SPIRALBEHOLDER. Manual. Combibeholder til biobrændsel Model 160 Type 2685 C1 08: - PDF\nDownload "SPIRALBEHOLDER. Manual. Combibeholder til biobrændsel Model 160 Type 2685 C1 08:"\n1 SPIRALBEHOLDER 08: Manual Combibeholder til biobrændsel Model 160 Type 2685 C1\n2 Type 2685 C1 Beholder Model 160 METRO-nummer: VVS-nummer:\n3 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS-montering 6 El-montering 9 Brugervejledning 11 Vedligeholdelse 12 Fejlfinding 14 Garantibestemmelser 15 Overensstemmelseserklæring 15 3\n4 Transport Undersøg straks ved modtagelse om vandvarmeren er hel og ubeskadiget. Hvis ikke, skal det anmeldes til transportfirmaet med det samme. Al forsendelse er på modtagers ansvar medmindre andet er aftalt. Stregtegning 160 liter V1 A Varmeveksler-bund tilgang 3/4 B Varmt vand afgang 3/4 C Koldt vand tilgang 3/4 D Varmeveksler-bund afgang 3/4 E Udluftningsskrue (varmeveksler-bund) F* Bundflange med anode og 2 dykrør Ø12,5 indv. længde hhv. 300 mm, 650 mm + 1½ muffe til el-varmelegme. G Dykrør Ø12,5 indv. Længde 400 mm H Huller i ophængsbeslag V1 El-rørvarmelegeme 3 kw - 400V Bund set oppefra Målskitse Alle mål er angivet i mm. Type a b c d d1 e f g h Type 2685 C1 - Model160 0,75 m 2-3/4 spiral i bunden 3000W /400V eller 1000W/230V varmelegeme i toppen 4\n5 Placering Installationen af vandvarmeren må kun foretages af en autoriseret VVS installatør og i henhold til Bygningsreglementet. Min. 200 mm ved cirkulation Vandvarmeren med tilhørende rør skal placeres frostfrit. Vandvarmeren placeres nær vandtilførslen, ved det mest benyttede tapsted og i nærheden af gulvafløb. Det skal sikres, at der er plads til vedligeholdelse og service. Vigtigt Vær opmærksom på, at væggen skal kunne bære beholderen inkl. vand. Afstanden til gulv skal være min. 400 mm, men da rørvarmelegemet på denne model går næsten helt til toppen af beholderen, er det nødvendigt med en gulvafstand på 1150 mm, hvis varmelegemet skal kunne trækkes ud, uden at vandvarmeren lægges ned. Afstanden til loft bør være min. 200 mm. Ved ophængning af vandvarmeren skal de medfølgende ophængsbeslag benyttes. Svage vægge som fx gips eller letbeton kan kræve en anden montering end ophængsbeslag, fx med et H-stativ (købes som tilbehør). Vandvarmeren kan monteres på et stativ med justerbare fødder, der gør det muligt at stille vandvarmeren vandret på fast, plant gulv (købes som tilbehør). Der kan eftermonteres pladesæt. Min. 1150/(400) mm 5\n6 VVS-montering Bemærk følgende ved installation Installationen af vandvarmeren må kun foretages af autoriseret VVS-/el-installatør og i henhold til Bygningsreglementet. Installationerne skal overholde Bygningsreglementet samt alle andre relevante regulativer og bestemmelser, herunder krav til el- og vandinstallationen. Tjek alle tekniske data og informationer på dataskiltet. Sørg for, at alt tilbehør er taget ud af indpakningen. Det skal sikres, at der er nem adgang til vandvarmeren. Før tilslutning skal vandrørene renses grundigt igennem. Der skal altid foretages en trykprøvning med 10 bar vandtryk, når vandvarmeren er udskiftet, eller der har været udført service på de trykbærende dele af vandvarmeren. Vandvarmeren må aldrig udsættes for vandtryk som overstiger 1 MPa (10 bar). Vandvarmeren er forsynet med nylonbøsning i koldtvandstilslutningen og pexrør i varmtvandstilslutningen. Disse dele beskytter emaljebelægningen og skal ikke fjernes. Det påhviler installatøren at instruere forbrugeren om vandvarmerens funktion, pasning og bortskaffelse. Godkendelser Dette produkt er VA godkendt. VA nr. 3.21/ DK Beholder Energimærker findes på Spiral Prøvetryk 13 bar 21 bar Drifttryk 10 bar 16 bar Risiko for korrosion METRO THERM varmtvandsbeholdere er opbygget i emaljeret stål og beskyttet af en magnesium anode. Hvis tilslutninger og det videre rørsystem er udført i kobber eller rustfrit stål, kan det medføre en risiko for galvanisk korrosion ved tilslutningerne. Risikoen for galvanisk korrosion kan minimeres ved at benytte et PEX-rørs overgangsstykke mellem beholder og rørinstallationen. Fejl, der opstår på baggrund af ovennævnte, er uden for METRO THERM garanti. Brug af blødgjort vand i METRO THERM beholder Der kan bruges blødgjort vand på saltbasis i en METRO THERM varmtvandsbeholder. Dog skal ledningsevnen holdes under 100 ms/m (millisimens pr. m), for at anoden kan anvendes. Vandets ph værdi skal ligge mellem 6 og 9, og kloridindholdet skal være under 250mg Cl/l. Overskrides denne ledningsevne bliver anodestrømmen for høj, og anoden nedbrydes derfor for hurtigt. Det bevirker, at vandet kan begynde at lugte grimt. For at afhjælpe dette, kan det være nødvendigt at fjerne anoden, men herved bortfalder METRO THERM 5 års korrosionsgaranti på inderbeholderen. Der må ikke benyttes demineraliseret vand (dobbelt ion-byttet), da beholderen vil ætse op på kort tid. Demineraliseret vand kaldes også totalt afsaltet vand og de-ioniseret vand. 6\n7 B C Figur 1 1. Vandtilgang (koldt) 3 / 4" afspærringsventil 2. Kontraventil (indbygget) 3. Sikkerhedsventil 4. Overløb 3 / 4" 5. Tømmehane B Varmt vand ud 3 / 4" C Koldt vand ind 3 / 4" C Figur 2 Figur 3 1. Kedel 2. Pumpe til vandvarmeren 3. Shunt 4. Pumpe til varmekredsen 5. Afspæringsventil Montering som trykbeholder Vandvarmeren skal monteres som trykbeholder med afspærrings-, kontra- og sikkerhedventil. Vandvarmeren skal forsynes med en sikkerhedsventil, der overholder Arbejdstilsynets anvisninger. Sikkerhedsventilens åbningstryk skal være på 10 bar. Sikkerhedsaggregat Sikkerhedsventilen og kontraventilen skal placeres som vist på figur 1. Sikkerhedsventilen skal være anbragt på koldtvandstilgangen i nærheden af beholderen og let tilgængelig for eftersyn og afprøvning/aktivering af ventil for at modvirke tilkalkning. Forbindelsesrøret mellem sikkerhedsventilen og beholderen samt overløbet fra sikkerheds ventilen må ikke kunne afspærres. Lysningen skal være min. 3/4 (20 mm). Overløbet skal udmunde synlig og frit til afløb. Overløbet må af hensyn til frost ikke føres ud i det fri. Sikkerhedsventilen skal mindst kunne afblæse vandvarmerens mærkeeffekt. Ved brug af METRO THERM sikkerhedsaggregat (figur 2) er dette krav opfyldt. METRO THERM sikkerhedsaggregat (figur 2) kan benyttes til vandvarmere på max. 10 kw for 10 bar og max. 300 liter. Sikkerhedsaggregatet skal placeres som vist på figur 1. Da vandet udvider sig under opvarmning (ca. 2%), skal sikkerhedsventilen dryppe, når opvarmningen sker. Når vandvarmeren fyldes (eller tømmes), skal der være mulighed for udluftning fx ved at åbne en varmtvandshane. Tilslutning til varmekilde Spiralen i vandvarmeren tilsluttes til kedlens frem- og retur. Varmeveksleren kræver tvungen cirkulation med pumpe. Det er en fordel at montere en effektiv automatisk udlufter mellem kedel og vandvarmer. Husk at vandvarmeren skal tilsluttes før en eventuel shuntventil (figur 3). Anvendelsesområde Det, der adskiller denne beholdertype fra andre combivandvarmere, er, at tilskudsvarmen fra el-varmelegemet kun afgives i toppen af beholderen. Det medfører en ønsket temperaturlagdeling i beholderen, således at toppen opretholder den ønskede brugsvandstemperatur, samtidig med at bunden holdes ved en lavere temperatur. Spiralen i bunden af beholderen kan derfor bruges til opvarmning af brugsvandet, via en energikilde med en lavere fremløbstemperatur. Samtidig bevirker den lavere temperatur i bunden af beholderen, at der opnås en bedre afkøling af det opvarmende medie, hvilket kan være en vigtig parameter for flere anlægstyper. Beholdertypen er derfor en god løsning i forbindelse med fx biobrændsel og solvarmeanlæg. Anlæg med shunt Når vandvarmeren tilsluttes et anlæg med shunt, skal vandvarmeren tilsluttes mellem kedlen og shunten (figur 3). 7\n8 VVS-montering Natsænkning Hvis anlægget er forsynet med natsænkningsautomatik med stop af pumpen, skal vandvarmeren forbindes uden om automatikken. Ellers kan brugsvandet ikke opvarmes af centralvarmekedlen om natten, når kedlen er slukket. Tilslutning med separat pumpe på combivandvarmeren Anlægget kan være forsynet med shunt (figur 4). Tilslutning med en pumpe Anlægget er ikke forsynet med shuntventil. Combivandvarmeren er koblet på anlægget som en radiator (kan kun bruges på 2-strengsanlæg). Brugsvandet får samme temperatur som kedlen (figur 5). METRO COMBI med brændeovn med vandtank Størrelsen af vandvarmeren vælges efter brændeovnens ydelse, dog min. 160 liter. Tilslutningen skal ske forskriftsmæssigt ifølge Arbejdstilsynets vejledning B.4.8 Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg. Figur 4 Termostaten styrer el-varmelegemet (opvarmning af øverste del af beholderen). Figur 5 Varmtvandsbeholderen (nederste del af beholderen) får samme temperatur som fremløbet fra kedlen. 1. Vandtank 2. Føler for AVTA i vandtank 3. Føler for el-termostat 4. Automatisk udlufter 5. El-termostat til styring af pumpen El-termostaten for pumpen sættes 5 lavere end AVTA ventilen. 8\n9 El-montering Husk, inden strømmen tilsluttes, skal vandvarmeren være fyldt med vand. El-tilslutning må kun foretages af autoriseret el-installatør. Vandvarmeren i stænktæt klasse IP24 udførelse og skal altid ekstrabeskyttes i henhold til LVD-direktivet. Vandvarmeren kan tilsluttes 400 eller 230 V, hvilket giver effekt på henholdsvis 3 kw eller 1 kw. Vandvarmeren leveres fra fabrik med et 4-leder kabel (tilledning uden stik), som skal tilsluttes den faste installation. Hvis dette beskadiges, skal det udskiftes med en ny tilledning (købes som reservedel). Skrue med adgang til overkogssikring. Vandvarmeren er forsynet med genindkobbelbar overkogssikring. Overkogssikringen må kun genindkobles af autoriseret installatør. Overkogssikringen sidder bag sort skrue i styreboksen (figur 6). Termostaten har et arbejdsområde på 5-65 C samt en tænd/sluk funktion, der erstatter afbryderen i den faste installation. Max. Skrue s Off l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 5 C Termostat og overkogssikring er kombineret og er monteret i den grå styreboks på vandvarmeren sammen med glimlampen. Husk, kobberfølerrør fra termostat og overkogsføler skal føres så langt fra spadestik på varmelegemet som muligt. l Varme til Figur 6 9\n10 El-montering El-diagram 3 kw (1 kw) Type 2685 C1 1. Tilslutning til fast installation 400V2N~+J eller 230V~+J 2. Kabelgennemføring med aflastning 3. Tænd/sluk kontakt, overtemperatursikring 110 o C og driftstermostat 65 o C 4. Glimlampe, lyser når termostat kalder på varme 5. Rørvarmelegeme 400V~3kW, 230V~1kW 6. 1: Klemme for jord (beholder) 7. Klemme for jord (kabinet) 8. Klemme for jordforbindelse (Varmelegeme) med 560 Ohm modstand * Ved tilslutning til 230V skal sort og blå leder samles til nul og brun til fase. INTERNE LEDNINGER: Alle ledninger er 0,75 m 2. G/GR: Gul/Grøn BR: Brun BL: Blå R: Rød S: Sort 10\n11 Brugervejledning Læs denne manual grundigt før installation og ibrugtagning af vandvarmeren. Sikkerhedsforeskrifter Installation, første aktivering og vedligeholdelse af dette produkt, må kun udføres af autoriseret VVS-/el-installatør, som vil være ansvarlig for overholdelse af gældende standarder og installationsregulativer. Vi påtager os intet ansvar for skader, som er forårsaget ved ikke at overholde sikkerhedsforeskrifterne. Oversvømmelse og frostrisiko Hvis vandvarmeren er monteret i et fritidshus eller i et helårshus, hvor man er bortrejst i en længere periode, sikres vandvarmeren og rørinstallationen bedst mod frostskader ved at tømme den samlede vandinstallation for vand. Hvis der ikke er risiko for frost, vil det være tilstrækkeligt at lukke for hovedhanen til vandforsyningen, der hvor vandet kommer ind i bygningen. Indstilling af temperatur Vandvarmeren er forsynet med en grå styreboks. Den ønskede varmtvandstemperatur indstilles på termostatens drejeknap, og termostaten regulerer derefter opvarmningen til den ønskede temperatur. Se figur 8 for termostatens skalainddeling. Glimlampen (Varme til på figur 7) lyser, når strømmen er slået til, og varmelegemet er aktivt. Opvarmningstider C (minutter) Type 1 kw 3 kw 2685 C (Øverste 1/2-del af beholderen) 5 C l l l l l l l l l l l l l l l l l l Off l l Max. Indstilling af termostat Sammenhæng mellem skalaindeling og ønsket beholdertemperatur. Værdierne er vejledende. l Varme til Klokken min max C Figur 7 Figur 8 Bemærk Rør og armaturer nær vandvarmeren kan nå temperaturer over 60 C. Vandvarmeren er forsynet med en overkogssikring, der afbryder el-forbindelsen ved overtemperatur i vandvarmeren. Overkogssikringen må kun genindkobles af autoriseret installatør. Bortskaffelse Produktet skal bortskaffes på den mest miljørigtige måde. Privatpersoner skal ved bortskaffelse af produktet følge kommunens affaldsregulativer for bortskaffelse fra privat husholdning. 11\n12 Vedligeholdelse Udvendig rengøring Beholderen må kun aftørres med en fugtig klud. Der kan anvendes vindues- og glaspudseprodukter, men ikke skurepulver eller lakopløsende kemikalier. Læs altid brugsvejledning på rengøringsmidlet. Sikkerhedsventilen Kontroller mindst to gange årligt, at sikkerhedsventilen fungerer. Ved afprøvningen skal der strømme vand ud. Kalk I områder med kalkholdigt vand vil der udfældes kalk i vandvarmeren. Kalken vil normalt fæstne sig omkring varmelegemet i toppen og på spiralen i bunden. Kalkaflejringer på varmespiralen vil betyde en nedsat virkningsgrad, hvorimod at kalkaflejringer på varmelegemet ikke har betydning for virkningsgraden, men kan medføre, at varmelegemet brænder over på sigt. Kalkudfældningen øges kraftigt ved temperaturer over 55 C, hvilket yderligere kan besværliggøre servicering når flangerørene skal afmonteres for afkalkning af beholderen. Kalkudfældningen begrænses ved at holde temperaturen på max. 55 C. I områder med meget kalkholdigt vand kan det anbefales, at afkalke beholderen jævnligt for at undgå driftsforstyrrelser. Installatøren kan rådgive om, hvor ofte afkalkning er nødvendig. Afkalkningsvejledning Afkalkning må kun udføres af autoriseret installatør. Da den gamle pakning ikke kan genbruges, skal pakning altid udskiftes. Afbryd den elektriske forbindelse på hovedafbryder og luk for vandtilgangen på stopventilen. Aftap beholderen. Hvis der ikke er nok frihøjde under beholderen til at trække det lange rørvarmelegeme ud (1150 mm), skal vandvarmeren lægges ned. Dækslet fjernes og det er nu muligt at komme til flangen og varmelegemet. Det er et rørvarmelegeme, der er anbragt i en 1 1 /2 muffe på bundflangen. Ledningsforbindelserne afmonteres på varmelegemet og kapillarrørene trækkes forsigtigt ud af den lille dyklomme. Afmonter nu flangen. Det er muligt, at pakningen skal skæres fri fra beholderen fx med en tyndbladet kniv. Varmelegemet kan være svært at få ud gennem åbningen på grund af kalktilsætninger mm. så det skal kantes forsigtigt ud, da en voldsom behandling af de emaljerede dele kan medføre skader, der senere vil kunne give anledning til tæring. Løs kalk fjernes. Fastsiddende kalk på spiralen kan løsnes ved lette slag med fx et træskaft. Beholderen spules for kalkrester. Sæt flangen med ny pakning og afstandsring på udvendig side af boltene på plads. Krydsspænd boltene med moment på 15 til 17 Nm. Påfyld vand og kontroller for utætheder ved trykprøvning med vandtryk på 10 bar. Monter kapillarrør og ledninger igen. Uanset model skal kapillarrørene til henholdsvis termostat og overkogssikring altid monteres således, at føleren til overkogssikringen ligger længst inde i dyklommen. VIGTIGT: Sørg for kapillarrørene ikke kan komme til at berøre strømførende dele. Pakning Afstandsring udvendig 12\n13 Kontrol/udskiftning af anoden Beholderen er forsynet med en kontrollerbar magnesiumanode. Den er monteret i bundflangen og kontrolleres ved at måle anodestrømmen. Dette gøres ved at afmontere stelforbindelsen til beholderen og indsætte et multimeter. Hvis den målte anodestrøm er større end 0,3 ma, er massen af anoden stor nok til at beskytte beholderen. Er anodestrømmen mindre end 0,3 ma, bør anoden udskiftes. Se afsnittet om Afkalkning. Flangerør Målestrøm over o,3ma = anode aktiv. Anode Pladeskrue (2) anvendes for montering af jordledning. Ledning (3) monteres mellem punkt 4 og 5. 13\n14 Fejlfinding Tabellen nedenfor kan hjælpe med at identificere og afhjælpe eventuelle problemer. Hvis problemet ikke kan afhjælpes via denne tabel, kontakt da en autoriseret VVS-/el-installatør. Fejl (uden brug af el) Årsag Aktion Ingen vandgennemstrømning Vandforsyning er afbrudt på koldt- eller varmtvandsstrengen Åben for eventuel lukket kuglehane. Tjek om kuglehane på sikkerhedsaggregatet er åben Reduceret varmt vand Kalk i beholderen Tøm beholderen for kalk Vandkapaciteten i beholderen er opbrugt Fejl (ved brug af el) Årsag Aktion Vent en halv time og prøv at tappe vand igen Intet varmt vand Termostat indstillet for lavt Skift til en højere indstilling Ingen strøm til varmelegemet Overkogssikring er udkoblet Tjek gruppetavle og sikringer Udfør genindkobling Ingen strøm til beholderen Udkoblet gruppetavle Tænd for gruppetavle Sikring er sprunget Overkogssikring er udkoblet Udskift sikring Udfør genindkobling Vandet er for varmt Termostat indstillet for højt Skift til lavere indstilling Termostat defekt Udskift styreboks (installatør) Vandet er for koldt Termostat indstillet for lavt Skift til en højere indstilling 14\n15 Garantibestemmelser Kære kunde METRO THERM producerer og leverer gennemkontrollerede kvalitetsprodukter, som kræver autorisation at installere og servicere. Ansvar for dimensionering, levering, opsætning og idriftsættelse påhviler således installatøren, og vi henviser derfor til alle landets autoriserede VVS- og el-installatører angående montering, brug og evt. reklamationsbehandling. Skulle der vise sig materiale- eller fabrikationsfejl, gælder en række bestemmelser for garanti og reparation, som kan læses nedenfor. Garanti METRO THERM yder 2 års garanti på alle produkter. For beholdere: METRO THERM yder 5 års garanti mod indefra kommende gennemtæring af den indvendige beholder. I tilfælde af indefra kommende tæring foretager METRO THERM vederlagsfri reparation eller omlevering efter METRO THERMs eget valg. For varmepumper: METRO THERM yder 5 års garanti mod indefra kommende funktionsfejl. I tilfælde af indefra kommende funktionsfejl foretager METRO THERM vederlagsfri reparation eller omlevering efter METRO THERMs eget valg. Ovenstående bestemmelser gælder KUN, hvis følgende er opfyldt: Installatøren har kontaktet METRO THERM inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er indgået aftale om reparationens omfang. Installatøren har oplyst fabrikationsnummer ved henvendelse til METRO THERM. Installatøren sender kopi af faktura for køb eller installation samt den defekte produktdel til METRO THERM efter udskiftning/reparation. Installatøren sender kopi af faktura for køb eller installation samt den defekte produktdel til METRO THERM efter udskiftning/reparation. Garantien dækker IKKE: Almindelig service- og vedligeholdelsesarbejder. Udskiftning af almindelige sliddele, herunder pakninger, er ikke omfattet. Erstatning eller omkostninger for andre ting end de ovenfor nævnte eller for personskade, forårsaget af eventuelle defekter ved produktet. Hvis produktet har været tilsluttet en anden temperatur, spænding eller tryk end det, der er anført på mærkepladen. Hvis skaden skyldes frost-, lyn- eller tørkogningsskader eller ødelæggelse som følge af kalk eller overtryk. Hvis der har været foretaget reparation eller andre indgreb i produktet ud over alm. forskriftsmæssig tilslutning, og reparationen er årsagen til skaden. Tilkalkning af fjernvarmeveksler og højeffektbeholder, da kalk ofte skyldes forkert indstilling eller brug af produktet. Skader forårsaget af sivende vand og skjulte vandinstallationer. Skader forårsaget under transport. Disse skal anmeldes til transportfirmaet. Forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, helligdage eller uden for normal arbejdstid. Kørselsudgift. Det er derfor en fordel at bruge en lokal installatør. Skader på grund af manglende vedligeholdelse eller eftersyn af produktet. Hvis produktet er placeret, så det ikke umiddelbart kan serviceres. Er produktet placeret svært tilgængeligt, frasiger METRO THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgifter, dette kan forårsage. Hvis produktet ikke er installeret efter gældende foreskrifter. De til enhver gældende salgs- leverings- og garantibestemmelser kan læses på Fabrikationsnummer: Opsat og instruktion givet af installatør: (navn) Underskrift: Opdateret oktober 2016 Dato: Overenstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring kan ses på vores hjemmeside: - Dette produkt er VA godkendt. 15\nSPIRALBEHOLDERE 08:023-1611 Manual Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 Fjernvarmebeholder Type PLUS 70 - Model 110 METRO-nummer: 120701090 VVS-nummer: 371970070 Type PLUS 100 - Model 160 METRO-nummer:\nSPIRALBEHOLDERE. Manual. Combivandvarmere Model 60, 110 og 160 08:012-1607 BEHOLDERE\nBEHOLDERE 08:012-1607 SPIRALBEHOLDERE Manual Combivandvarmere Model 60, 110 og 160 Model 60 Type 622C til centralvarme Hedeflade 0,75 m 2, 3/4 spiral 1 kw/230 V, 3 kw/400 V varmelegeme METRO nummer: 146221033\nEl-vandvarmer 15-30 og 35 liter 08:008 08.10 Type 905, 906, 907, 908, 910 og 611 MONTERINGS/BRUGER VEJLEDNING indhold TRANSPORT MÅl Transport 2 Placering 2 Mål 3 VVS-Montering 4 EL-Montering 6 Daglig brug


Goapele Tak Drake, YG & Kendrick Lamar for at holde 'tættere' i live - Nyheder\nVigtigste Film Blandet Bånd Blandetape Interviews\nGoapele værdsætter Drake, YG & Kendrick Lamar for Touching On 2001's Closer\nR&B-stjernen Goapele værdsætter kærligheden fra Drake, YG og Kendrick Lamar for hendes 2001 'Closer' og forbliver relevant i scenen med sin 'Dreamseeker' EP.\nHollywood, Californien - Hump Day er ikke så slem, når du optræder i en af verdens største uafhængige pladebutikker, Amoeba Music i Hollywood. Onsdag (6. juni) fejrede R&B soulsanger, sangskriver, producent, aktivist og modedesigner Goapele udgivelsen af hendes nye Dreamseeker EP med en liveoptræden, mødes og hilses og albumunderskrivelse.\nHvis du er Drake-fan, genkender du straks Goapele som eksemplet på hans hit-single Closer To My Dreams, der blev fundet på hans 2007 Comeback sæson blandetape. Udførelsen af pladen på scenen i Los Angeles 'one stop shop for alle ting vinyl, nostalgi ramte alle dem, der var til stede.\n#drake samplet # goapele er 'nærmere' i hans spor 'tættere på mine drømme' fra 2007 ?? @ goapele\nEt indlæg delt af HipHopDX (@hiphopdx) den 7. juni 2017 kl. 20:59 PDT\nJeg elsker, at 'Closer' har haft så mange liv, siger Goapele, der reflekterer over sin karriere. Folk har remixet det nu i over et årti. Jeg er fans af mange af de kunstnere, der har rørt ved det, fra Drake, til YG, til Kendrick, til forskellige folk. Jeg sætter pris på det.\nGoapele synger koret, Tættere på mine drømme / Det kommer over mig / Jeg bliver højere / Tættere på mine drømme / Jeg bliver højere og højere / Føler det i min søvn.\nhvordan man bliver signeret til mærkelig musik\nDet er 16 år siden hende Tættere projekt. Den kunstner, der er avlet i Oakland, forklarer, om hun faktisk havde nået sine drømme, da hun fortsætter sin rejse i branchen.\nJeg har lyst til, at jeg nåede den drøm, jeg stræbte efter, da jeg først skrev 'Tættere', og jeg har nye drømme nu, svarer hun. Og jeg tror, det er en del af, hvorfor jeg kalder dette projekt Dreamseeker , fordi jeg føler, at det er slags uendelig. Hver gang jeg kommer til det næste sted, er der så meget mere, jeg vil gøre. Jeg tror, det er bare at oprette forbindelse til mennesker gennem musik og få dem til at føle sig godt.\nMed dette projekt ville jeg bare virkelig udgive vibe-musik og genoprette forbindelse til mine fans, fortsætter Goapele. Og få forbindelse til den næste generation af fans, der repræsenterer Soul / Hip Hop. Og repræsenter også mennesker, der stræber efter at følge deres lidenskaber. Og hjælpe folk med at brænde flammen ved at følge deres lidenskab og deres drømme.\nFra projektet kommer en duet med BJ the Chicago Kid ved navn Stay. Hun siger, at hun er fan af den Grammy-nominerede kunstner og fortæller, hvorfor hun var kreativt forbundet med ham.\nGoapele udvider, det var dejligt at arbejde med BJ the Chicago Kid. Jeg ville gøre noget, der føltes som en klassisk R&B ballade, men lidt af en hård kant. Jeg tror, det er en komfortzone for os begge. Vi arbejdede med en fælles ven - Corn producerede sporet. Gode vibrationer. Han laver fantastisk musik.\n#goapele taler om denne generations R & B ... er du enig ?? ? @goapele\nEt indlæg delt af HipHopDX (@hiphopdx) den 7. juni 2017 kl. 22:51 PDT\nGoapele gav også sine tanker om den aktuelle tilstand af R&B.\nNå, jeg har lyst til, at hvor R&B er nu er kommet i fuld cirkel, deler hun. Det er her soul- og R&B- og Hip Hop-produktion mødes, og det føles som om, da jeg først udgav musik ... i begyndelsen af 2000'erne. Det føles som om det er et godt sted. Jeg har lyst til, at genrer ikke har det så indrammet lige nu.\nPå spørgsmålet, om hun fandt det en udfordring at tage højde for denne nye generation, svarer hun i overensstemmelse hermed.\nJeg tror, at udfordringen nu kun er opmærksomhedsspændet, siger hun og føler, at du skal lægge så meget musik og så meget indhold ud.\ntalte bare med @Goapele ?? #dreamseeker EP ude nu? pic.twitter.com/nxadGuAblp\nI den stadigt skiftende branche er Goapeles seneste gave til sine fans den Dreamseeker projekt, som kan streames ovenfor.\nGucci Mane 'Diary Of A Trap God' Cover Art, Tracklisting, Download & Mixtape Stream\nDJ Yella siger, at han ikke ville frigive 'Detox', hvis han var Dr. Dre\ntilbagevenden af mack og geparder\nnye r & b -musikudgivelser 2018\ntop r & b 2016 sange\npopulære sange 2016 r & b


Mogens Blicher siger nej til omstridt paragraf\nDJ's formand tager i et debatindlæg nu klart afstand til paragraffen om ministerbetjening i den nye offentlighedslov.\nDrop gummiparagraf om ministerbetjening, der risikerer at blive en del af den nye offentlighedslov. Det er afgørende for at sikre åbenhed i forvaltningen. Sådan lyder det i dag i et indlæg i dagbladet Information skrevet af DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård.\nDermed lægger formanden klart afstand til den omstridte paragraf om ministerbetjening i offentlighedsloven – en afstandtagen, som blandt andre Cavling-vinderen Jesper Tynell tidligere har efterlyst her på Journalisten.dk\n»Kom nu, for sæven«, skrev Jesper Tynell dengang.\nDet fik Mogens Blicher Bjerregård til at svare, at han har arbejdet seriøst politisk på at undgå enhver forringelse af aktindsigten – også i forhold til paragraf 24, "som jeg aldrig har støttet, men forholdt mig politisk til".\nI dagens Information skriver Mogens Blicher Bjerregård, at den foreslåede ministerbetjeningsparagraf, der skulle skaffe embedsmænd og ministre et lukket rum, må droppes.\n»Og det samme må den såkaldte politikerparagraf, der alligevel ikke er opbakning til. For ingen af dem hører hjemme i et åbent samfund, hvor borgere og presse skal kunne følge med i de politiske beslutningsprocesser, og ingen af paragrafferne er i øvrigt ønsket af hverken borgere, embedsmænd eller medier.«\nRe: Mogens Blicher siger nej til omstridt paragraf\nEn god udmelding fra forbundsformanden og en tilkendegivelse, der forhåbentlig vil få afgørende betydning for den politiske debat, der nu er gået ind i slutfasen.\nDet ville være nyttigt, hvis Oluf Jørgensen fra DJH kom med en lignende melding, sådan at ingen politikere herefter kan henvise til, at mediernes repræsentanter går ind for ministerbetjeningen.\nIngen tvivl om, at Mogens Blicher hører til blandt verdens bedste formænd og vil gøre alt for at hjælpe sine kolleger.\n(Dette indlæg er ironisk)


MILJØGODKENDELSE Og Tilladelse til direkte udledning af spildevand - PDF\nMILJØGODKENDELSE Og Tilladelse til direkte udledning af spildevand\nDownload "MILJØGODKENDELSE Og Tilladelse til direkte udledning af spildevand"\n1 Virksomheder J.nr. MST Ref. hechr/perbe/subjo Den 15. juni 2016 MILJØGODKENDELSE Og Tilladelse til direkte udledning af spildevand For: A/S Dansk Shell Egeskovvej Fredericia Matrikel nr.: 730a, Fredericia Bygrunde CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: 1.2 J. nummer: MST Godkendelsen omfatter: Udledning af vand fra tæthedsprøvning af tømt og rengjort olietank på havneterminalen, Kongensgade 113, 7000 Fredericia Dato: 15. juni 2016 Godkendt: Henning Christiansen Annonceres den 15. juni 2016 Klagefristen udløber den 13. juli 2016 Søgsmålsfristen udløber den 15. december 2016 Godkendelsen udløber den 31. december 2016 Miljøstyrelsen Strandgade København K / Miljøstyrelsen Lyseng Allé Højbjerg Tlf CVR EAN (drift) (tilskud)\n2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING AFGØRELSE OG VILKÅR Vilkår for miljøgodkendelsen VURDERING OG BEMÆRKNINGER Begrundelse for afgørelse Miljøteknisk vurdering... 5 Planforhold og beliggenhed... 5 A. Begrundelse for vilkår... 6 B. Basistilstandsrapport Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Udtalelse fra borgere mv Udtalelse fra virksomheden FORHOLDET TIL LOVEN Lovgrundlag iljøgodkendelsen Listepunkt BREF Revurdering Risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Habitatdirektivet Øvrige gældende godkendelser og påbud Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1: Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) Bilag D: Lovgrundlag - Referenceliste\n3 1. INDLEDNING A/S Dansk Shell (efterfølgende Shell) har renset, inspiceret og vedligeholdt tank 8420 på havneterminalen, Kongensgade 113, 7000 Fredericia. For at tæthedsprøve tanken, ønskes tanken fyldt med havvand, som pumpes ind fra havnen. Efter tæthedsprøvningen ønskes vandet udledt til havnen gennem slanger ført over kaj. Det udledte vand kan indeholde mindre rester af olie. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at vandet ikke giver anledning til forurening af vandet i Lillebælt. Tanken er rengjort og vandet fra tæthedsprøvningen indeholder derfor kun minimale mængder af olie. Der er endvidere tale om en engangshandling, som ikke kan give anledning til en længerevarende og blivende jordforurening. På denne baggrund er det Miljøstyrelsens vurdering, at tæthedsprøvningen ikke er omfattet af reglerne om basistilstandsrapport. 3\n4 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i afsnit 3 / bilag [A], ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøstyrelsen hermed udledning af vand fra tæthedsprøvning af tank 8420 placeret på Shells havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia. Godkendelsen er gældende frem til udgangen af Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen 1 Vand fra tæthedsprøvning af tank 8420 skal udledes over kaj på det i ansøgningen angivne sted. 2 Der skal udtages en prøve af det indpumpede havvand, som skal analyseres for indhold af olie. Der skal under udpumpning af havvandet udtages 5 prøver af vandet jævnt fordelt over udpumpningsperioden. Prøverne skal analyseres for olie. 3 Vandprøverne i vilkår 2 skal analyseres på et akkrediteret laboratorium efter en metode med en detektionsgrænse på ikke over 10 µg/l. 4 Analyseresultaterne skal indsendes til Miljøstyrelsen senest 2 uger efter, at Shell har modtaget dem fra laboratoriet. Sammen med resultaterne sendes oplysninger om start og sluttidspunkt for tømning af tanken og prøvetagningstidspunkter. 5 Havvand må ikke fyldes længere op end til underkanten af tanktag. 6 Tanken skal skylles grundigt med rent ferskvand, f.eks. drikkevand, efter at havvandet er pumpet ud. Vandet fra skylningen kan udledes til havnen på samme måde som havvandet. 7 Inden ibrugtagning suges vand fra tankbunden. Vandet udledes gennem eksisterende olieudskiller til forsyningsselskabets renseanlæg. 4\n5 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Begrundelse for afgørelse Det er Miljøstyrelsens vurdering, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT. De vedtagne BAT konklusioner bekriver ikke denne type operationer. Det er oplyst, at tanken inden påfyldning af havvand er renset to gange. Vandet indeholder således kun meget små spor af olie. Der er tidligere målt olieindhold i vand fra tilsvarende tæthedsprøvninger af andre tanke. Den seneste måling viste et indhold på 83 µg/l. Det er almindeligt antaget, at olieindhold af denne størrelsesorden ikke kan reduceres yderligere ved anvendelse af olieudskiller. Det er f.eks. bekrevet i DHI rapport til Lynettefællesskabet (Måleprogram for regnvand fra parkeringsanlæg, august 2011): Den lave oliekoncentration i regnvandet (højest 0,25 mg/l) gør, at en olieudskiller ikke vil kunne reducere koncentrationen yderligere. De bedste olieudskillere (klasse 1) skal kunne rense vandet ned til 5 mg/l. Andre rensemetoder til olieholdigt vand er beskrevet i Miljøprojekt nr. 609 fra 2001: Reduktion af mineralsk olie i spildevand. Ingen af de heri beskrevne rensemetoder bringer indholdet i det rensede vand under 1 mg/l. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at udledningen kan betragtes som BAT. Olie er et blandingsprodukt af mange forskellige stoffer, og det er derfor svært at finde data for giftigheden af olie i vand. Miljøstyrelsen har fundet data for olies giftighed i enkelte datablade for olieprodukter. Generelt er den laveste koncentration for giftighed for vandlevende organismer omkring 1 mg/l for akut giftvirkning og gange lavere for kronisk giftvirkning. Fra tilsvarende tankrensninger er der målt en oliekoncentration i vand fra tæthedsprøvning på omkring 0,1 mg/l. På denne baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at den ansøgte udledning ikke efter fortynding ved udledningsstedet kan skade havmiljøet. 3.2 Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Havneterminalen er beliggende på Skanse Odde med havnefront mod syd. Terminalen afslutter dermed udstrækningen af Fredericia Havn mod øst i havnens nordlige ende. Terminalen er etableret på opfyldt havneområde, hvor der ikke er drikkevandsinteresser. Området er klassificeret som område med jordforurening. Området, hvor Havneterminalen er placeret, er i lokalplanrammerne i Fredericia Kommunes Kommuneplan udlagt til erhvervsformål klasse 4-6 (B.E.1). I området findes et antal tanke samt faciliteter til varetagelse af lastning og losning af tankskibe med gas og olieprodukter, herunder råolie. Området er af national og regional interesse og forbeholdes til ind- og udskibning af råolie og raffinaderiprodukter. Nærværende godkendelse ændrer ikke ved forhold, som er reguleret af kommuneplanen. Der er ingen lokalplan for området, hvor havneterminalen er beliggende. 5\n6 Havneterminalen er beliggende i kloakopland F3-16, Shell i Fredericia kommunes gældende spildevandsplan. Området er separatkloakeret, hvor spildevand og overfladevand løber i hver sin ledning. Da overfladevandet fra Shells Havneterminal ikke er rent og derfor betragtes som processpildevand, er der i praksis kun udledning af proces og sanitetsspildevand fra havneterminalen. Vandet fra tæthedsprøvningen skal således principielt ledes til forsyningsselskabets renseanlæg. Fredericia Kommune har ikke i sit høringssvar krævet vandet afleveret til forsyningsselskabets renseanlæg med henvisning til spildevandsplanen. Ved en tilsvarende tæthedsprøvning af en anden tank, er der foretaget målinger, som viser at indholdet af total kulbrinter (olie) i det udledte vand var 83 µg/l. Det er ikke forventeligt, at forsyningsselskabets renseanlæg kan rense indholdet af kulbrinter yderligere. Kravværdien i afløb fra Fredericia Spildevand er 1 mg/l for olie. Miljøstyrelsen har derfor valgt at give en tilladelse til direkte udledning. Havneterminalen er beliggende 1,9 km fra natura 2000-område nr. 111, Røjle Klint og Kasmose Skov. Området omfatter kun terrestriske naturtyper og arter, og kan derfor ikke påvirkes af en udledning af spildevand. Afstanden til natura 2000-områder med akvatiske naturtyper og arter er mere end 10 km. De nærmeste er 108 Æbelø, havets syd for og Nærå, og 112 Lillebælt (områderne vist på kort i bilag C). På grund af den lille mængde olie, den store fortynding, der sker inden habitatområderne og at der ikke er tale om en permanent udledning, vurderer Miljøstyrelsen, at udledningen ikke kan skade habitatområderne. A. Begrundelse for vilkår Shell har rengjort tanken 2 gange forud for inspektion og vedligeholdelse. Da oliedampe kan være eksplosive og giftige, er det nødvendigt, at tanken er grundigt rengjort inden inspektion og vedligeholdelse. På denne baggrund antager Miljøstyrelsen, at vandet fra tæthedsprøvningen har en renhed svarende til vandet fra seneste tæthedsprøvning af en anden tank. På denne baggrund er der ikke stillet vilkår om rensning af vandet inden udledning, da gængse rensemetoder ikke kan forventes at have nogen effekt, jf. afsnit 3.1. Miljøstyrelsen har ingen indvendinger mod det foreslåede udledningssted, hvor der må forventes at være en tilstrækkelig opblanding af det udledte vand. Det foreslåede udledningssted er fastholdt i vilkår 1. Ved tidligere tæthedsprøvninger af tanke har Shell foretaget en måling af olieindhold i det indpumpede vand og en prøve af det udledte vand. Da olie generelt ikke er blandbart med vand, kan koncentrationen i vandet teoretisk være ujævnt fordelt i tanken. Miljøstyrelsen ønsker dette belyst ved, at der i løbet af tømningen skal udtages i alt 5 prøver til analyse for olieindhold. Begrundelsen for dette er også, at Shell ønsker en permanent tilladelse til udledning af vand fra tæthedsprøvning af virksomhedens tanke. Miljøstyrelsen har med denne afgørelse kun truffet beslutning om én tømning af tank 8420, men vil bl.a. på baggrund af analyseresultaterne for denne tømning indarbejde en generel godkendelse til udledning af vand fra tæthedsprøvninger i den revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse, som er i gang. 6\n7 I bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger er der ikke foreskrevet metoder til analyse af olie i vand. Der findes endvidere ikke anbefalinger til analysemetode på hjemmesiden for Naturstyrelsens referencelaboratorium for miljømålinger. Der er derfor ikke stillet krav til analysemetode i vilkår 3, men kun til en detektionsgrænse svarende til målinger foretaget ved seneste tæthedsprøvning af en tank. Vilkårene 5 7 er stillet med henblik på at sikre mod tæringer i tanken som følge af brug af havvand til tæthedsprøvningen. B. Basistilstandsrapport Efter godkendelsesbekendtgørelsens 15 skal myndigheden træffe afgørelse om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde basistilstandsrapport i forbindelse med miljøgodkendelse jf. miljøbeskyttelseslovens 33. Shell er omfattet af bilag 1, listepunkt 1.2 i godkendelsesbekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har vurderet, at Shell det aktelle projekt ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, idet der er tale om håndtering af havvand med et meget lille indhold af olie. Endvidere er der tale om en engangshandling. Det ansøgte kan derfor ikke forurene jord og grundvand. Shell er i forbindelse med igangværende revurdering af miljøgodkendelser i gang med at lave en basistilstandsrapport. Da det således vurderes, at tæthedsprøvningen af tanken ikke kan give anledning til forurening af jord og grundvand, er der ikke stillet vilkår til sikring af jord og grundvand. 3.3 Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Fredericia Kommune har udtalt sig omkring vandplanforhold, hvor miljøtilstanden i Lillebælt er vurderet som dårlig økologisk tilstand. Fredericia Kommune er endvidere af den opfattelse, at vandet bør renses i olieudskiller, inden det ledes til Lillebælt. Fredericia Kommune ønsker desuden, at der i forbindelse med valg af udledningssted tages hensyn til kommunens nærliggende badestrande, således at der ikke er risiko for forureningsproblemer. Endeligt ønsker Fredericia Kommune, at Fredericia Spildevand og Energi A/S adviseres inden restvand fra tankens bund ledes til kloak. Miljøstyrelsen har følgende bemærkninger til kommunens udtalelse: Som det er beskrevet i afsnit 3.1 er det almindeligt antaget, at olieudskillere ikke har nogen effekt ved lave koncentrationer. Miljøstyrelsen har derfor ikke stillet krav om brug af olieudskiller. 7\n8 Selv om der findes en badestrand cirka 600 m fra udledningspunktet, er det Miljøstyrelsens vurdering, at udledningen ikke har en betydning for badevandskvaliteten. Olieindholdet er så lavt, at det ikke kan danne film på vandet selv inden fortynding i havet. Med den store fortynding, der sker inden badestranden, vil der heller ikke være sundhedsfare på grund af olien. Miljøstyrelsen har derfor accepteret, at vandet udledes på det ansøgte sted. Udledning af restvand fra tankbunden til forsyningsselskabets renseanlæg er reguleret i Shells tilslutningstilladelse og er således et forhold mellem Shell og Fredericia Kommune, som Miljøstyrelsen ikke kan stille vilkår om Udtalelse fra borgere mv. Ansøgningen om godkendelse har været annonceret på hjemmesiden den 2. maj Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen Udtalelse fra virksomheden Udkast til afgørelse har været sendt i høring hos Shell. Shell har ikke haft kommentarer til udkastet. 8\n9 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D Miljøgodkendelsen Denne godkendelse gives i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens revurdering af miljøgodkendelse af havneterminalen fra 29. august 2011 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes. Nærværende godkendelse tidsbegrænses til udgangen af Listepunkt 1.2: Raffinering af mineralolie og gas (s) BREF Til godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt 1.2 er tilknyttet Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas (BREF REF). Ved miljøgodkendelse eller revurdering heraf danner denne BREF grundlaget for vurdering af virksomhedens anvendelse af BAT. I denne sammenhæng kan det i større eller mindre udstrækning være relevant også at inddrage følgende BREF: BAT-reference dokumenter (BREF er): Raffinaderier (Refining and Mineral Oil Gas, REF) Spildevands- og luftrensning og dertil hørende styringssystemer i den kemiske industri (Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, CWW Affaldsbehandling (Waste Treatment, WT) Tværgående BAT-reference dokumenter (BREF er) Emissioner fra oplagring (Emissions from Storage) Energieffektivitet (Energy Efficiency) Industrielle kølesystemer (Industrial Cooling Systems) Referencedokumenter uden BAT-konklusioner (vejledende) Generelle overvågningsprincipper (Monitoring of emissions frem IEDinstallations, MON) Revurdering Revurdering af godkendelsen er igangsat på baggrund af vedtagne BAT konklusioner. Revurderingen forventes afsluttet i 2016 og vil indeholde frister for følgende revurderinger. 9\n10 4.1.5 Risikobekendtgørelsen Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen som kolonne 3-virksomhed. Det aktuelle projekt omfatter ikke stoffer omfattet af risikobekendtgørelsen, og det vurderes samtidigt, at håndteringen af tæthedsprøvningen ikke ændrer faren i forhold til processer omfattet af risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Miljøstyrelsen har vurderet, at selv om virksomheden i sig selv er omfattet af bilag 1, pkt. 1, så er den ansøgte ændring eller udvidelse omfattet af bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet (ændring eller udvidelse som ikke er omfattet af bilag 1). Da det er miljøstyrelsens vurdering, at udledningen af testvand ikke kan være til skade for miljøet (se afsnit 3) er den heller ikke omfattet af krav om screening efter VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt Habitatdirektivet Virksomheden ligger i nærheden af natura 2000-område nr. 111, Røjle Klint og Kasmose Skov og er derfor omfattet af reglerne i habitatbekendtgørelsen. Der henvises til afsnit Øvrige gældende godkendelser og påbud Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse/r fortsat: Miljøgodkendelse til rensning af forurenet jord på Shell-raffinaderiet dateret 7. juni 1999 Samlet miljøgodkendelse af Shell-raffinaderiet i Fredericia, 26. januar 2000 Revurdering af miljøgodkendelse for Shell-Raffinaderiet Fredericia, 14. februar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse. Flytning af tank 8428 på A/S Dansk Shell s Havneterminal i Fredericia, 27. november 2013 Miljøgodkendelse til udstyr af blanding af bioethanol i benzin, 3. september 2009 Miljøgodkendelse til udstyr af blanding af FAME (Fatty Acid Methyl Ester) i diesel, 29. september 2010 Miljøgodkendelse og påbud: Etablering af faciliteter til import af råolie fra Shells havneterminal på adressen Kongensgade 113, 7000 Fredericia, 21. juni 2012 Revurdering af miljøgodkendelse for aktiviteter på Shell Havneterminal i Fredericia, 21. marts 2012 Påbud om inspektionsfrekvenser for tanke på havneterminalen, 4. februar 2015 Påbud om ændring af vilkår om lugt for Shell Havneterminalen, 8. marts 2013 Påbud om egenkontrol med fortrængningsluft fra skibes tanke, 5. marts 2013 Påbud om ændring af vilkår C6 og C5 i miljøgodkendelse af A/S Dansk Shell Havneterminalen dateret 5. december Tilsyn med virksomheden Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden. 4.4 Offentliggørelse og klagevejledning Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret på 10\n11 Følgende parter kan klage over miljøgodkendelsen til Natur- og Miljøklagenævnet ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM- ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Klagen skal være modtaget senest den 13. juli Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/). Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om miljøgodkendelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen. 4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Fredericia Kommune, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syd, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Greenpeace, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Fiskeriforening, 11\n12 BILAG Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse 12\n13 Ansøgning Ansvarlig myndighed Miljøstyrelsen Sagsnummer: Tilknyttet myndighed Fredericia Kommune Indsendt af Lis Rasmussen Egeskovvej FredericiaFredericia Telefon CVR / RID CVR: RID: Indsendt: :40 Ansøgningsnr.: MaID Indsendelse nr.: 2 Fase: Ansøgning Ansøgning om Miljøgodkendelse/anmeldelse Projekt: Klassifikation: Aktiviteter Tæthedsprøvning af tk 8420 Ingen klassifikationer Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed Sted(er) Virksomheder Virksomhed Ansøgere Lis Rasmussen Egeskovvej FredericiaFredericia Telefon:\n14 Indholdsfortegnelse. Samlet oversigt over.... bilag..... i. indsendelsen Oversigt over..... dokumentation pr.... fase Som.... del.... af.. ansøgningen Ændringer til.. sagen Dokumentation Angiv..... CVR..... og... P-nummer Ansøger og... ejerforhold Vælg..... listebetegnelse for... virksomhedens aktiviteter Angiv..... myndighed på... den..... eksisterende godkendelse Myndighed på... godkendelsen Oplys..... hvilke miljømæssige forhold ændringerne har.... indflydelse på Forholdet til.. VVM Beskriv det.... ansøgte projekt Er.. din.... virksomhed en... risikovirksomhed? Risikovirksomhed: Kontaktperson for... risikoforhold Basistilstandsrapport Forslag til.. vilkår og... egenkontrol Foranstaltninger ved.... virksomhedens ophør Ikke-teknisk resume Andre relevante oplysninger Tidligere indsendelser\n15 Samlet oversigt over bilag i indsendelsen Bilag med versionskode Miljøstyrelsens accept af tæthedsprøvning af tank 8428 med havvand [DOK3...pdf SHA1:F31E7DEBCB40642E5D9ABE8F91C76C68D735A7E Tegning af udledningssted.pdf SHA1:7E1D6EC1E0E6CCF8FB64FC87CB3455BF677A93F7 SV Vedr Shell- Raffinaderiet Fredericia Trykprøvning af tk 8428 med havvand - analyserapporter.msg SHA1:069A67E3C621C606CD73694A9B3AEC9A13C42ADF Vedr. Shell- Raffinaderiet Fredericia. Trykprøvning af tk med havvand - analyserapporter..msg SHA1:705B705C5FC4C62F47CF2C ED3 Refereret fra Beskriv det ansøgte projekt Forslag til vilkår og egenkontrol Beskriv det ansøgte projekt Forslag til vilkår og egenkontrol Forslag til vilkår og egenkontrol Oversigt over dokumentation pr. fase Som del af ansøgningen Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes. Udfyldt Obligatorisk Bilag Dokumentation x x Angiv CVR og P-nummer x x Ansøger og ejerforhold x x Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter x x Angiv myndighed på den eksisterende godkendelse x x x Myndighed på godkendelsen Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på Forholdet til VVM x x Beskriv det ansøgte projekt x x Er din virksomhed en risikovirksomhed? Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold Risikovirksomhed: Navn og mængde på risikostoffer Risikovirksomhed: Risiko aktivitet Risikovirksomhed: Oplysninger om virksomhedens nærmeste omgivelser Risikovirksomhed: Sikkerhedsdokumentation Risikovirksomhed: Ikke-teknisk resumé for risikoforhold x x Basistilstandsrapport x x x Forslag til vilkår og egenkontrol x x Foranstaltninger ved virksomhedens ophør x x Ikke-teknisk resume x Andre relevante oplysninger Ændringer til sagen Dokumentation Titel Fase Ændring Beskriv det ansøgte projekt Ansøgning ændret Side 1 ud af 6\n16 Forslag til vilkår og egenkontrol Ansøgning ændret Angiv CVR og P-nummer CVR-nummer P-nummer Ansøger og ejerforhold Formularfelt Ansøgers navn Udfyldt værdi A/S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet Vejnavn Egeskovvej 265 Vejnummer Postnummer 7000 By Virksomhedens navn Fredericia A/S Dansk Shell, Shell- Raffinaderiet Vejnavn Egeskovvej 265 Vejnummer Postnummer 7000 By Fredericia Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre Bemærkning Kontaktperson Lis Rønnow Rasmussen Vejnavn Egeskovvej 265 Vejnummer Postnummer 7000 By Fredericia Telefonnummer Mailadresse Er ejer forskellig fra ansøger? Eventuelle yderligere bemærkninger Ansøgningen angår aktivitet på adressen Kongensgade 113, 7000 Fredericia Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter Hovedaktivitet Bilag 1, Listepunkt 1.2, Energiindustri, Raffinering Biaktiviteter Ingen valgt Side 2 ud af 6\n17 Angiv myndighed på den eksisterende godkendelse Formularfelt Marker i boksen, hvis Miljøstyrelsen er myndighed på din eksisterende godkendelse Eventuelle yderligere bemærkninger Udfyldt værdi True Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed Myndighed på godkendelsen Hovedaktivitet Bilag 1, Listepunkt 0.2, Aktivitet med Miljøstyrelsen som godkendelsesmyndighed Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på Formularfelt Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)? Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden? Ændringer til oversigtsplan og driftstid? Skal der indsendes nyt tegningsmateriale? Nye oplysninger om virksomhedens produktion? Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)? Ændring i forhold til udledning til luft? Ændring i forhold til spildevand? Ændring i forhold til støj? Ændring i forhold til affald? Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand? Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol? Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld? Nye oplysninger om virksomhedens ophør? Ændringer til det Ikke-teknisk resumé? Udfyldt værdi Ja [Kode: true] Ja [Kode: true] Forholdet til VVM Formularfelt Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen Udfyldt værdi Hvis ja, angiv punktet på bilag 1 Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 Eventuelle yderligere bemærkninger Projektet angår udelukkende brug af havvand til tæthedsprøvning af tank efter inspektion og vedligehold Side 3 ud af 6\n18 Redegørelse: I forbindelse med at tk. 8420, placeret på Shell s havneterminal på Skanseodden i Fredericia har været tømt og renset og der er foretaget inspektion og vedligehold på tanken, skal denne tæthedsprøves inden den atter kan tages i brug. Til dette formål påregnes i lighed med tidligere praksis indtaget en mængde på ca m³ havvand fra Lillebælt. Efter afsluttet tæthedsprøvning påregnes vandet ledt tilbage til Lillebælt som uforurenet vand. For at undgå korrosion skylles efter med forskvand, som ligeledes påregnes udledt til Lillebælt. A/S Dansk Shell s tæthedstest/sætningstest baseres på at havvand tages ind i tk via pumper. Efter afsluttet test ledes vandet tilbage til havet. Der udtages prøver af havvandet før det tages ind i tanken og igen inden udledning fra tanken. A/S dansk Shell har tidligere foretaget en risikovurdering ved anvendelse af havvand til tæthedstest af ståltanke og fundet at der ikkke er nogen risiko for korrosion såfremt flg. foretages: En En Der fyldes kun med havvand til underkant af tanktag Tanken skylles grundigt med ferskvand efter afslutning af test Inden ibrugtagning suges tankens bund rend for ferskvand, så den er tør inden ibrugtagning Vandet, der suges fra tankbunden, udledes via olieudskiller til Fredericia Spildevand og Energi A/S. kopi af tilsynsmyndighedens accept af en identisk tæthedsprøvning foretaget på tk vedhæftes. Der anmodes hermed om tilsynsmyndighedens snarlige accept af ovenfor beskrevne. Supplerende oplysninger: Miljøstyrelsen foreslår i anmodning om supplerende oplysninger af 11. maj 2016 at Shell i forbindelse med udledningen af havvandet efter tæthedsprøvning af tk skal anvende en koalescensudskiller for at hindre evt olierester i at blive udledt til Lillebælt. I Beskriv det ansøgte projekt den forbindelse understreges at den tank, der skal tæthedsprøves ER RENGJORT TO GANGE og at der udtages og analyseres en prøve af vandet, inden vandet tilledes Lillebælt. Se i øvrigt vedhæftede analyserapporter og accept af disse fra marts 2014, vedhæftet under punktet egenkontrol. Vedhæftet er plantegning over hvor havvandet tænkes indtaget og udledt igen. Bilag Miljøstyrelsens accept af tæthedsprøvning af tank 8428 med havvand [DOK3...pdf Tegning af udledningssted.pdf Er din virksomhed en risikovirksomhed? Formularfelt Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen Udfyldt værdi Ja [Kode: true] Eventuelle yderligere bemærkninger Risikovirksomhed: Kontaktperson for risikoforhold Formularfelt Navn på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold Angiv evt. stillingsbetegnelse på kontaktperson/ansvarlig Udfyldt værdi Jesper Schmidt-Hansen HSSE- manager Telefonnummer på virksomhedens kontaktperson/ansvarlig for risikoforhold Angiv evt. mailadresse Schmidt-Hansen, Eventuelle yderligere bemærkninger Basistilstandsrapport Side 4 ud af 6\n19 Redegørelse: Ja, virksomheden er omfattet af kravet om basistilstandsrapport. Basistilstandsrapporter for hhv. Raffinaderiet og Havneterminalen er under udarbejdelse. Forslag til vilkår og egenkontrol Redegørelse: Der Der udtages prøver af havvandet før det tages ind i tanken og igen inden udledning fra tanken. Prøverne analyseres for olieindhold. Se vedhæftede eksempel på analyserapporter fra prøver før og efter tæthedsprøvning af tk i 2014 efter accept fra Miljøstyrelsen. Bilag Miljøstyrelsens accept af tæthedsprøvning af tank 8428 med havvand [DOK3...pdf SV Vedr Shell- Raffinaderiet Fredericia Trykprøvning af tk 8428 med havvand - analyserapporter.msg Vedr. Shell- Raffinaderiet Fredericia. Trykprøvning af tk med havvand - analyserapporter..msg Foranstaltninger ved virksomhedens ophør Redegørelse: Ikke relevant i dette tilfælde Ikke-teknisk resume Redegørelse: I forbindelse med at tk. 8420, placeret på Shell s havneterminal på Skanseodden i Fredericia har været tømt og renset og der er foretaget inspektion og vedligehold på tanken, skal denne tæthedsprøves inden den atter kan tages i brug. Til dette formål påregnes i lighed med tidligere praksis indtaget en mængde på ca m³ havvand fra Lillebælt. Efter afsluttet tæthedsprøvning påregnes vandet ledt tilbage til Lillebælt som uforurenet vand. For at undgå korrosion skylles efter med forskvand, som ligeledes påregnes udledt til Lillebælt. A/S Dansk Shell s tæthedstest/sætningstest baseres på at havvand tages ind i tk via pumper. Efter afsluttet test ledes vandet tilbage til havet. Der udtages prøver af havvandet før det tages ind i tanken og igen inden udledning fra tanken. A/S dansk Shell har tidligere foretaget en risikovurdering ved anvendelse af havvand til tæthedstest af ståltanke og fundet at der ikkke er nogen risiko for korrosion såfremt flg. foretages: Der fyldes kun med havvand til underkant af tanktag Tanken skylles grundigt med ferskvand efter afslutning af test Inden ibrugtagning suges tankens bund rend for ferskvand, så den er tør inden ibrugtagning Vandet, der suges fra tankbunden, udledes via olieudskiller til Fredericia Spildevand og Energi A/S. En kopi af tilsynsmyndighedens accept af en identisk tæthedsprøvning foretaget på tk vedhæftes. Der anmodes hermed om tilsynsmyndighedens snarlige accept af ovenfor beskrevne. Andre relevante oplysninger Redegørelse: Tilladelsen ønskes givet til fremtidig brug af samme praksis i forbindelse med tæthedsprøvninger af tanke på raffinaderiets havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia. Tidligere indsendelser Indsendt dato Fase Fil Side 5 ud af 6\n20 :14 Ansøgning https://dokument.bygogmiljoe.dk/ansoegningbilag/ebae2e7e-60a4-49e6-8e3d-f61eca407ae8 Side 6 ud af 6\n21 Bilag B: Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:\n22 Havneterminalen er markeret med rødt Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Målforhold 1:25000 Dato Forvaltning Miljøstyrelsen Afdeling Virksomheder\n23 Bilag C: Virksomhedens omgivelser (temakort) 14\n24 Målforhold 1: Dato Forvaltning Miljøstyrelsen Afdeling Virksomheder Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Signaturforklaring Natura 2000\n25 Bilag D: Lovgrundlag Referenceliste Love Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr af 19. november Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr af 23. november Bekendtgørelser Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (godkendelsesbekendtgørelsen), nr. 514 af 27. mal 2016 Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 16. december 2015 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen), nr. 372 af 25. april 2016 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger nr af 29. december 2015 Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen), nr. 153 af 25. februar 2016 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr af 16. december 2015 med senere ændringer Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, nr af 16. december Vejledninger fra Miljøstyrelsen Miljøgodkendelsesvejledningen - Vejledning nr af 1. januar 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 Nr. 2/2011, Vejledning om miljøkrav til store olielagre (http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2011/07/ pdf) Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen Miljøprojekt nr. 609, Reduktion af mineralsk olie i spildevand BREF-noter Se oversigt på:\nMILJØGODKENDELSE. For: AGA A/S Adresse: C.F. Tietgens Vej 16. Miljøgodkendelsen omfatter: Tillæg til\nAGA A/S C. F. Tietgens Vej 16 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1270-02112 Ref. hebec/subjo Den 18.august 2017 Tillæg til MILJØGODKENDELSE Supplement til Miljøgodkendelse af 21. oktober 2009 For:\nMILJØGODKENDELSE. For: I/S Amager Ressourcecenter Vindmøllevej 6, 2300 København S. Godkendelsen omfatter:\nI/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Virksomheder J.nr. MST-1270-01912 Ref. ANBRI/DIBIV Den 14. april 2016 MILJØGODKENDELSE For: I/S Amager Ressourcecenter Vindmøllevej 6, 2300\nMILJØGODKENDELSE. For: AffaldsCenter Aarhus Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N\nVirksomheder J.nr. MST-1270-02340 Ref. surhe/ulsee Den 19. september 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: AffaldsCenter Aarhus Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N Matrikel nr.: CVR-nummer: 55133018 P-nummer:\nMILJØGODKENDELSE. For: Køge Jorddepot Adresse: Nordhavnsvej 36-40\nVirksomheder J.nr. MST-1270-01377 Ref. ANLHH/MOLUT Den 26. maj 2015 MILJØGODKENDELSE For: Køge Jorddepot Adresse: Nordhavnsvej 36-40 Postnummer by: 4600 Køge Matrikel nr.: 315, 316, 317, 318, 319, 320\nVirksomheder J.nr. MST-1270-01947 Ref. Ulsee/lonha 26. juli 2016 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: I/S Reno-Nord Energianlægget Hobro Hvedemarken 13, 9500 Hobro Matrikel nr.: 5 fg Hegedal, Hobro Jorder\nAnsøgningen er modtaget som et tillæg til den eksisterende spildevandstekniske beskrivelse for Novo Nordisk Pharmatech A/S.\nNovo Nordisk Pharmatech A/S Københavnsvej 216 4600 Køge Att.: Miljøafdelingen, Henriette Lentz Sendt pr. e-mail hnle@novonordiskpharmatech.com Virksomheder Ref. gibud / rukso Den 13. september 2016 Afgørelse\nMILJØGODKENDELSE. For: Frese Metal- og Stålstøberi A/S Strudsbergsvej 2, 4200 Slagelse\nFrese Metal- & Stålstøberi A/S Strudsbergsvej 2 4200 Slagels Virksomheder J.nr. MST-1270-01945 Ref. AMJ/SOEAN Den 13. juli 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Frese Metal- og Stålstøberi A/S Strudsbergsvej\nMILJØGODKENDELSE tillæg og RISIKOACCEPT\nDanske Olieberedskabslagre (FDO) Landemærket 10, 5 1119 København K Virksomheder J.nr. MST-1270-01861 Ref. kalar/chccl Den 31. marts 2016 MILJØGODKENDELSE tillæg og RISIKOACCEPT For: Danske Olieberedskabslagre


Se vores droneoptagelser fra Rubjerg Knude - Rahbek Media\nDroner, droner, droner\nDenne præsentationsvideo har vi lavet med henblik på at demonstrere hvad vi kan finde på at kreere hos Rahbek Media og også for at vise vores værdsættelse af æstetik, skønhed og naturen.\nRubjerg Knude er et af de mest enestående spots i Danmark, hvor ord ikke er tilstrækkelig til at beskrive områdets underskønne landskab. Man bliver nødt til at være tilstede og opleve det selv! Eller… Man kan forsøge at visualisere det, som vi har gjort med denne video.\nDog mener vi i midlertidig ikke at dette er muligt til en tilfredsstillende grad, uden at gør brug af bestemte filmiske virkemidler, der på en eller anden måde kan mimere den ærefrygtindgydende følelse man kan få, som følge af alle de sanseindtryk man får, når man bevæger sig rundt på stedet – Simple monotone optagelser ville ikke være nok.\nDerfor valgte vi at gøre brug af vores loyale ”lille hjælper”, nemlig dronen! Dronen gjorde det muligt for os at indfange omgivelserne på sådan en måde, at vi kan tage seeren med på en spektakulær visuel og auditiv rundtur, der som selve naturen omkring Rubjerg Knude er i stand til at få dig til at glemme tid og sted.\nVideoen kan således beskrives som en drømmesekvens, hvor en hver lille optagelse kunne være et maleri i sig selv, som man kunne falde i staver over. Tempoet er derfor tålmodigt og giver seeren tilpas nok tid til at fordøje. Yderligere underbygget af musikken, med dens milde og meditative toner, der giver anledning at sætte sig tilbage og bare nyde.\nDenne lille video af Rubjerg Knude illustrerer således virkelig hvorfor vi værdsætter dronen så meget vores videoproduktion hos Rahbek Media, i det den giver os helt unikke muligheder som både vi og vores samarbejdspartnere samt kunder kan få stor glæde af.\nLæs mere om en præsentationsvideo her.


maj 31, 2017 - Posted by: Netjurist - In category: Erstatning - No responses\nBøvl på sommerferien – forsinkede flyafgange\nSommeren står for døren, og charterrejser til det store udland er populære som aldrig før. Børn, unge og voksne ser frem til øjeblikket, hvor computerne på arbejdet lukkes ned for sidste gang, eller eksamenslokalet forlades efter en veloverstået eksamen, hvorefter de endelig kan ånde lettet op og se frem mod den kommende sommerferie. Dagen oprinder, hvor flyet er sat til at lette klokken 6:00, og som håbefuld rejsende står man parat sammen med tusindevis af andre danskere, alle klar til at drage ud på sommereventyr. I mange tilfælde sker det uønskede dog flyselskabet er forsinket, og afrejsetidspunktet rykkes gentagende gange fremad.\nVed ovenstående scenarie vil mange være tilbøjelige til at acceptere dette som et nødvendigt onde for at få lov til at rejse på ferie. Men hvad mange ikke ved er, at man afhængig af årsagen til forsinkelsen samt omfanget af forsinkelsen kan være berettiget til en betragtelig erstatning. Det er derfor yderst anbefalelsesværdigt, at man i tilfælde af flyforsinkelser afkræver sig dokumentation for årsagen til forsinkelsen, så man senere kan dokumentere, at der ikke var tale om majeure (hændelser der ligger uden for folks kontrol) – noget flyselskaberne ofte anvender som argumentation for at undgå at udbetale den lovpligtige erstatning til deres rejsende.\nFinder du ud af, at der ikke var tale om force majeure, så har du krav på en erstatning, og så bør du undersøge det nærmere.\nSkade i fritiden\nMed sommerferien fører ofte mere tid til sjov og spas. Dette kan dog, hvis man er uheldig, føre skader med sig. Det kan eksempelvis være, at du er med børnene ude på hoppepuden, hvor du vrider om og skader din fod, hvorfor du ikke kan udføre dit arbejde efter endt ferie, og så kan det være, at du er berettiget til en erstatning. Det er imidlertid noget sværere at finde ud af hvordan og hvorledes, end det var tilfældet med ferien, og derfor kan du med stor fordel kontakte en erstatningsadvokat i dit lokalområde, som kan hjælpe dig igennem hele forløbet – fra skade til erstatning. På den måde undgår du også at stå med byrden selv, da det oftest ikke er overskud, der er mest af, når skaden er sket. Er du fra Aarhus, så kan du finde en erstatningsadvokat lige her.


Dejlig og kvalitetsbevidst ejendom med dobbelt carport - PDF\nDownload "Dejlig og kvalitetsbevidst ejendom med dobbelt carport"\n1 Dejlig og kvalitetsbevidst ejendom med dobbelt carport Stenkær Roskilde Sags nr Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: X Ja Nej jf. side 2 Modtager ejendomsmægleren vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: X Ja Nej jf. side 2 Har ejendomsmægleren, dennes nærtstående eller ansatte en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: X Ja Nej Hvis ja, hvilke: Køber og ejendomsmægler er venner. Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene. Medvirkende ejendomsmægler repræsenterer sælger, og kan ikke være rådgiver for begge parter i samme handel. Køber opfordres derfor til at søge egen rådgiver. Kontantpris Brutto Boligareal m 2 Antal vær.:... 5 Udbetaling Netto Grundareal m 2 Opført år: Side 1\n2 Stenkær 17, 4000 Roskilde Sags nr Beskrivelse Rigtig dejlig og kvalitetsbevidst ejendom. Opført i mursten med tegltag med sprossevinduer. Der er gulvvarme overalt, IHC Net installation og loft til kip i køkkenalrum og opholdsstue. Det er bare nogle af de egenskaber, denne skønne ejendom besidder. Der er lagt vægt på at bygge en funktionel ejendom med plads til hele familien. Beliggende i det rolige og meget børnevenlige kvarter i Roskilde Vest og placeret for enden af en lukket vej, med direkte adgang til grønne arealer. Der er gå afstand via stisystemer til bl.a. daginstitution, børnehave og skole. Desuden er der kort afstand til det nye Hyrdehøj center med bl.a. Kvickly og Fakta. Der er ca. 4 km. ind til centrum, og der går bybusser 200 meter herfra. Facade Indgang til entre Terrasse mod have Stort køkkenalrum Indeholder: Entré med indgang til bryggers. Her er vaskesøjle, teknikrum og opgang til meget anvendelig loftrum. To gode børneværelser. Lyst og pænt badeværelse med væghængt wc og bruseniche. Pragtfuldt køkkenalrum, det perfekte samlingspunkt for hele familien. Fra køkkenalrummet er der udgang til ca. 40 kvm. vestvendt terrasse i hårdt træ, som delvis er overdækket. Køkkenet er fra Invita, og indeholder mange skabe, skuffer og god bordplads. Der er alt i hårde hvidevarer. En rigtig vigtig detalje er at ejendommen er udstyret med et viktualierum. Det er sjældent i nyere ejendomme, men helt uundværligt, når man først har det. Rummet er indrettet med hylder og en skabsfryser. Hyggelig opholdsstue/tv-stue med udgang til haven. Kontor/arbejdsværelse. Forældre soveværelse med indgang til walk-in closet og eget luksus badeværelse med dobbelt badekar, muret bruseniche og væghængt wc. En anden god detalje i soveværelset, er at der er udgang til en lille østvendt terrasse, her kan morgenkaffen nydes. Til ejendommen er der en meget flot og arkitekttegnet have, anlagt med flere bede og stensætninger mv. Skal ses. Dobbelt carport med tilhørende cykelskur og isoleret værksted. Herfra er der opgang til rummeligt loftrum. Side 1a.\n3 Stenkær 17, 4000 Roskilde Sags nr Udsnit af køkkenalrum Køkken Spisestue - køkkenalrum Dagligstue Dagligstue Soveværelse Side 1b.\n4 Stenkær 17, 4000 Roskilde Sags nr Faste oplysninger: Finansiering: Ekman Bolig anbefaler køber at søge rådgivning i pengeinstitut/kreditforening med henblik på beregning af alternative finansieringsmuligheder. Selvstændig ejendomsmægler: Hos Ekman Bolig kan køber 100 % frit vælge finansieringsform og kreditforening/pengeinstitut. Ekman Bolig tilbyder køber at gennemføre låneansøgning og debitorgodkendelse/ købergodkendelse i den af køber valgte kreditforening - uden omkostninger for køber. Områdekort Tilbehør: Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Emhætte Thermex Indbygningsovn Bosch Keramiske kogeplader Siemens Køle-fryseskab Skabsfryser Opvaskemaskine Bosch Vaskemaskine Tørretumbler Side 1c.\n5 Stenkær 17, 4000 Roskilde Sags nr Diverse oplysninger Går dine boligdrømme nu i opfyldelse? Tror du, boligen her kan være noget for dig, så få en gratis fremvisning, hvor du kan høre mere om både boligen og om kvarteret, den ligger i. Skal du også sælge? Har du en bolig, du gerne vil sælge, tilbyder Ekman Bolig en gratis og uforpligtende salgsvurdering. Ekman Bolig er en ejendomsmæglerforretning, som værner om kvaliteten og den sublime kundeoplevelse, kontakt os for at aftale tidpunkt til en vurdering af din bolig. Plantegning Side 1d.\n6 Adresse Stenkær 17, 4000 Roskilde Sag nr Anvendelsesudgifter Ejendommen opvarmes via fjernvarme med gulvvarme. Perioden er fra til Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Dekl. ang. forbud mod videresalg i ubebygget stand, bebyggelse m.v Lokalplan nr Tillægstekst lokalplan nr Dok. vedr. kollektiv varmeforsyning m.v. Da ejendommen er beliggende i byzone, er ejendommen områdeklassificeret som lettere forurenet. Lettere forurening er forurening, som ligger over et defineret mindstekriterium men under kriterierne for kortlægning som forurenet. Formular nr OKTOBER 2006 COPYRIGHT DE - Ejendomsmægleren er medlem af EL Side 1e.\n7 Adresse Stenkær 17, 4000 Roskilde Sag nr Dato 9. oktober 2013 Kontantpris Udbetaling Brutto/md Netto/md v/32,04% Ejendomsoplysninger Kommune...: Roskilde Matr. nr...: 14 aa Engmarken, Roskilde Jorder Må benyttes til...: Beboelsesejendom ifølge...: BBRejermeddelelse Ejendomstype...: Villa, 1 fam. Zonestatus... : Byzone Offentlig vurdering pr...: 2012 Bygningsarealer ifølge...: BBRejermeddelelse Offentlig ejendomsværdi...: kr. af dato...: heraf grundværdi...: kr. Hovedbyg. bebyg. areal.: 160 m 2 Evt. ejerboligværdi...: kr. Heraf garage/carport/udhus: 0/0/0 m 2 Grundlag ejd. værdiskat...: kr. Kælderareal...: Grundskatteloftværdi...: kr. Udnyttet tageetage...: Boligareal...: 160 m 2 Grundareal ifølge...: BBR Andre bygninger...: 52 m 2 Grundareal udgør...: 846 m 2 Heraf garage/carport/udhus: 0/52/0 m 2 heraf vej...: m 2 Opført/ombygget år...: 2005 Servitutter, byrder og andre anvendelsesbegrænsninger Der henvises til side 1e. Oplysninger om tilstandsrapport/byggeteknisk gennemgang og energimærkning Tilstandsrapport og andre byggetekniske rapporter: Den foreliggende tilstandsrapport indeholder ingen forhold karakteriseret K2, K3 eller U/N Elinstallationsrapport: Den foreliggende Elinstallationsrapport indeholder ingen forhold karakteriseret K2, K3 eller U/N Energimærkning: Der foreligger energimærkning af med energiklassifikation: C. Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: Realkreditinstitut Nej X Ja Hvilke: BRF-Kredit Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab Nej X Ja Hvilke: Husejernes Forsikring Andre Nej X Ja Hvilke: Roskildeavis, Søndagsavisen Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: Finansiering Nej X Ja Hvis ja, hvorfrabrf-kredit Forsikring Nej X Ja Hvis ja, hvorfra: Husejernes Forsikring Annoncering X Nej Ja Hvis ja, hvorfra: Andre ydelser X Nej Ja Hvis ja, hvorfra: Forsikringspræmien, der indgår i ejerudgiften, er baseret på sælgers nuværende præmie Præmien dækker brand- og husejerforsikring, herudover dækkes Svamp: Ja insekt: Ja rørskade: Ja Forbehold: Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Oplysningerne stammer fra: Sælger Det seneste årsforbrug og udgiften hertil Vand/vandafledning 123 m Varme 15 MWh Der henvises til side 1e. Øvrige forhold Side 2\n8 Adresse Stenkær 17, 4000 Roskilde Sag nr Dato 9. oktober 2013 Kontantpris Udbetaling Brutto/md Netto/md v/32,04% Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant Finansieret Oplysninger om brutto/netto udgift Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Grundejerforening/ejerforening Forsikringer baseret på sælgers nuværende præmie Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontant Finansieret Fradrag (renter, bidrag) Fradrag, i alt Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 32,04% Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret Kontantpris/udbetaling Tinglysningsafgift af skødet, anslået Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået Omkostninger til berigtigelse Ejerskiftegebyr grundejerforeningen Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring I alt Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets provenu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesummen Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5 % af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr dog minimum kr Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m. v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen: Køber er gjort bekendt med at det alene er en vejledende finansiering som er anvendt. Gæld udenfor købesummen Ingen Ejerpantebreve og afgiftspantebreve Oplysninger om eksisterende lån, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Realkredittype Restgæld Obl.restgæld Kontantværdi Valuta Rente Kont./pålyd. 1. års Ydelse Restløbetid ÅOP Saldo fradragskonto Særlige overtagelsesvilkår Garantistillelse Kontant regulering Realkredit Danmark / F3K FlexLån Kontantlån DKK 2, ,50 1,47 0 Nej 0 Side 3\n9 Bilag om finansiering Adresse Stenkær 17, 4000 Roskilde Sag nr Dato Vilkår for køb ved firnansieringsforslaget v/kontantpris Udbetaling Brutto/md Netto/md v/32,04%. Finansiering forsat Prio. Restnr. løbetid Stiftelses/overtagelsesomk. kontant Saldo fradragskonto Kontantregulering Fremtidige ejerskiftevilkår Kontantprisen er udbudsprisen Finansiering Prio. nr. Långiver/art Hovedstol Restgældsdato Restgæld 1. års ydelse 1. års afdrag 1. års fradrag Realkredittype Udbetaling I alt Garantistillelse Bemærkninger Indfrielsesvilkår Afdragsvilkår Optages i valuta Rente kont./pålyd. Finansieringens samlede afviklingsforløb og låneydelser Forkortelser Kontantbehov ved køb Kontant Finansieret År Restgæld Brutto Netto v/% Afdragsvilkår Kontantpris/udbetaling Serie Serielån Tinglysningsafgift af skødet, anslået Ann Annuitetslån Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, anslået 0 3 Mix Mixlån Omkostninger til købers rådgiver(e), anslået Stå Stående lån Omkostninger til berigtigelse 5 Knæk Knæklån Ejerskiftegebyr grundejerforeningen DA Delvist afdragsfrit lån Omkostninger til ½ ejerskifteforsikring I alt Kontantbehovet er excl. udgifter til garantiprovision for ejerskiftelånets provenu Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse for købesumme.n Kontantbehovet er excl. udgifter til garantistillelse af enhver art i pengeinstitut. Bemærkninger til finansieringen: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle rentefradragsret: 32,04 pct.. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i ÅOP Terminer Pr. år Side 4\n10 Eksempler på finansieringsmuligheder Adresse: Stenkær 17, 4000 Roskilde Sag: Dato: Finansieringsforslag 1. Brutto/md Netto/md v/ 32,04% Kontantbehov: heraf udbetaling: Finansieringsforslagets ÅOP: 1,93 Bemærkninger Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Belåning 0-80,00%: BRF Kredit Rentetilpasningslån, Rente: 0,5053 Løbetid: 30 år. Privat pantebrev, Annuitet, Rente: 4,75 Løbetid: 30,00 år, Annuitetslån til udløb. År Restgæld Brutto Netto v/% , , , , , , , , , ,04 Finansieringsforslag 2. Brutto/md Netto/md v/ 32,04% Kontantbehov: heraf udbetaling: Finansieringsforslagets ÅOP: 1,79 Bemærkninger Finansieringsforslagets samlede afviklingsforløb og låneydelser Belåning 0-80,00%: BRF Kredit Rentetilpasningslån, afdragsfrit, Rente: 0,5053 Løbetid: 30 år. Privat pantebrev, Annuitet, Rente: 4,75 Løbetid: 30,00 år, Annuitetslån til udløb. År Restgæld Brutto Netto v/% , , , , , , , , , ,04 I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle rentefradragsret: 32,04 pct. Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i Aftrapningen af rentefradraget sker kun for kapitaludgifter, der overstiger kr. pr. person, hvilket der ikke er taget højde for. Aftrapningen af rentefradraget i nærværende beregning er således foretaget i den fulde samlede kapitaludgift. Kompensationsordningen for personer med stor gæld eller store ligningsmæssige fradrag er der heller ikke taget højde for i beregningen. Brutto og netto er beregnet på baggrund af kendte skatteregler/skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser. De nævnte forslag er udarbejdet ud fra kursniveauet den dag salgsopstillingen er udarbejdet. Forslagene vil ændre sig ved kursændringer. Såfremt der ønskes beregninger på andre finansieringsforslag, bedes De rette henvendelse til ejendomsmægleren. I finansieringen indgår lån, hvis afvikling afhænger af fremtidigt rente- og/eller kursniveau. Den anførte ydelse for rentetilpasningslån er opgjort på basis af lånets aktuelle rente-/ydelse indtil næste rentetilpasning. Ydelser efter dette tidspunkt er opgjort efter et på beregningstidspunktet forventet fremtidigt renteniveau. Side 5\nLys og indbydende bolig i det attraktive Mikkelborg\nLys og indbydende bolig i det attraktive Mikkelborg Mikkelborg Alle 2 2970 Hørsholm Sags nr. JH14009 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler


Bestil big bags til affald og Champost hos GrusDirekte.dk - Digitalavisen.dk\nBestil big bags til affald og Champost hos GrusDirekte.dk\nHos GrusDirekte.dk får du hurtig og sikker levering! Denne virksomhed kan nemlig levere diverse jord- og grusprodukter på ned til bare 6 timer fra bestillingstidspunktet. Disse produkter leveres ofte i en smart big bag til affald, der efter udtømning med fordel kan benyttes til bygge- eller haveaffald — affald som GrusDirekte.dk gerne henter og tager hånd om igen!\nChampost er lig den bedste kvalitet\nStår du med et større haveprojekt på hånden? Eller er hele haven under grundig renovering? Så er et besøg på www.grusdirekte.dk bestemt anbefalelsesværdigt! Her fås jordprodukter til dine planter fra kvalitetsproducenter som Champost. Champost er kendt for deres lækre gødningsprodukter og jordforbedrende muld, der altid er udviklet helt naturligt. Dette betyder, at jordprodukter fra Champost gødes og komposteres med varmebehandlet hestemøg, hvilket bestemt giver dine blomster og planter de bedste forudsætninger for et godt liv. De mange typer af jord og muld fra Champost, som forhandles hos GrusDirekte.dk, gør det desuden muligt for dig at finde enten jord eller belægningsmaterialer til et hvilket som helst haveprojekt. Find alt fra naturgødet jord til drivhuse, muld til højbede, plantemuld, pyntebark eller træflis i det store udvalg af Champost produkter. Så længe du har styr på dine planter, så har GrusDirekte.dk styr på deres jordprodukter!\nHar du brug for big bags til affald?\nBygge- og haveprojekter leder ofte til store mængder affald af forskellig art. Derfor har GrusDirekte.dk sat en innovativ løsning sammen, der ved hjælp af en big bag til affald, gør det nemt for dig at komme af med enhver form for affald. En big bag til affald leveres ofte sammen med din ordre, sådan at den både bruges til levering af nye produkter og håndtering af det affald, du står tilbage med. Dette affald både afhentes og bortskaffes efterfølgende på korrekt vis, sådan at du ikke selv behøver at undersøge, præcis hvordan dit specifikke affald bør håndteres. En smart big bag til affald kan dog bruges til meget andet end bare haveaffald. GrusDirekte.dk tager nemlig også hånd om affald såsom asfalt, bygningsaffald og blandet brandbart. Ligeledes er det en mulighed at bestille en big bag til affald udenom køb af andre produkter, hvis du for eksempel bare ønsker at have en big bag til affald liggende, sådan at du altid er forberedt på håndtering af større mængder affald. Denne smarte løsning er derfor en god løsning til dig, der står med et større have- eller byggeprojekt, og gerne vil kunne spare både tid og penge.\nLæs mere om en big bag til affald og de mange produkter fra mærket Champost på www.grusdirekte.dk. Her finder du også kontaktoplysninger, hvis du skulle stå tilbage med et spørgsmål eller to.


schnauzer | lex.dk – Den Store Danske\nSchnauzer. De tre størrelser af racen, fra venstre mellem-, dværg- og riesenschnauzer. Racen blev i Tyskland oprindelig kaldt Rattlerpinscher 'rottepinscher', hvilket hentydede til hundens fortrinlige evner som rottefanger. Racenavnet schnauzer blev brugt første gang omkring 1915; det er afledt af det tyske ord for skæg (egl. overskæg), Schnauz, og sigter til racens karakteristiske skæg.\nSchnauzer er en hunderace opstået i Sydtyskland. Den er oprindelig en stald- og vagthund. Schnauzer opdeles i tre størrelser: dværg- (højde på 30-35 cm), mellem- (45-50 cm) og riesenschnauzer (60-70 cm). Dværg- og riesenschnauzer er udviklet fra mellemschnauzer. Fælles for de tre racer er en kompakt, muskuløs og nærmest kvadratisk kropsbygning. Den ru pels er meget tæt og hård og stiller krav om trimning; farverne er sort-hvid og sort; for dværgschnauzer tillige sort-sølv. Et karakteristisk træk er det ruhårede skæg og de buskede øjenbryn. Schnauzeren er i dag først og fremmest en familiehund; riesenschnauzer bruges dog også som tjenestehund.\nVil du citere denne artikel? Kopier denne tekst og indsæt den i din litteraturliste: Harding, Merete: schnauzer i Den Store Danske på lex.dk. Hentet fra https://denstoredanske.lex.dk/schnauzer\nNordmakedonien: opdateret af Mikkel Bravo for 1 minut siden\nNordmakedonien - nationalflag: opdateret af Mikkel Bravo for 15 minutter siden\neuchelaion: opdateret af Jørgen Nørby Jensen (lex.dk) for 19 minutter siden\nJane Russell: opdateret af Jørgen Nørby Jensen (lex.dk) for 29 minutter siden


ATL genopfrisker regler for "vinter-kørsel" - Transporttidende\nATL genopfrisker regler for "vinter-kørsel"\nMange ATL-medlemsvirksomheder kører formentligt snart ud til vinterførebekæmpelse, og derfor genopfrisker organisationen reglerne i forhold til køre- og hviletidsbestemmelserne.\nDet oplyser brancheorganisationen ATL.\nRigspolitiet udsendte d. 10. april 2007, en vejledning: "Forskrifter for brug af kontrolapparater" hvoraf det fremgår, at:\nHvis føreren i en arbejdsperiode udfører ”undtaget kørsel” før eller efter kørsel, der er omfattet af forordningen, skal kørslen registreres som ”andet arbejde”\nRigspolitiet opstiller også to eksempler:\nEn fører påbegynder med førerkort en arbejdsperiode med en kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, afbryder med et hvil på 5 timer og udfører derefter ”undtaget kørsel” (fx snerydning). Denne kørsel kan udføres uden eller med anvendelse af førerkort, og kørslen registreres som "andet arbejde".\nBemærk der skal holdes et lovligt dagligt hvil umiddelbart efter udførelsen af vinterførebekæmpelse, da hvilet jo blev brudt efter kun 5 timer.\nEn fører påbegynder arbejdsperioden med ”undtaget kørsel” og udfører derefter kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne. Denne kørsel kan påbegyndes straks efter ”undtaget kørslen” eller efter et kortere hvil, der ikke afbryder arbejdsperioden. Den forudgående ”undtaget kørsel” kan udføres uden eller med anvendelse af førerkort, og kørslen registreres som "andet arbejde".\nBemærk at den daglige "rådighedstid" regnes fra starten af vinterførebekæmpelsen, selvom det er "undtaget kørsel", og det får følgelig deraf indflydelse på hvornår der senest skal afholdes dagligt hvil.\nAnvender føreren ikke førerkortet ved forudgående ”undtaget kørsel”, skal denne kørsel registreres som ”andet arbejde” på førerkortet, når føreren påbegynder kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne.\nHvis føreren efter at have udført kørsel, der er omfattet af køre- og hviletidsbestemmelserne, i arbejdsperioden efterfølgende udfører ”undtaget kørsel” uden anvendelse af førerkort, skal vedkommende næste gang, førerkortet anvendes, indlæse og registrere ”undtaget kørslen” på førerkortet som ”andet arbejde”.\nAnvendes førerkort under ”undtaget kørsel”, skal kørslen altid registreres i kontrolapparatet som kørsel ”Out”, da kørslen ellers registreres som ”almindelig kørsel”, der vil blive medregnet i førerens samlede køretid i arbejdsperioden.\nSåfremt føreren anvender førerkort under ”undtaget kørsel” og registrerer kørslen som ”Out”, vil kørslen ikke efterfølgende skulle indlæses manuelt som ”andet arbejde”.\nHvis der anvendes diagramark, er proceduren reelt den samme. Her skal "undtaget kørsel" registreres bag på diagramarket. Registreringen skal foretages manuelt af føreren, fx med kuglepen, og den skal være let læselig og ske uden, at diagramarket tilsmudses.


Vestergade 13 - 6800 Varde - Detailhandel/butik til salg på 961 kvm2 - Se mere info på Ejendomstorvet.dk\nVestergade 13, 6800 Varde\nAfkast 9,55 %\nFuldt udlejet investeringsejendom med meget central placering på gågaden i Varde.\nFuldt udlejet og afskrivningsberettiget investeringsejendom på i alt 961 m²,\nEjendommen er attraktivt beliggende i Varde - midt på Vestergade (gågade) - med et godt miks af veldrevne butikker omkring sig, kun et stenkast fra torvet og med stor offentlig parkeringsplads lige rundt hjørnet.\nEjendommen ligger på en relativ stor grund på 999 m², med gode parkeringsforhold for ejendommens brugere samt god plads til vareind- og udlevering i baggården. Adgang til gårdarealet sker via Grydergade.\nI dag indeholder ejendommen et stort butikslejemål, som siden 1. juli 2006 har været udlejet til Sportsmaster-kæden. Tidligere har ejendommen i mange år været udlejet til butikskæden Inspiration.\nIndretningen består i stueplan af et stort forretningslokale ud mod gågaden og en lagerdel placeret bagerst - ud mod den private parkeringsplads. Ejendommens tagetage er indrettet med dels butikslokale, med bred trappe til stueplan, samt afdeling med kontor og personalefaciliteter.\nEjendommens beliggenhed og indretning appellerer til et bredt udvalg af forretningskoncepter - og indretningen åbner desuden mulighed for eventuelt at opdele ejendommen i mindre enheder.\nVarde er en gammel købstad og byder på hyggelig stemning i den ældre bymidte, der bl.a. karakteriseres ved smalle snoede forretningsgader, brostensbelagte stræder og skiftende bygningsproportioner. Her findes et driftigt handelsmiljø og et væld af aktiviteter og fritidstilbud for byens borgere og besøgende gæster. Byen er 'hovedstad' i den geografisk store Varde Kommune, som samtidig er en af Danmarks mest velbesøgte turistkommuner med ca. 3 millioner turistovernatninger hvert år.


Kontakt os - Sandmaster Danmark\nKontakt os her, for at bestille en sandrensning eller et tilbud på Sandmasters øvrige ydelser.\nVi renser alle typer af faldunderlag. Herunder faldsand, faldgrus, gummibelægninger, beton og flisebelægninger samt kunstgræs.\nNår vi har modtaget din henvendelse, vil du hurtigst muligt blive kontaktet af en fra vores udekørende konsulentteam med henblik på et orienterende møde om vores ydelser, en opmåling eller et tilbud.\nVi løser opgaver i hele Danmark. Også på ikke brofaste øer. Vores primære kunder er institutioner, skoler, kommuner, boligselskaber, større og mindre idrætsanlæg samt sportspladser.\nVagn O. Hansen, Direktør\nFax: +45 46 15 59 13\nClaus Skouby Hansen, ansvarlig for salg\nTelefon: +45 60 93 92 82\nSe også Sandmaster international\nVi foretrækker et personligt møde, hvor vi kommer ud og besøger jer. Vores udekørende team kan hurtigt finde plads i kalenderen.\nDet kan være en udfordring under Coronatiderne at mødes personligt , hvorfor vi er åbne for onlinemøder.\nHar du brug for mere inspiration inden du kontakter os, så se eventuelt vores brochure om sandrens her