttamille läpivuodoille, jotka laukaisevat vikavirtasuojia hyvinkin herkästi. Kaapeleiden erilaisia suojausvaihtoehtoja näkyy kuvassa 10. Kuva 7. Erilaisia kaapelinsuojaustapoja. a. suojakotelossa maanpinnalla b. suojaputkessa maan sisällä c.lautarakenteisessa suojassa d. tehdasvalmisteisessa suojassa. [14 s.12] 3.3 Toimintamallit Järjestelmien toimintamallit koostuvat työohjeesta, sekä prosessikaaviosta. Toimintamallien tarkoituksena on ohjata järjestelmien suunnittelua ja toteutusta koko prosessin ajan. Työohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti rakennusaikaisen työnjohdon käyttöön. Työohjeiden avulla työnjohto voi valvoa ja suunnitella järjestelmien rakentamista. Ohjeita voidaan kuitenkin käyttää myös työntekijöiden apuna turhien virheiden välttämiseksi.


NHL-kierros 23.10. - Donskoi maalin makuun | NHL.com\nNHL-kierros 23.10. - Donskoi maalin makuun\nJoonas Donskoi teki kauden toisen maalinsa, kun Sharks voitti Rangersin\nSan Jose Sharksin ja Toronto Maple Leafsin voittojen takeena oli hyvä maalivahtipeli. Sharks kukisti New York Rangersin, ja Maple Leafs päätti Los Angeles Kingsin pisteputken. Sharksin Joonas Donskoi teki kauden toisen maalinsa. Myös Maple Leafsin Leo Komarov pelasi vahvan ottelun.\nNew York Rangers - San Jose Sharks 1-4\nSharksin suomalaishyökkääjä Joonas Donskoi pääsi maalin makuun, kun Sharks päihitti Rangersin vieraskaukalossa. Donskoi teki kauden toisen osumansa toisen erän lopussa, kun hän murtautui sisään vasemmasta laidasta ja laukoi pelivälineen Rangersin maalivahti Henrik Lundqvistin selän taakse.\nEnnen Donskoita Sharksilta osuivat Logan Couture ja Tim Heed. Kolmannen erän alussa Melker Karlsson teki Sharksille jo neljännen maalin. Karlssonin maalin syötti Couture, joka merkkautti NHL-uransa 200. syöttöpisteen. Hetki tämän jälkeen Mika Zibanejad iski Rangersille kavennusosuman, mutta se jäi illan ainoaksi. Zibanejadille maali oli kauden kuudes.\nSharksin maalivahti Martin Jones oli vahvassa vireessä, vaikka reilut 133 minuuttia jatkunut nollaputki katkesikin. Hänelle kertyi 33 torjuntaa. Rangersin Lundqvist torjui 20 kertaa. Jones on voittanut kauden kuudesta ottelustaan neljä. Sharksin kahdeksan ottelun saldo on neljä voittoa, ja joukkue on Läntisen konferenssin keskikastissa. Rangers sen sijaan on juuttunut Itäisen konferenssin häntäpäähän.\nToronto Maple Leafs - Los Angeles Kings 3-2\nMaple Leafs vahvisti asemiaan Itäisen konferenssin kärkitaistelussa, kun joukkue kukisti kotonaan kovavireisen Kingsin. Maple Leafsin saldo yhdeksästä ottelusta on nyt seitsemän voittoa. Kingsille tappio oli vasta kauden toinen - ja ensimmäinen varsinaisella peliajalla. Lännen kärkijoukkue Kings jäi siis nyt ensimmäistä kertaa pisteittä, vaikka kyseessä oli jo kauden kahdeksas ottelu.\nMatt Martin ja Tyler Bozak veivät maaleillaan Maple Leafsin karkumatkalle, mutta Kingsin Adrian Kempe kavensi toisen erän lopussa. Kings roikkui mukana, mutta Maple Leafsin maalivahti Frederik Andersen (36 torjuntaa) pelasi vahvan ottelun. Patrick Marleau ohjasi päätöserän alussa Maple Leafsille 3-1-osuman, joka jäi lopulta voittomaaliksi. Kings nousi vielä maalin päähän Trevor Lewisin alivoimamaalilla, mutta tasoihin asti kiri ei riittänyt.\nMaple Leafsin suomalaishyökkääjä Leo Komarov uurasti peliajan 16.02, mutta ei päässyt pisteille. Komarov laukoi kerran kohti vastustajan maalia ja taklasi seitsemän kertaa. Hän oli ottelun ahkerin taklaaja. Plus-miinustilastossa hyökkääjä jäi plussalle yhden maalin.\nVideo: Marleau ohjaa kiekon maaliin ohi Quickin\nSan Jose Sharks kesti New York Rangersia vastaan kuusi alivoimapeliä ja muutenkin joukkueen alivoimapeli on ollut vahvaa.\n- Emme halua ottaa niin paljon jäähyjä, mutta hyvä puoli on se, että alivoimamme toimi jälleen. Emme halua jäähyilystä tapaa, mutta alivoimamme oli loistavaa, maalivahti Martin Jones sanoi NHL.comin Dan Rosenille.\nAlivoima- ja maalivahtipeli sai kiitosta myös Sharksin kapteeni Joe Pavelskilta.\n- Jäähyntappajamme olivat aggressiivisia ja pelasivat raikkaasti koko ottelun. Jones teki maalillaan isoja torjuntoja silloin kuin hänen piti, Pavelski tuumi.\nToronto Maple Leafsin päävalmentaja Mike Babcock oli tyytyväinen tapaan, jolla joukkue palasi voittojen tielle kovan vastustajan kustannuksella.\n- Tämä on tärkeä voitto. Kohtasimme joukkueen, joka ei ollut vielä hävinnyt (varsinaisella peliajalla) ja löysimme tavan pelata oikein. Meille jäi todistettavaa edellisen ottelun jälkeen, koska hukkasimme pelin. En ota mitään pois Ottawalta, mutta emme olleet hyviä siinä ottelussa, Babcock summasi NHL.comin Dave McCarthyn haastattelussa ja viittasi vielä lauantaiseen 3-6-tappioon.\n36/38 torjuntaa, 94,7 %


Vakuudettomat lainat niin muutaman Tänään : Suorita oman - www.stacyferguson.fora.pl\nVakuudettomat lainat niin muutaman Tänään : Suorita oman\nWysłany: Nie 19:05, 09 Lut 2014 Temat postu: Vakuudettomat lainat niin muutaman Tänään : Suorita oman\nEt vuokralainen joka ei mitään kiinteistöjen laittaa kuin takuu . Mutta, kun sinulla on pieni , ärsyttäviä asuntolaina ihmisten kesken jotkut yksilöt tutustu on löytää pienet asiat syrjään. lisäksi , siltä varalta kuljettajat eliminoi rahoitus kautta laajennettu aikavälillä , kulumisesta tulee ohittamaan arvo sisäänrakennettu auto . Koska korkea aprs ja korkea , ajoittain lainanottajat voi loukkuun haitallisia kotiisi sykli ja jälleenrahoituksen rahoitustuotteiden . Tämä voi säästää kiinteistöjen ostajia paljon rahaa 30 päivää [link widoczny dla zalogowanych] käsite yksilöiden köyhien luotto levyt pitäisi tunnustavat ensimmäinen rahoitusapulainan tarjoavat joka tulee tiensä ei yksinkertaisesti ole aito . Being Invest in Vaihtoehto Ostaja , voisitte korjaamiseksi Sammy tukalaan . Kun taso kilpailu yksi erottuva käteisellä laina yritykset net , tuotteet ovat tullut suotuisa ihmisiä kaikista ryhmät on arjen.\nJos me ennakoimaan kiintiöt ja myöntävästi toiminta tarjous loputtomiin ilman ulottumista menestys ja jatkuva edellytä , me varastaa . Jos etsit kohtuullisia Car Lease sitten luultavasti suurin tapoja silti löytää se on kautta apua vertailu [link widoczny dla zalogowanych] Suhteen hyödyntämällä asuntolaina kanssa vähemmän kuin täydellinen luotto , ilmaisi pisteet eteneminen , kuitenkin pienet , yleensä tehokasta . Mutta sinun täytyy tarjoamia asia korvauksena taalaa . Hankkiminen Virginia pankkilainaa .\nStill he pystyvät lähettää hakemus faksi ei net ainutlaatuinen henkilökohtaiset lainat ei Teletrack käytännöllisesti katsoen epävarma. Ja niin kauan kuin palkat on iso tarpeeksi maksaa kuukausimaksut , asuntoluottojen valtuutettu heti konkurssin ei juurikaan hyvä vaikeus . Yksi , se alentaa nostaa riskiä to pankki .\nIhmiset saada vahingollista historia luoton voi myös tutustu hienoja etuja Tämän rahoitus hyvin vähän hässäkkää. Tai edes , älä huoli , on paljon muut alueet jotka voivat auttaa . pari sekuntia tarkoittaa olet keskityttiin teidän tulevaisuuden siksi haluat käynti korkeakoulutuksen [link widoczny dla zalogowanych] nopeasti vuokraaja rahoitusta ei sopivaksi kaikki varat vaakalaudalla Tämän kuuluu syyt sen hyväksymistä . Tämä hopea on työskennellyt kanavalle kohteelle muutos entisaikojen .\nHyvä luotto terapeutti on ammattikäyttöön - aktiivista in toimittamalla kustannussäästöjä vaihtoehto ja luotto palauttaminen .


PANA-valiokunnan toiminta on loppusuoralla - EU-uutiset.fi\nEilen aloitettiin PANA-valiokunnassa kolmen erillisen veronpetoksia koskevan tutkimuksen esittely. Panaman paperit -tietovuoto paljasti laajalle levinneen yritysten ja yksityishenkilöiden veronkierron offshore-yritysten kautta.\nTietovuodon seurauksena viime vuonna käynnistettiin selvityksiä veroväärinkäytöksistä 79 maassa, alettiin tutkia yli 6500 veronmaksajaa ja yritystä. Samalla kerättiin myös takaisin yli 100 miljoonaa euroa maksamattomia veroja.\nEuroopan parlamentti perusti viime vuoden kesäkuussa Panaman paperit -tietovuotoa tarkastelevan tutkintavaliokunnan. Valiokunnan tehtävänä on ollut tarkastella väitteitä rahanpesuun, veronkiertoon ja veropetoksiin liittyvien EU-sääntöjen rikkomisesta ja sääntöjä sovellettaessa tapahtuneista hallinnollisista epäkohdista.\nValiokuntaan kuuluu 65 jäsentä, ja sen toimikausi kestää 12 kuukautta. Suomalaisista parlamentin jäsenistä valiokunnan varsinaisia jäseniä ovat Sirpa Pietikäinen (kok, EPP) ja Pirkko Ruohonen-Lerner (ps, ECR).\nEilisessä valiokunnan paneelikeskustelussa pureuduttiin rahanpesun ja veronkierron vaikutuksiin jäsenvaltioiden talouksissa. Toisessa paneelikeskustelussa, joka kattaa kaksi erillistä tutkimusta, keskitytään siihen, miten jäsenvaltiot voivat taistella veronkiertoa ja rahanpesua vastaan.\n- Tarvitsemme läpinäkyvyyttä, selkeämpiä sääntöjä ja tehokkaampia verotusjärjestelmiä. Suurimmaksi ongelmaksi on muodostunut jäsenmaiden vastaanhankaava asenne. EU-jäsenmaat ovat olleet jo pitkään riippakivenä hyvän verohallinnon ja läpinäkyvyyden kehittämisessä. Ainoa tapa kitkeä veronkiertoa on valtioiden välisen yhteistyön tiivistäminen, kirjoitti PANA-valiokunnan jäsen Sirpa Pietikäinen blogissaan tämän kuun alussa.


Krooninen C-hepatiitti | Tampereen yliopistollinen sairaala\nHCV, C-viruksen aiheuttama maksatulehdus\nKrooninen C-hepatiitti on pitkäkestoinen, viruksen aiheuttama maksatulehdus, joka voi vuosien tai vuosikymmenien mittaan johtaa maksakirroosiin. Virus tarttuu verikontaktissa. Yleisin tartuntareitti on likainen huumeneula. Uusia tapauksia todetaan Suomessa vuosittain noin 1200.\nTauti todetaan laboratoriokokein ja sitä on eniten nuorilla aikuisilla. Ennuste on hyvä, mikäli virus saadaan lääkehoidolla häädettyä. Tämä onnistuu nykyisillä lääkkeillä suurimmassa osassa tapauksista. Suosituksena on hoitaa kaikki potilaat, joilla riskikäyttäytyminen on päättynyt ja hoitomyöntyvyys on hyvä.\nPerusterveydenhuollossa määritetään diagnoosi, hoitoon soveltuvuus ja erillisten kriteereiden perusteella hoitopaikka.\nTietoa kroonisesta C-hepatiitista\nKroonisen C-hepatiitin läheteohjeet ja konsultaatiot


Polaris 600 PRO X2 600 cm³ 2004 - Rovaniemi - Moottorikelkka - Nettimoto\nnyt olis alottelevalle harrastekuskille pailakkaa, jota saa varmasti vielä säätää. mutta kone on tikissä, on ajettu vesillä ja pinnalla pysytty, mutta ollaa harjoteltu myös kuivaamista. Löytyy - 7 piikkiset läpivetävät pyörät - 9l mikroauton tankkia - timeless tankoa - Tapponaru - entinen omistaja jatkanut 365 ( sen on kyllä näköiset jatkopalat ) Vaihdossa voi tyrkyttää 250cc 2t monttupyörää tai rohkeasti tarjoamaan\nPunainen watercross - moottorikelkka\nMoottori 600 cm3, 2-tahti Mittarilukema 100 km\nnyt olis alottelevalle harrastekuskille pailakkaa, jota saa varmasti vielä säätää. mutta kone on tikissä, on ajettu vesillä ja pinnalla pysytty, mutta ollaa harjoteltu myös kuivaamista.\n- 7 piikkiset läpivetävät pyörät\n- 9l mikroauton tankkia\n- timeless tankoa\n- entinen omistaja jatkanut 365 ( sen on kyllä näköiset jatkopalat )\nVaihdossa voi tyrkyttää 250cc 2t monttupyörää tai rohkeasti tarjoamaan Piilota »\nJesse Hartikainen, Rovaniemi\nNettimoto ID 2557264\nMalli 600 PRO X2 800 RMK Indy


Ihanan kevyet ELEGIA korvikset ovat terästä. Korujen harjattu pinta on samettisen mattapintainen. Korvakorujen koko on 1,5 x 4,5 cm ja koukut sterling-hopeaa. Voit halutessasi saada koukut lukittavilla kirurginteräskoukuilla - laita tällöin viestiosioon merkintä KIRURGINTERÄSKOUKUT.\nAvainsanat: korvis, korvikset, korvakoru, korvakorut, uniikkikoru, uniikkikorut, teräskoru, teräskorut


Zenkuru Jalkahierontalaite | Coolstuff\nAnna jalkojesi nauttia hierontalaitteen hellivistä otteista! Laitteessa on kolme valmista ohjelmaa, jotka tehostavat jalkojen verenkiertoa ja saavat koko olemuksesi virkistymään.\nVäsyneiden jalkojen rukouksiin on vihdoin vastattu! Shiatsu-jalkahierontalaite voi saada paatuneimmankin pakanan huoahtamaan: ”Voi LUOJA, miten ihanaa!”. Kun asetat jalat laitteeseen, tunnet astuneesi lämpimään, hyväilevään paratiisiin, jossa nuutuneet jalkasi hierotaan ja hoivataan uuteen uskoon. Jalathan eivät ole pelkästään maan tallaamista varten. Niiden hyvinvointi vaikuttaa koko kehoon, ja ne ovat täynnä hermopäätteitä, jotka nauttivat sivelystä ja painelusta. Jalkojen hoitoon panostaminen maksaa itsensä takaisin! Jalkahieronnan jälkeen olo tuntuu virkistyneeltä ja uni tulee nopeasti.\nZenkuru-jalkahierontalaitteessa on valittavissa kolme taivaallisen ihanaa hierontaohjelmaa. Lisäksi hieronnan tehoa voidaan säätää ohjelman aikana sen mukaan, kaipaatko hellävaraisen kevyttä käsittelyä vai pidätkö ronskimmista otteista. (Siltä varalta, että jaloilla on taipumusta tuoksahtaa pitkään kypsytetyltä roquefort-juustolta, laitteessa on myös sisäänrakennettu anionitoiminto, joka raikastaa ilmaa.)\nJalkasi ansaitsevat erikoishuomiota!\nJalkahierontalaite, jossa on 3 valmista ohjelmaa: rentoutus, hyvinvointi ja syvähieronta\nIlmaa raikastava anionitoiminto\nTuloliitäntä: DC 24 V\nKoko: 36 x 42 cm\nTilaa jaloille on n.12 x 31 cm. Laite sopii jalan kokoon 46 asti\nVirtajohto tavalliseen kotitalouspistorasiaan\nZenkuru jalkahieronta toimii\nZenkuru jalkahierontalaite on helppokäyttöinen ja hierontaohjelmat riittävän monipuoliset. Auttaa hyvin iäkkään äitini jalkojen verenkierron parantamisessa. Suosittelen.\nOlin hieman skeptinen tämän aparaatin toimivuudesta, mutta... Olen liki joka päivä suorittanut session uuden ystäväni kanssa ja eipä nuo jalat ole voineet paremmin vähään aikaan. Suosittelen.\nOnhan laite ihan kiva, mutta ohjeesta puuttuu mitä MODE nappulasta tapahtuu. Mode-painike: Kun hierontalaite on päällä, vaihtele kolmen hierontatilan välillä painamalla tätä painiketta. siis mitkä hierontatilat, paine?xx? Vaimolla kantapää tuli kipeksi, kun ei ollut tietoa millä voisi aloittaa kun uusi laite.


VedenjakajaReitistöllä pääsee retkeilemään talvellakin | Maaseutukuriiri\nMaaseutukuriiri > Hanketarinat > VedenjakajaReitistöllä pääsee retkeilemään talvellakin\nVedenjakajaReitistöllä pääsee retkeilemään talvellakin\n– Talvisin pyöräily- ja talvikävelyreittejä pidetään auki noin viidentoista kilometrin verran. Lisäksi talvella on käytössä alueen hiihtolatuverkosto, kertoi VedenjakajaReitistön yhteyshenkilö Markus Sjöberg nuotiokahvien kiehauttamisen lomassa Kukkarojärven laavulla.\nVedenjakajaReitistön yhteyshenkilö Markus Sjöberg.\nNuotiolla kiehautetut pannukahvit maistuivat retkeillessä.\nVedenjakajaReitistön laavuilla on polttopuut valmiina retkeilijöiden käyttöön.\nVedenjakajaReitistö on valmis retkeilyreitistö opasteineen, laavuineen ja taukopaikkoineen. Retkeilijöiden käytössä on valmiiksi pilkottuja polttopuita reitistön nuotioilla käytettäväksi.\nSjöberg on toiminut VedenjakajaReitistön ideanikkarina kahden viime vuoden ajan. Pieksämäen seudun vaihtelevissa ja kauniissa harju-, suo- ja järvimaisemissa sijaitseva VedenjakajaReitistö on osa halki Suomen kulkevaa Pyhän Olavin retkeilyreitistöä.\nAlueella on lukuisia lampia ja järviä, joissa kesäretkeilijät pulahtavat mielellään uimassa.\n– Kesällä täällä Kukkarojärven itäisen rannan laavulla oli SUP-lautojen vuokrauspiste. Uusia ideoita on kokeilussa.\nReittivaihtoehtoja monen makuun ja paikalle pääsee helposti\n– Vaellukseen sopivaa reitistöä on noin 35 kilometriä ja pyöräilyreittejä yhteensä 40 kilometriä, ynnäili Sjöberg.\nLyhin reitti on Paltasen esteetön suopolku, jolla voi retkeillä pyörätuolillakin. Useimpien reittien pituudet ovat hieman alle kymmenen kilometriä. Yhdistelemällä reittejä voi pituutta lisätä haluamallaan tavalla. VedenjakajaReitistön verkkosivuilla sijaitseva reittikartasto on avuksi ennakkosuunnittelussa.\nMaastollisesti reitistö tarjoaa vaihtelua. Paltasen ja Tahinsuon suomaisemissa voi kuulla riekon käkätyksen ja tuntea suopursun tuoksun. Nikkarilan ja Partaharjun suunnalla on hiekkapohjaista kangasmaisemaa. Alueelta löytyy myös yli 200 vuoden ikäistä metsää.\n– VedenjakajaReitistö on siitä harvinainen luonnossa oleva retkeilykohde, että tänne pääsee julkisilla kulkuneuvoilla.\nPieksämäki sijaitsee rautatieverkoston solmukohdassa, jonne pääsee junalla niin etelästä ja pohjoisesta kuin lännestä ja idästäkin. Kaupungin keskustassa sijaitsevasta välinevuokraamosta voi vuokrata polkupyörän ennakkoon netistä.\nKeskustasta on kolmen kilometrin polkaisu Tahinlammelle. Lampeen on istutettu lohia, joten retkeilijä voi halutessaan kokeilla matkan varrella kalaonneaan. Kalastuslupia myyvät pieksämäkeläiset erä- ja urheiluliikkeet.\nOmaa telttaakaan ei välttämättä tarvita. Kukkarojärven laavulla on paikallisen yrittäjän ylläpitämä telttamajoituspalvelu, jossa on valmiina kaksi sänkyä vuodevaatteineen. Majoitus varataan ennakkoon netistä.\n– Välinevuokraus ja majoitus toimivat itsepalveluperiaatteella ja ne ovat auki 24/7. Polkupyörien lisäksi vuokrattaviin välineisiin kuuluu myös muita varusteita kuten rinkat ja lumikengät.\n– VedenjakajaReitistölle on helppo tulla lastenkin kanssa. Reitit ovat turvallisia ja palvelut lähellä. Pieksämäki on muuten Suomen viidenneksi korkein kaupunki, hymyili Sjöberg ja hörppi pannukahvia kuksasta.\nVedenjakaja-alueet sijaitsevat ympäristöään korkeammalla. Ne ovat raja-alueita, jotka jakavat vesien virtauksen. Pieksämäen vedenjakaja-alueelta vedet virtaavat kahteen eri suuntaan: itäiseen Vuoksen vesistöön ja läntiseen Kokemäenjoen vesistöön.\nVedenjakajaReitistön välinevuokraukseen >>.\nVedenjakajaReitistön talvikuulumisia videolla.\nKuvat: Sofia Flygare ja Markus Sjöberg\nVedenjakajaReitistöä kehitetään Leader-tuella, jota on myönnetty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.\nVedenjakajaReitistöllä voi halutessaan nukkua sängyissä.\nTeltta sisältä. Teltan voi vuokrata itsepalveluperiaatteella netistä. Liinavaatteet kuuluvat vuokraan.


46,5 m² Sippulantie 4 c, 40520 Jyväskylä Kerrostalo Kaksio myynnissä - Oikotie 15940369\n159 900 €46,5 m²\nSippulantie 4 c, Tikka, Jyväskylä2h,kt,s,vh,p\n5. kerroksen nykyaikainen kaksio, josta näkyy myös Päijänne. Asunnosta löytyy mm. vesikiertoinen lattialämmitys, sauna ja tilava parveke Päijänne maisemin. Yhtiö on hyvin hoidettu ja varustettu mm. Elisan 10M laajakaistalla.\nBussipysäkki löytyy aivan talon vierestä ja Keljon marketeille autolla vain muutama minuutti. Lenkkeilemään pääset kätevästi ulko-ovelta komeisiin järvimaisemiin. Asunnon yhteydessä mahdollista ostaa autokatospaikka erillisellä osakkeella hintaan 8000e.\nLisätiedot ja esittelyt: Tero Tupamäki 040 7557841 tero.tupamaki@op.fi\nLasitetulta parvekkeelta näkymät talon molemmille puolille ja Päijänteelle.\nSuunnitellut: Huoltokirjan mukaisten kunnossapitotöiden lisäksi taloyhtiössä suoritetaan ainoastaan vuosi- ja takuukorjaustöitä. Kunnossapitoselvitys perustuu talolle laaditun huoltokirjan ja Rakennustietosäätiön Tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot-ohjetiedostoon.\nPalvelut: Kuokkalan keskustaan n. 1,5 km. Jyväskylän keskustaan autolla n. 5 kilometriä. Koulut: Ala-aste n. 200m., ylä-aste n.1,2 km. Päiväkoti: n. 400 m.\nAsunnon yhteydessä mahdollista ostaa autokatospaikka erillisellä osakkeella hintaan 8000 euroa. Yhtiöllä tonteista hallinnanjakosopimus Asunto Oy Jyväskylän Kultatikan kanssa\n50 612,15 €\n3 438,71 € / m2\nVesimaksu on ennakko ja tasataan kulutuksen mukaan. Rahoitusvastikkeessa maksetaan tällä hetkellä vain korkoa ja rakennuslainan lyhennys alkaa osakkailta arviolta 1.7.2021 (rakennusaikainen arvio rahoitusvastikkeesta n. 508e/kk, summa selviää myöhemmin). Lisätietoja isännöitsijältä. Ktv- ja laajakaistavastike 3,80e/kk.\nJyväskylän yrityskonsultit isännöinti Oy, Risto Lehto, risto.lehto@yrityskonsultit.com,044 737 2250\nKeittiö: Lattiassa lautaparketti, seinät maalattu/kalustevälit laatoitettu. Olohuone: lattiassa lautaparketti, seinät maalattu. Makuuhuone 1: lattiassa lautaparketti, seinät maalattu. Sauna: seinät paneloitu, lattioissa laatta. Kylpyhuone: seinät ja lattia laatoitettu. Eteinen: lattiassa lautaparketti, seinät maalattu.\nKuokkala Lutakko Mattila Ainolanranta Ristonmaa Ainola Ylistönmäki Kekkola Tikka Keskusta Eteläinen Pohjoinen Kivistö Keljo Väinölä Kauppatori Halssila Mäki-Matti Äijälä Kukkumäki Savela


Joulun juhlinnasta – Reksi relaa\nreksirelaa\tYleinen\t 16.12.2019 16.12.2019 1 Minute\nViime päivinä on niin mediassa kuin kouluissa ja työpaikoilla puhuttanut, että mitkä perinteet ovat katsomuksellisia ja tunnustuksellisia tai kulttuuiperintöä ja kansallisia tapoja. Voiko koulu käyttää kirkkoa tilana vai ei, voidaanko laulaa yhteisesti Enkeli taivaan tai Kilisee kilisee kulkuset.\nVähä-Heikkilän koulussa on jo vuosia oltu hyvin sensitiivisiä katsomusasioiden kanssa. Vähä-Heikkilän koulu on Martin koulun kanssa ainoa alakoulu Turussa, missä viidensillä luokilla on yhteiset katsomusaineen opetusjärjestelyt. Se tarkoittaa sitä, että vain osa tunneista järjestetään katsomusten mukaisissa ryhmissä, muut tunnit ovat yhteisiä. Tässä on takana ajatus siitä, että tämän päivän maailmassa meidän tulee oppia ymmärtämään toisia katsomuksia, erilaisia kulttuureja ja tapoja. Tämän päivän maailmassa tarvitsemme sitä enemmän kuin koskaan ennen. Niin uskonnollisissa yhteisöissä kuin vapaa-ajattelijoissa on vastustusta tähän järjestelyyn. On kuitenkin hyvä huomioida, että koulun tehtävä on noudattaa opetussuunnitelmaa ja se toteutuu tässä järjestelyssä. Koulussa ei ole tunnustuksellista opetusta. Ei ole ollut vuosikausiin. Omana toiveenani on, että nuo yhteiset järjestelyt voisivat tulevaisuudessa koskea kaikkia luokka-asteita. Kyse ei ole kenenkään katsomuksen vastaisuudesta vaan nimenomaan päinvastoin; kaikkien kunnioittaminen ja ymmärryksen lisääminen.\nOlemme halunneet aiempina vuosina ja vielä tänä vuonna tarjota kodeille mahdollisuuden osallistua joululaulutapahtumiin. Koska koulun saliin mahtuu kerrallaan noin 200 paikkaa, niin olemme järjestäneet jouluisin kaksi erillistä tilaisuutta joista toinen on ollut Martin kirkossa ja toinen koululla. Oppilaita on 510 ja jos jokaiseta perheestä osallistuu yksikin aikuinen, niin luku nousee noin 800 henkilöön. Tämä traditio on tänä vuonna nyt neljättä kertaa. Meillä on siis ollut kaksi vaihtoehtoista tilaisuutta jotta kaikki mahtuvat mukaan; tilana joko kirkko tai koulu. Tämä on täysin aluehallintoviraston ja apulaisoikeusasiamiehenlinjausten mukainen. Asia tarkistettu viimeksi 13.12.19.\nPääsääntöisesti koulumme huoltajat ovat ymmärtäneet tilakysymyksen, mutta avaan asian vielä näin tänne, ettei kenenkään tarvitse kuormittaa omaa mieltään.\nKeväisin sitten juhlitaan neljänä erillisenä iltana, koska jouluna emme kykene järjestämään yhteistä päätösjuhlaa.\nJa kyllä, joulua voimme juhlia koulussa vuodenaikatapahtumana, voimme laulaa perinteisiä joululauluja ja askarrella satuhahmoja. Se on kulttuurista perintöä.\nHyvää tulevaa valoisempaa aikaa.\nPrevious Post Aikaa leikille\nNext Post Koulun talvilomaviikko


2016 - On my way\nIhoni on ollut aina erityisen hyvä. Mitä nyt lapsena sairastin maitoruven ja sain välillä allergista ihottumaa sitrushedelmistä käsiini tai kasvoihini. Nuokin ongelmat jäivät kuitenkin iän myötä ja edes teini-iässä en kärsinyt ongelmaihosta. Näin aikuisiällä ihoni on ollut aina kuin unelma, enkä ole koskaan joutunut sen kanssa kamppailemaan. Sanotaanko näin, että ihoni on kestänyt vaikka ja mitä – eikä ole koskaan reagoinut esimerkiksi siihen, että bloggaajana testailen paljon erilaisia tuotteita. Ihoni on ollut todella ongelmaton.\nJotain kuitenkin tapahtui pari kuukautta sitten, kun kamppailin elämässäni todella pahan stressin ja ahdistuksen kanssa. Alkuun huomasin kasvoissani yhtäkkiä punaista pientä ihottumaa silmäkulmassa, nenänpielessä ja suun alla/leuassa pienenä rykelmänä. Ajattelin, että johtunee ehkä chilistä jota olen viime päivinä paljain käsin käsitellyt. Silmäkulma ja nenänpielus parantuivat parissa päivässä mutta leuka jäi – ilmeisesti jäädäkseen? Nyt onkin jo toinen kuukausi meneillään, kun suun alapuolella on pieni rykelmä näppyjä/ihottumaa (näkyy kuvissakin). Tuo alue on tietyn kokoinen eikä ole siitä kasvanut. Välillä ihottuma on punaisempaa ja välillä taas lähestulkoon huomaamatonta – ihonväristä. Etenkin kuumassa suihkussa oleminen nostaa näpyt kirkkaammin pintaan.\nAlkuun mietin hormoneita ja stressiä, sitten ruokavaliota, seuraavaksi ihonhoitotuotteita ja lopuksi meikkejä. Olen nyt syksyn aikana erityisesti kokeillut uusia ihonhoitotuotteita ja käyttänyt ilmaston vuoksi seerumeita todella paljon – useampana iltana viikossa. Mietin voisiko näillä olla yhteyttä ihottumaan? Toisaalta taas epäilykseni kohdistuivat NYXin huuliväriin. Lingerie on ollut huulillani lähestulkoon päivittäin, joten mitä jos se allergisoi? Olin viikon ilman kyseistä tuotetta ja en huomannut muutosta – kyse ei siis varmaan ole siitäkään. Tottakai laitoin myös Googlen laulamaan ja sain diagnooseja ruusufinnistä suunympärysihottumaan (perioraalidermatiittiin). Viimeistä jäin todella miettimään sillä löysin pari blogikirjoitustakin aiheeseen liittyen. Ainut ero on se, että oma ihottumani ei ole levinnyt (ainakaan toistaiseksi) ympäri kasvoja ja ihottuma on enemmänkin pientä urtikarjamaista haaleaa näppylää, joka ei punota alituiseen. Suunympärysihottuma näytti nimittäin Googlen kuvissa aika pahalta – samoin ruusufinni.\nTiedän, että moni kärsii pahasta aknesta ja varmaan ajattelee mitä ihmettä täällä itken. Kyse ei kuitenkaan ole siitä etten pystyisi elämään tuon näppykasan kanssa mutta lähinnä mietin pitäisikö asialle tehdä jotain tässä vaiheessa? Mitä jos se lähtee leviämään ja kohta kasvoni ovat tuon ihme nyppylän peitossa? Kasvot ovat kuitenkin aika näkyvä paikka ja kieltämättä olen hieman huolestunut. Tokikaan asiaa ei yhtään auta se, että alkaa stressaamaan ihostaan. Olenkin koittanut olla nyt mahdollisimman paljon ilman meikkiä ja antaa tuon rykelmäkohdan hengittää.\nOlen myös jättänyt kokonaan pois seerumit ja muut ylimääräiset tökötit. Käytän ainoastaan kahta apteekin kasvovoidetta (Vichy ja Lierac) – toista öisin ja toista päivisin. Jätin jopa micellar waterinkin pois sillä kuulin, että se on joillain aiheuttanut näppyjä. Myös luonnonkosmetiikan suhteen olen nyt erityisen varovainen. Luin nimittäin siitäkin, että ei-synteettinen kosmetiikka on laukaissut joillain pahojakin ongelmia ihon kanssa. Itsehän olen vasta tänä syksynä ottanut käyttööni yhä enenevissä määrin luonnonkosmetiikkaa… Syypäitä voi olla siis monia, mutta tällä hetkellä tämä on lähinnä arvailua.\nSyy siihen miksi halusin aiheen blogissani jakaa on epätietoisuus. Olen aivan hukassa mitä tällaiseen aiheeseen tulee. Ehkä teidän joukossanne on joku vastaavasta kärsinyt ja voisitte mahdollisesti tietää minua enemmän? Kaikki vinkit ja omakohtaiset kokemukset tulisivat tarpeeseen! Jos näpyt eivät katoa itsestään lähi kuukausina – on varmaan pakko kävästä ihotautilääkärillä. Joihinkin iho-ongelmiin ei ilmeisesti auta, kuin lääkkeet mikä sinällään on aika ikävää.\nOletteko te kärsineet iho-ongelmista aikuisiällä? Miten olette niistä selvinneet ja kuinka ihoanne tällaisissa tilanteissa hoitaneet?\nAvainsanat: aukuisiän iho-ongelmat iho iho-ongelmat kauneus lifestyle näpyt ongelmaiho ulkonäkö yleinen\n▼ joulukuu (38)


Cumulus Hotelli Jyväskylä | Varaa Majoitus | Cumulus hotellit\nHotelli Cumulus JyväskyläAvaa kuvagalleriaAvaa kuvagalleriaAvaa kuvagalleriaAvaa kuvagalleriaAvaa kuvagalleriaAvaa kuvagalleriaAvaa kuvagalleriaAvaa kuvagalleriaAvaa kuvagalleriaAvaa kuvagalleriaAvaa kuvagalleriaAvaa kuvagalleriaAvaa kuvagalleria360° -virtuaalikierros\nEtusivu > Hotellit > Muu Suomi > Hotelli Cumulus Jyväskylä\nVuoden 2016 alussa remontoitu Cumulus-hotelli sijaitsee aivan Jyväskylän keskustassa. Upeasti uusittujen huoneiden lisäksi hotellista löytyy erinomaiset tilat kokouksiin ja juhlaillallisiin. Hotellin yhteydessä palvelevat myös Huviretki- ja Hemingway’s-ravintolat.\nCumulus Jyväskylä -hotelliin on helppo tulla, sillä Jyväskylän matkakeskus sijaitsee aivan hotellin vieressä. Pääset siis junalla tai bussilla melkein hotellin pihalle asti. Tietenkin olemme huomioineet myös autoilevat vieraat, joille löytyy parkkipaikkoja hotellin parkkihallista. Hotellin sijainnin ansiosta kaikki keskustan palvelut ovat lähellä ja Jyväskylän kauppakeskukset kävelymatkan päässä.\nHotellissa on 202 vastaremontoitua ja upeasti uudistettua huonetta, joiden varustukseen kuuluu TV, radio, hiustenkuivain, veloitukseton WiFi-yhteys sekä Tyynymenu. Lisäksi osassa huoneista on minibaari. Valtaosa huoneista on kahden hengen Standard-huoneita, mutta valittavanasi on myös yhden hengen huoneita sekä Superior-tason huoneita. Lisäksi hotellista löytyy ylellinen ja tilava SuperiorPlus-huone isolla saunalla. Saunasta on näköala Jyväskylän kaupungin ylle. Kaikki huoneet ovat luonnollisesti savuttomia.\nViihtyisän majoituksen lisäksi Jyväksylän Cumulus-hotelli tarjoaa laajan valikoiman kokouspalveluita. Hotellissa on kahdeksan erikokoista kokoustilaa, joista suurimpaan mahtuu jopa 72 henkilöä. Tutustu kokoustiloihin hotellin virtuaalikierroksella ja hotellin kokoustilat-sivulla.\nJyväskylän tunnetuin tapahtuma Neste Oil Rally Finland tuo Jyväskylän alueelle paljon kotimaisia ja kansainvälisiä vieraita. Varaa paikkasi Cumulus-hotellista ajoissa, jotta pääset nauttimaan rallitapahtumasta aitiopaikalta.\nBileloma – ilta ulkona & yö hotellissa Ilta ulkona tekee hyvää! Jossain kohtaa iltaa tulee kuitenkin aina se hetki, kun väsy iskee. Siinä on valittavana joko taksijono tai Cumulus. Valinnan pitäisi olla helppo. Nappaa bileloma itsellesi vaikka heti! Ennakkotarjous -15 % Hyödynnä ennakkovaraajan etu Cumulus-hotelliin ja säästät 15 % päivän hinnasta. Varaa ja maksa 7 vuorokautta ennen saapumista. Illasta aamuun Illasta aamuun sisältää majoituksen tyynymenuineen ja aamisen sekä herkullisen kolmen ruokalajin illallisen. Jyväskylän kaupunginteatteri, Ansa Ansa-musikaali Jyväskylän Kaupunginteatterissa kertoo tarinan työntekijän haasteista nykypäivänä. Jyväskylän kaupunginteatteri, Diivat Cumulus Teatterilomalla Jyväskylän Kaupunginteatterissa Diivat, hulvaton komedia kahden miehen rahantavoittelusta. Jyväskylän kaupunginteatteri, Nummibodarit Nummibodarit on riemukkaan railakas sovitus Aleksis Kiven rakastetusta näytelmästä. Kahden yön eläkeläistarjous Hyödynnä kahden yön senioritarjous ja vietä kahden yön miniloma arjen keskellä.\nLaajavuoren seikkailupuisto Jyväskylässä Seikkaile ja huvittele luonnon keskellä köysipuistossa! Syysloman hotellitarjoukset Varaa Cumulus-hotellien syysloman hotellitarjoukset nyt ja säästä jopa 55 %. Katso kaikki tarjoukset Yhteystiedot


Odottamaton hätä Lainat Työttömät - Get Rahastot ja ei t - My little pony\nForum My little pony Strona Główna » New'sy » Odottamaton hätä Lainat Työttömät - Get Rahastot ja ei t\nOdottamaton hätä Lainat Työttömät - Get Rahastot ja ei t\nOttamalla vähemmän kuin täydellinen luotto henkilökohtainen laina välttämään puuttuu velvoitteiden , olet witout epäilystäkään helpottamalla luottoluokitukset . Nämä rahoitusvaihtoehtoja yleensä vanhanaikainen on Vastaa kaikille joiden luottoluokituksia. ovat paljon vähemmän -kuin- hyvä mutta kuka mahdollisesti ole pääoma , esimerkiksi asuinpaikka tai maasto , ja hyödyntämällä sisällä lainat rahoitusapulainan . Mikäli et täyttävät näkökohdat aikaisemmin todennut olet oikeutettu Personal Lainat ja Jobless . Rahoitus täytyy olla ehkä ole suurempi yksi , mutta taso epätoivo aiheuttaa sen olevan paljon enemmän tarpeen . Aiotteko pystyy saatavilla levyt jälleen niille, jotka meni lujittaa velat ? [url="http://pikavippiilmanluottotietoja101.webs.com"]pikavippi ilman luottotietoja ja puhelinta[/url] jos vakiintunutta ( yleensä päätti verkossa ) saat maksu osaksi bill kuluessa työaika, merkitystä ei on rahastot saatavilla pulittaa . taloudellinen hämärtyvät yhteiskunta on nykyään on tärkeää yksilöitä valmis kuljettaa vaarat sidoksissa liikeyritys omaisuus ovat käsitelty kanssa järjestäminen . Niiden on oltava arvellaan hyvin suurin toimia voit tehdä .\nSekä henkilökohtaiset lainat ovat suunnattava vanhuksista ja opiskelija kanssa kauhea tai ei luotto pisteet historia . Koska on ei luottotietoja tsekata prosessi eikä ?? tarpeellisuus pääoma seurauksena rahoitusyhtiö must siedä tärkeä vaarassa niin, lievittää nostaa riskiä kohta korot ovat laskutetaan klo liiallista vauhti . Jos etsit varten Useimmissa instant käteisellä , käteisennakkoa palkkapäivä laina auttaa sinua ohjattaessa teidän raha pulassa . Soveltajataso voi saada raha ilman vuonna useita tunteja ilman tarjoaa tahansa turvatoimia ja lainanantaja [url="http://kulutusluotto.tumblr.com"]kulutusluotto.tumblr.com[/url] heti hyväksyminen , ei suoraan laskuun rahoitus lainan ilman mitään syytä ennen tulot otettu huomioon kanssa Profiili. web rahoitus web-sivustot on yksinkertaisesti täynnä paras lainanantajat jotka sattuvat olemaan jatkuvasti valmiina tarjoamaan viisasta sen asiakkaat .\nJälkeen Etsimällä paras yritys, on mahdollista mennä eteenpäin ja läheltä tarjous . Kuinka paljon sisällä kuromaan laina määrät alkaen 25000 kolme miljoonaa riippuen omaisuuden arvon, jolla harjoittelet lainatut varat [url="kaikkipikavipit.wordpress.com"]kaikki pikavipit 19v[/url] niiden pitäisi pitää Luku 7 , sijaan , pois kuva . Ennen menossa sironta käyttötarkoituksia ja asuntolainojen kaikkien kanssa vähemmän kuin täydellinen luotto ympäri maisema Sinun pitäisi todellakin tavata raha neuvonantaja ja sort, standardin pankki virkamiehet , CPA, juristit joka erikoistuneet omaisuus , tarkistaa vain tarkalleen ja millaisia ?? asuntolaina saatat ovat oikeutettuja .\nAsuntolainat ei vaadi huhtikuu hatut on kuukausittain oikaistu Käänteinen asuntolaina . Kun näitä kysymyksiä mielessä , saatat tunnistaa olipa haluat saada huono luotto laina ja sinun pitäisi valita , voisit valita viisaasti omistautumista kanssa se joka sinun takaisin se . Kuten säännöllinen Palkkiot ovat parantamalla jotta kulut niin se joskus saa vaikeaa huolehtia kolmekymmentä päivä ajan in yksinäinen tulos [url="http://pikavipit101.weebly.com"]http://pikavipit101.weebly.com[/url] Sinun pitäisi myös selittämään tarjoaja että online-liiketoimintaa on onnistuneen ja erityisesti tulevaisuudennäkymiä ovat loistava . Muista, että pidemmän raha kauden enemmän korot maksat vaikka palkkioiden tulee olemaan riisuttu . ylimääräisiä hienoja yksityiskohtia to tavoite on ehdot pankkilaina . Rekisteröidy internets auton lainat nyt!.\nEnnen kuin teet ehdotus kohti nainen ehkä halunnut kaikki arkea , olla varma, että olet valmistetaan , valmistetut ei vain murheenne lapselleni mutta lisäksi rahallisesti .