Planlægningsguide. Vådløberpumper (generelt) - PDF\nPlanlægningsguide. Vådløberpumper (generelt)\nDownload "Planlægningsguide. Vådløberpumper (generelt)"\n1 2 Pumpevalg: Generelle henvisninger Cirkulationspumper bør grundlæggende altid være specificeret således, at det indstillede udgangspunkt ligger i området med den bedste virkningsgrad på karakteristikken til det maks. motoromdrejningstal (optimal kapacitet), eller så tæt på dette område som muligt. Såfremt det indstillede driftspunkt ligger mellem to pumpekarakteristikker, skal man altid vælge den mindste pumpe. Den resulterende kapacitetsreduktion har i varmesystemet ingen nævneværdig effekt på den faktiske varmeydelse. Ved køle-/klima-systemer skal denne ydelsesreduktion tages med i betragtning. Maks. Maks. A Udgangspunkt Maks. B Min. Bedste flow Flow Pumpekurve Pumpevalg Pumpevalg: Brugsvandscirkulationssystemer ƒƒtil korrekt dimensionering af brugsvandscirkulationspumpen skal rørledningssystemet udføres i henhold til DIN 1988 samt i overensstemmelse med DVGW- arbejdsbladene W 551 til W 553. ƒƒflowet bør baseres på angivelserne i standarden og i DVGW-retningslinjen. ƒƒsåfremt det hydrauliske udgangspunkt befinder sig mellem to karakteristikker, skal den næststørste cirkulationspumpe eller det næststørste hastighedstrin vælges i henhold til DVGW-arbejdsbladet W 553. ƒƒbrugsvandshoved- og cirkulationsrørenes varmetab bør begrænses til et mindstemål ved hjælp af en fagligt korrekt isolering. Da de fleste brugsvandscirkulationssystemer tillader periodiske stop på cirkulationspumpen (altid om natten), bør en timer til automatisk On/Off-styring altid indgå som en del af standardudstyret. Den tyske EnEV (svarende til det danske "Småhusreglementet") foreskriver en periodisk til-/frakobling. Sørg for at fjerne legionella i kedlen og varmestyringen, og tag hensyn til dette ved programmeringen. Maksimal brugsvandstemperatur Grundet hårdhedspartiklerne i vand bør brugsvandscirkulationssystemer ikke anvendes ved temperaturer på mere end 65 C. Denne temperaturgrænse er sat for at undgå kalkaflejringer. Cirkulationsrør Wilo anbefaler altid at montere en kontraventil for at forhindre fejlcirkulation, når pumpen er slukket. Brug af støbejernsmaterialer i brugsvandsanvendelser Materialet GG (EN-GJL 200/EN-GJL 250) er egnet til brug i drikkevandsanvendelser, hvis kravene i DIN er overholdt. Hastighedsændring Erfaring viser, at hastighedsstyringen ved cirkulationspumper i drikkevandscirkulationssystemer kun anvendes til grundlæggende indstilling af ydelsen. Automatisk hastighedsstyring er ikke nødvendig. Der bør dog monteres en timer til On-/Off-styring på hver installation. Motorværn Pumper sikret mod blokeringsstrøm og pumper med internt værn mod uacceptabelt høje viklingstemperaturer kræver ikke motorværn. Alle andre pumper har et integreret fuldt motorværn inkl. udløserelektronik eller et fuldt motorværn (WSK) til brug sammen med en ekstern udløserenhed.\n2 3 Delt pumpeydelse Generelle henvisninger vedr. dobbeltpumper ƒ To pumpestiksæt i et fælles hus, delt med en omskifterventil ƒ Specifikke designede fordele såsom tilsvarende enkeltpumpeserie ƒ Udskiftning af en enkeltpumpe med samme ydelse takket være identiske installationsdimensioner ƒ Bredt anvendelsesområde takket være standard 3-trins-omskiftning Delt pumpeydelse Deling af den maksimale planlagte ydelse på en dobbeltpumpeparalleldrift giver - særligt indenfor varmeområdet - markant forbedret tilpasning til delbelastningsbetingelser og resulterer i optimal økonomisk ydelse. Drift af kun én pumpe er tilstrækkelig til dækning af delbelastningspumpeydelsen ved sæsongennemsnittet, altså i over 85 % af varmesæsonen. Til det lejlighedsvise nødvendige behov for fuldlast er den anden pumpe til rådighed for paralleldrift. Fordelene ved at dele driften mellem to pumper er: ƒ Reducering af driftsomkostningerne på mellem 50 og 70 % ƒ Større pålidelighed takket være en altid tilstedeværende reservepumpe De individuelle pumpekurver for dobbeltpumper vist i de relevante kapitler angiver de hydrauliske ydelsesværdier for enkelt- og paralleldrift. Driftstyper for dobbeltpumper Dobbeltpumper er egnet til to markant forskellige driftstyper: ƒ Hoved-/reservedrift ƒ Paralleldrift Hoved /reservedrift (RESERVE) Begge pumper i drift Den dimensionerede pumpeydelse dækkes af begge pumper i paralleldrift. Én pumpe kan standses i perioder med delbelastning. Paralleldrift (ADDITION) Pumpe I eller pumpe II i drift Hovedpumpen dækker den planlagte pumpeydelse i enkeltpumpedrift, mens den anden pumpe holdes i reserve til tids- eller fejlrelateret pumpeskift. Gennemstrømningshastigheder i rørledninger og pumpe Gennemstrømningshastigheden for pumpemediet i rørsystemet bestemmes af rørenes tværsnit. De nedenfor listede værdier bør ikke overskrides: Nom. tilslutningsdiametre DN [Ø mm] Gennemstrømningshastighed v [m/s] I bygningsinstallationer Indtil Rp 1¼ eller DN 32 Indtil 1,2 DN 40 og DN 50 Indtil 1,5 DN 65 og DN 80 Indtil 1,8 DN 100 og større Indtil 2,0 I fjernvarmerør 2,5 til maks. 3,5 Volumenstrømmen [m/s] i pumpen bliver i alle pumpekarakteristikker for Wilo-pumper vist i relation til flowydelsen.\n3 4 Viskose medier Alle pumpekarakteristikker indeholdt i dette katalog gælder for transport af vand (kinematisk viskositet = 1 mm 2 /s). Ved pumpning af væsker med forskellig tæthed og/eller viskositet (f.eks. vand/glykol blandinger) ændres pumpens og rørsystemets hydrauliske værdier! Der kan rekvireres dokumenter vedr. beregning af korrektionsværdierne for pumpevalget hos Wilo. Korrektionsværdier for rørsystemet (forøget tryktab, varmepecifik reduceret ydelse) kan ikke oplyses af pumpeproducenten. Disse skal beregnes af planlæggeren sammen med additiv hhv. fittingsproducenterne. Minimum tilgangstryk for at hindre kavitation For at hindre kavitation (dannelse af bobler inden i pumpen), skal der i pumpesugestudsen opretholdes et tilstrækkeligt højt tryk (tilløbshøjde) i relation til damptrykket på den transporterede væske. Den minimale tilløbshøjde vises i de respektive tabeller for alle vådløberpumper. Denne vejledende værdi gælder for varmeanlæg med fremløbstemperatur op til 110 C/130 C og opstillingssted op til 300 m over havets overflade. For større højder: 0,1 m pr. 100 ekstra meter. Disse værdier skal øges respektivt ved håndtering af væsker med højere temperaturer eller lavere tæthed, højere modstand på pumpens sugestuds og i regioner med lavere atmosfærisk tryk. Bemærkninger vedrørende installation og drift Installation Installation i en bygning Vådløberpumper skal installeres i et tørt, gennemventileret og frostsikkert rum. Installation uden for en bygning (udendørs installation) Vådløberpumper fra følgende serier er egnede til udendørs installation: ƒƒstratos/-d ƒƒtop-stg/-stgd Følgende betingelser skal overholdes: ƒƒinstallér pumpen i en skakt (f.eks. lysskakt, ringsskakt) med afdækning eller i et skab/hus som vejrbeskyttelse ƒƒundgå direkte solstråling på pumpen ƒƒpumpen skal beskyttes således, at kondensatudløbsnoterne ikke bliver tilsmudsede ƒƒbeskyt pumpen mod regn. Dryppende vand fra oven er tilladt, hvis den elektriske tilslutning er foretaget iht. monterings- og driftsvejledningen og klemmeboksen er blevet lukket korrekt ƒƒved over-/underskridelse af den tilladte omgivelsestemperatur skal der sørges for tilstrækkelig ventilation/ opvarmning ƒƒtilladt omgivelsestemperatur ved udendørs installation: Stratos /-D -10 C til +40 C TOP-STG/-STGD: -20 C til +40 C Kondensvand Alle pumper, der kan anvendes seriemæssigt indtil -10 C/- 20 C til koldtvandsdrift er immune over for kondensvand. De grå støbejernspumpehuse i serierne ƒƒstratos/stratos D ƒƒtop-stg/-stgd med en speciel belægning (KTL: katodisk kataforeselakering). Fordelene ved denne behandling er: ƒƒoptimal korrosionsbeskyttelse i tilfælde af kondensdannelse på pumpehuset i koldtvandsinstallationer ƒƒmeget høj ridse- og stødsikkerhed Afbrudt drift Serierne ƒƒstratos/stratos D/Stratos Z/Stratos ZD ƒƒyonos MAXO, Yonos MAXO-D ƒƒstratos PICO/ECO ƒƒyonos PICO ƒƒtop-stg/-stgd ƒƒtop-z kan også anvendes ved afbrudt drift. Driftstryk Det maksimale systemtryk (driftstryk) og flangeudførelserne for pumperne er angivet i de relevante tabeller. Alle flanger på vådløberpumper (undtagen Stratos, Stratos-Z, Stratos-D og Stratos-ZD) har trykmåletilslutninger R 1 / 8.\n4 5 Tilslutninger Pumper med gevind Pumper med gevind er udstyret med tilslutningsgevind iht. DIN EN ISO 228 del 1. Pakninger er inkluderet i leveringen. Unioner med rørgevind iht. DIN EN skal bestilles separat. DIN EN (tætnende rørgevind i gevindet) ƒ Indvendigt rørgevind Rp 1½ ƒ Udvendigt rørgevind R 1½ DIN EN ISO 228/1 (tætnende rørgevind med flad tætning på forsiden) ƒ Indvendigt rørgevind G 1½ ƒ Udvendigt rørgevind G 1½ Flangepumper Pumpeflangerne er udfærdiget iht. DIN 2531 eller DIN 2533 og iht. DIN EN Detaljeret information på de respektive datablade for de enkelte serier. Kombi-flangepumper Flangepumper med kombiflanger kan monteres med modflanger PN 6 og PN 16 iht. DIN eller DIN EN op til og inklusive DN 65. Montering af kombi- til kombi-flanger er ikke tilladt. Til flangetilslutningen skal anvendes bolte i trækstyrke 4.6 eller højere. De medfølgende stålskiver skal monteres mellem bolt-/møtrik-hovedet og kombiflangen. Anbefalede boltlængder: Flangetilslutning Gevind Tilspæn- Min.. boltlængde dingsmo- ment DN 32/ DN 40 DN 50/ DN 65 PN 6 M12 40 Nm 55 mm 60 mm PN 10 M16 95 Nm 60 mm 65 mm Motor ƒ Vådløbermotorer med kapslingsklasse IP X2D: Yonos PICO IP X4D: Stratos PICO, Stratos, Yonos MAXO, TOP-program IP 44: Star/Stratos ECO IP 42: Øvrigt pumpeprogram ƒ Isoleringsklasse F/H ƒ Afgivet interferens EN ƒ Interferensimmunitet EN Elektrisk tilslutning ƒ Alle Wilo pumper er beregnet til spændingen 230 V eller 400 V (tolerance ±10 %) iht. DIN IEC ƒ Ved anvendelse af pumperne i anlæg med væsketemperaturer over 90 C, skal der anvendes et tilsvarende varmebestandigt tilslutningsrør. FI-relæ Wilo-pumperne kan uden begrænsning også anvendes i eksisterende installationer med eller uden fejlstrømsrelæ. Bemærk: Til højeffektive pumper med vekselstrømstilslutning (Yonos PICO, Stratos PICO, Stratos PICO-Z, Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO, Yonos MAXO-D) er driften på fejlstrømsrelæer iht. DIN EN tilladt uden funktionspåvirkning af fejlstrømsrelæet (DIN VDE 0160). Til energisparepumper med trefasetilslutning (serie IP-E/DP-E, IL-E/DL-E) skal FI-relæet være udført selektivt alle strøm sensitiv (udløsestrøm 300 ma). Egnede FI-relæer kan kendes på: [ [ Ì [ Elektronisk ydelsesstyring Varmekredspumper hører, grundet deres høje årlige driftsvarighed, blandt de største strømforbrugende enheder i bygninger. Automatisk pumpeydelsesstyring hjælper til drastisk at mindske strømforbruget for varmekredspumper. Det er muligt at opnå en besparelse på op til 50 %. Med højeffektive pumper kan der i sammenligning med standardpumper endda opnås besparelser på strømforbruget på helt op til 80 %. Ved hjælp af en automatisk pumpeydelsesstyring kan alle driftsbetingelser optimeres, særligt delbelastningsområdet, som er typisk for varmeanlæg. En anden væsentlig effekt som følge af hindringen af pumpetryksforøgelsen er at der undgås kavitationsstøj i termostatventilerne.\n5 6 Standarder/direktiver ƒƒce-mærke (alle Wilo-pumper, som markedsføres inden for EU) ƒƒcertificering i henhold til: DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO Pumpekurver Pumpekurverne gælder for vand +20 C og kinetisk viskositet = 1 mm 2 /sek. I forbindelse med pumpekurverne er der taget højde for Europa spændingerne 230 V hhv. 400 V. Pumpestyring/-regulering De elektriske driftsbetingelser i henhold til VDE 0160 skal overholdes, når man anvender Wilo-pumper med styreenheder eller modultilbehør. Når man driver våd- og tørløberpumper med frekvensomformere, som ikke er leveret af Wilo, skal der anvendes udgangsfiltre til lyddæmpning på motoren og for at undgå skadelige spændingsspidsbelastninger, og følgende grænseværdier skal overholdes: ƒƒvådløberpumper med P 2 2,2 kw og tørløberpumper med P 2 1,1 kw Spændingsforøgelseshastighed du/dt < 500 V/µs Spændingsspidser û < 650 V Ved vådløbermotorer anbefales til støjdæmpning et sinusfilter (LC filter) i stedet for du/dt filter (RC filter). ƒƒtørløberpumper med P 2 > 1,1 kw Spændingsforøgelseshastighed du/dt < 500 V/µs Spændingsspidsbelastning û < 850 V Installationer med lange rørlængder (l > 10 m) mellem omformer og motor kan føre til forøgelser af du/dt- og û-niveauet (i tilfælde af resonans). Det samme gælder for drift med mere end 4 enheder på en spændingsforsyning. Dimensioneringen af udgangsfiltret skal foretages af producenten af frekvensomformeren eller gennem filterleverandøren. Hvis der via frekvensomformeren forårsages tab i motoren, bør pumperne styres med maks. 95 % af deres nominelle omdrejningstal. Hvis vådløberpumper i serierne TOP-STG/-STGD samt TOP-Z styres med en frekvensomformer, må følgende grænseværdier ved pumpernes terminalstik ikke underskrides: U min = 150 V f min = 30 Hz Minimumflow Pumper med stor ydelse har brug for et minimumflow for at sikre problemfri drift. Drift i modsat retning af den lukkede ventil, flow Q = 0 m 3 /h, kan være årsag til overophedninger inde i pumpen. ƒ ƒgrænsebetingelserne for pumpedrift ved Q = 0 m 3 /h: til P 2 = 1 kw er ingen årsag til bekymring, når medietemperaturen er 10 K lavere end den maks. tilladte medietemperatur ƒƒfra P 2 > 1 kw permanent drift er det nødvendigt med et minimumsflow på m Q = 10 % Q nom. I grænseområderne er det nødvendigt med forespørgsel. Motorværn Valget af det rigtige motorværn er også afgørende for en cirkulationspumpes levetid og driftssikkerhed. Det er ikke længere berettiget at anvende motorværn ved flerhastighedsmotorer, da de har forskellig mærkestrøm på de forskellige trin. Dermed kræver de forskellige sikringer. Alle cirkulationspumper er enten ƒƒblokeringsstrømsikre ƒƒudstyret med intern sikring mod uacceptabelt høje viklingstemperaturer ƒ ƒudstyret med fuldt motorværn vha. termosikringskontakter (WSK) og separat ekstern udløserenhed ƒƒudstyret med fuldt motorværn vha. integreret udløsningsmekanik Nøjagtigt udstyr, se tabellen Motordata. Det et ikke nødvendigt med et ekstra motorværn, bortset fra, hvis det kræves af det lokale energiforsyningsselskab.\n6 7 Lydtryksniveau [db] Vådløberpumper er støjsvage pga. deres konstruktion. Deres støjværdier med måleflade-lydtryksniveau Lp (A) [db] afhænger af motoreffekten. Disse værdier er blevet målt under normale driftsbetingelser Watt Nominel motorydelse Lp (A) [db], 2-pol. standardpumper (maks /min.) og serien Stratos Varmeisolering ved varmeanvendelser Alle enkeltpumperne Wilo-Stratos/Stratos-Z, Wilo-TOP-Z samt Stratos PICO/ECO er som standard udstyret med isoleringskapper for at forhindre varmetab på pumpehuset. Materiale: EPP, polypropylenskum Varmeledende egenskab: 0,04 W/m K iht. DIN 2612 Brændevne: Klasse B2 iht. DIN 4102; FMVSS 302 Ved isolering af pumpen på opstillingsstedet skal man passe på kun at dække pumpen op til topkanten af pumpehuset (motoren må ikke dækkes ind). Isolering ved klima/kølesystemer Hvis pumper fra serierne ƒ Stratos, Stratos D, Stratos Z anvendes i klima/kølesystemer, må en diffusionstæt isolering ikke dække drænlabyrinten mellem pumpehus og motor. Kun på denne måde kan det kondensvand, der måtte dannes i motoren, frit løbe gennem drænåbningerne i motorhuset. Kvalitets- og sikkerhedsmærkninger Til pumpetyperne: ƒ Yonos PICO ƒ Stratos PICO ƒ Stratos ECO ƒ Star-Z NOVA, Star-Z 20/1, -Z 25/6\n7 8 Dokument vedr. overensstemmelse Kan fås på forespørgsel mod tillæg til alle vådløbercirkulationspumper i serierne ƒƒstratos, Stratos D, Stratos Z, Stratos ZD ƒƒtop-stg/-stgd ƒƒtop-z ƒƒdokument vedr. overensstemmelse 2.1 Indhold: Certificering af, at produktet opfylder ordren, uden detaljer fra testresultaterne. ƒ ƒdokument vedr. overensstemmelse 2.2 Indhold: Certificering af, at produktet opfylder ordren, med detaljer fra serietestresultaterne. ƒƒgodkendelsescertifikat 3.1 Indhold: Certificering af, at det leverede produkt opfylder ordren, med detaljer fra testresultaterne, der er foretaget for produktet. Den ønskede testprocedure og omfanget af samme skal specificeres senest ved ordreafgivelse. Specialudførelser Pumper til andre spændinger eller frekvens på forespørgsel (mod tillæg). Andre materialer og udførelser (RG, PN 16) af pumper er listet i pumpetabellerne. Vådløber cirkulationspumpen Ved denne type kører alle spalterørsmotorens roterende komponenter i den pumpede væske. Akseltætning ved en pakdåse eller en mekanisk akseltætning, der kræves til konventionelle pumper, er unødvendige. Den pumpede væske smører akseltætningen og køler komponenterne i den elektriske motor. Pumpemotorens elektriske sektion (stator med vikling) er adskilt fra det såkaldte vådrum ved hjælp af en indkapslet motor (Wilo-TOP serien) eller et hylster forseglet med O-ringe. Vikling Rotor Pumpehjul Hydrauliktætning Lejer Spacer can Pumpet væske Tilladte installationspositioner Tilladt uden indskrænkning Alle standard og brugsvandscirkulationspumper, 1 eller 3 hastighedstrin Ikke-tilladte installationspositioner\n8 9 El-tilslutning af en enfasestrømpumpe 1~230 V til trefasenet 3~400 V L N PE L3 L2 L1 U = 230 volt N PE Mellem faserne (L1, L2, L3) er U = 400 volt 3~400 V Mellem en vilkårlig fase (L1, L2 eller L3) og den neutrale leder N er spændingen U = 230 V. Hvis der ikke findes en neutral leder N, skal der trækkes en ny ledning med neutral leder. I særlige tilfælde, hvor der ikke kan realiseres en neutral leder, tilbyder vi en Wilo-transformer til tilslutning af en 230 volt 1~ højeffektiv pumpe ved et eksisterende 400 volt 3~ tilslutningskabel. Mellem N (nulleder) og en vilkårlig fase (enten L1 eller L2 eller L3) er U = 230 volt.\n9 10 Typeskiltkode Wilo-TOP-serie Spænding frekvens Isoleringsklasse Kapslingsklasse IP PN = nominelt tryk for pumpen Maks. pumpemedie temperatur T maks. 3~400/230 V 50 Hz IPX4D P1 I (A) (W) 400V 230V 380 0,78 1, ,48 0, ,35 0,61 Tmaks. 130 C Maks. strøm Maks. effektforbrug Serie/pumpetype Art.-nr./ Produktionsdato Type TOP-S30/10 art.-nr / 11w26 Fortløbende nummerering Uge År Typeskiltkode Wilo-Stratos ECO..., Wilo-Star... Spænding Frekvens Effektforbrug Maks. strøm l Tryktrin PN Maks. medietemperatur Tmaks. Kapslingsklasse IP Serie/pumpetype Art.-nr./produktionsdato 11w01 Uge År 1 ~ 230 V 50 Hz 5,8-59 W Imax 0,46 A PN 10 TF 110 IP 44 Stratos ECO 25/1-5 Art.-nr /11w01 WILO SE Nortkirchenstr Dortmund Tyskland Typeskiltkoder for Wilo-Stratos-serien... Serie/pumpetype Art.-nr./produktionsdato Spænding/frekvens Effektforbrug/strømforbrug TF = maks. medietemperatur Kapslingsklasse IP PN = pumpens nom. tryk SW = softwareversion EEI = energieffektivitetsindeks Circulating Pump Typ: Stratos 30/1-12 Art.-Nr.: /14w44 1~230V 50/60Hz P 1 : W I: 0,22-1,37 A TF 110 IPX4D PN 10 SW 5.01 EEI 0,20-Part2 S/N Made by WILO in Germany WILO SE Nortkirchenstr Dortmund Germany Fortløbende nummerering Typeskiltkoder for Wilo-Star-Z NOVA-serien 1 = Serie/pumpetype 2 = Art.-nr./produktionsdato 3 = Spænding, effektforbrug, pumpens nominelle tryk, mediets maks. temperatur 4 = Frekvens, maks. strømforbrug, kapslingsklasse IP Star-Z NOVA Art.-No / ~ 230 V 50 Hz... 4,5 W... I max 0,05 A... PN 10 IP TF 95 4 Made by WILO in Ireland WILO SE Nortkirchenstr Dortmund Germany Typeskiltkoder for Wilo-Stratos PICO-serien... 1 = Art.-nr./produktionsdato, serie/pumpetype 2 = Spænding, effektforbrug, pumpens nominelle tryk, mediets maks. temperatur 3 = Frekvens, maks. strømforbrug, kapslingsklasse IP w06 / XXX 9999 Stratos PICO 25/1-4 1 ~ 230V 50Hz W Imax 0,19A PN10 IP44 TF110 Made by WILO in France WILO SE Nortkirchenstraße Dortmund Germany 4\n10 11 Wilo Stratos med Q-Limit-funktion Wilo har nu optimeret Wilo-Stratos til varmtvandssystemer, klimaanlæg og lukkede kølekredsløb endnu mere. Som ekstra ydelse har den nu en behovstilpasset anlægsforsyning med den systemeffektive driftstype "Q-Limit" og scorer derudover point med et nyt, forbedret energieffektivitetsindeks (for enkeltpumper) på mindre end eller lig med 0,20: Dette er ikke kun bedre end den værdi, der foreskrives i Ecodesigndirektivet for 2015, men svarer nu også til ErP-benchmark. Med den nye software til den højeffektive pumpe Wilo-Stratos kan den nye driftstype "Q-Limit" kombineres med alle reguleringstyper (Δp-v, Δp-c, Δp-T, styring), og muliggør en behagelig begrænsning af volumenstrømmen til en valgt værdi (mellem procent af den pågældende pumpes maks. gennemstrømningsmængde), hvis der er brug for det. Hvis denne udvalgte værdi nås, regulerer pumpen begrænsningen langs pumpekurven - men går aldrig udover denne. Takket være den nye funktion sparer Stratos ikke kun ekstra energi, den reducerer også samtidig støj fra anlæggene. Anvendelsesområde Wilo-Stratos pumpeserien består af højeffektive pumper, som anvendes i cirkulationssystemer til varme-, udluftnings- og klimaanlæg til kommercielt bolig- og erhvervsbyggeri: ƒ Store boligkomplekser ƒ Lejlighedskomplekser ƒ Andre boligtyper ƒ Hospitaler ƒ Skoler ƒ Kontorbygninger ƒ Boligområder Temperaturområde Medietemperaturområde fra -10 C til +110 C uden begrænsning ved omgivelsestemperatur fra -10 C til maks. +40 C. Varmeanvendelse I næsten alle cirkulationssystemer sikrer regulerede vådløberpumper ved korrekt dimensionering til enhver tid tilstrækkelig varmeforsyning og væsentligt reducerede energiomkostninger og hindrer på samme tid kavitationsstøj. På grund af dens korrosionsbestandige pumpehus af rød bronze egner Wilo-Stratos-Z sig især til systemer, hvor der er mulighed for indtrængning af ilt, såsom f.eks. gulvvarme med varmeflader udført i plastikrør. Isoleringskapper til varme For at hindre varmetab fra pumpehuset er Wilo-Stratos/-Stratos-Z enkeltpumper som standard udstyret med en isoleringskappe. Det anvendte PP-materiale, opskummet polypropylen, har følgende egenskaber: ƒ Miljøvenlighed: Let at genbruge ƒ Varmebestandighed: op til 120 C ƒ Varmeledetal: 0,04 W/mK iht. DIN ƒ Brandrisiko: Klasse B2 i henhold til DIN 4102 (normalt brændbar) I Tyskland kan normalt brændbare materialer, iht. brandsikringsregulativerne, anvendes i kedelrum, så længe at der er en minimumsafstand på 20 cm fra brænderen. Anvendelse klima/køling Wilo-Stratos pumper er ikke underlagt de sædvanlige begrænsninger på konventionelle hastighedsstyrede pumper i forholdet væsketemperatur/omgivelsestemperatur. Kondens bliver dannet på kolde flader, hvis væsketemperaturen er lavere end omgivelsestemperaturen. Wilo-Stratos pumper kan også anvendes i disse tilfælde. De er designet på en sådan måde, at man hindrer skade fra kondensvand på de elektriske dele\n11 12 Isolering ved klima/køling Isoleres pumpehuset diffusionstæt på opstillingsstedet, må isoleringen ikke dække drænlabyrinten mellem pumpehus og motor Kun på denne måde kan det kondensvand, der måtte dannes i motoren, frit løbe gennem drænåbningerne i motorhuset. 1Drænlabyrint til kondensvand 1 Tæringssikker pumpeudførelse Tæringssikre udførelser er nødvendige til f.eks. strålekøling og varmeloftpaneler. Pumpehuset er behandlet til en sådan anvendelse. Alternativt kan Wilo-Stratos-Z anvendes som den ultimative udførelse med et tæringssikkert pumpehus af rød bronze. Anvendelse drikkevandscirkulation (Wilo Stratos Z/Stratos ZD) Pumper, som anvendes i drikkevandscirkulationssystemer, er underlagt specifikke krav, som alle opfyldes af Wilo-Stratos-Z/Stratos-ZD-serierne: ƒƒpumpemedier er drikkevand og vand til fødevarer iht. TrinkwV Pumpens konstruktion tager højde for tilkalkning således, at den tillader en samlet kalkhårdhed på 20 dh ved en maks. pumpemedietemperatur på +80 C. ƒ ƒalle plastikdele, der kommer i kontakt med det transporterede medie, overholder KTW-anbefalingerne. ƒƒdifferenstryktyperne Δp c og Δp v tillader automatisk justering af pumpeydelsen i flowvariable drikkevandscirkulationssystemer med termostatisk regulerende afspærringsventiler. ƒƒreguleringsdriften tillader optimal manuel justering af pumpeydelsen til cirkulationssystemer med konstant flow. Dette kan f.eks. foretages vha. Wilo-IR-monitor/ IR-stick. Kriteriet for dette er temperaturen på drikkevandet i cirkulationsrøret, der ved tilløb i drikkevandstanken må være maks. 5 K under tanktemperaturen. ECM-teknologi ECM-teknologien danner grundlag for Wilo-Stratos' enestående effektivitet. EC står for "electronically commutated" motor (elektronisk strømvending). Basis er en synkronmotor med en permanentmagnetrotor. Strømmen fra den roterende stator genereres ved elektronisk strømvending, hvilket vil sige, at statorviklingerne er specifikt aktiveret til den nødvendige vekselvirkning mellem de elektriske og magnetiske poler. Vådrumsindkapsling Vådløberpumpemotorens rotor kører i pumpemediet. Pumpemediet smører lejerne og køler motoren. Den strømførende stator er adskilt fra pumpemediet med et hylster, den såkaldte vådrumsindkapsling. Denne vådrumsindkapsling har direkte indflydelse på virkningsgraden ƒƒgrundet størrelsen af den nødvendige afstand mellem stator og rotor ƒƒgrundet den magnetiske modstand i det valgte hylstermateriale. I den sammenhæng kommer forbedringen af virkningsgraden i Wilo-Stratos fra: ƒƒreduktion af afstanden og ƒƒanvendelsen af nyt hylstermateriale med lavere tab i den magnetiske strøm mellem stator og rotor. Hydraulikoptimering Optimerede hydrauliske betingelser skyldes et 3D-spiralhus og 3D-pumpehjul og en glat overflade i pumpehuset (katodisk elektroforetisk lakering). Tætningen på indsugningsiden mellem pumpehjul og -hus forbedrer virkningsgraden. Aksialtab reduceres af paklæben på forsiden af pumpehjulet. Glat indvendig overflade 3D pumpehjul Læbepakning Tætning på sugesiden 3D spiralhus Automatisk ydelsesregulering Pumpevolumenstrømmen i en cirkulationspumpe afhænger af varme-/køleydelsesbehovet i anlægget. Dette behov kan variere alt efter ƒƒklimatiske forandringer ƒƒbrugernes behov\n12 13 ƒ ekstern varmepåvirkning ƒ påvirkning fra hydrauliske styreenheder osv. Cirkulationspumpen, der er dimensioneret til maksimal belastningstilstand, tilpasses anlæggets aktuelle driftstilstand ved hjælp af en konstant sammenligning af den nominelle og den faktiske værdi. Ved hjælp af denne automatiske regulering tilpasses pumpeydelsen og dermed også strømforbruget konstant til det faktiske behov. Summen af alle her beskrevne forhold gør Wilo-Stratos højeffektivitetspumper i stand til at spare helt op til 80 % på strømforbruget i sammenligning med almindelige standardpumper. Automatisk udluftning Rotorrummet udluftes automatisk via filter- og volumenstrømskanalsystemet. Efterhånden som det pumpede medie flyder ind i rotorrummet forhindrer filtre i aksel og lejeplade indtrængningen af selv de mindste slidpartikler. Tætningen mellem pumpehjul og lejeplade forhindrer snavs fra at samle sig ved A-lejet på motorsiden. Pumpehjul Pakning Lejeplade A-leje I den forbindelse har man følgende fordele: ƒ Den automatiske udluftning af rotorrummet accelereres og reducerer dermed tørløbstider og udluftningsstøjen. ƒ Sliddet på radialljerne eller spalterøret forringes som følge af udfiltreringen. Motorværn Det som standard integrerede motorværn beskytter sikkert pumpen, i alle indstillinger, mod overophedning, overstrøm og rotorblokering. Dette har følgende fordel: ƒ Det er ikke nødvendigt med eksternt motorværn. Overhold tilslutningshenvisningerne fra de lokale energiforsyningsselskaber. Hvis der f.eks. findes en motorværnskontakt i el-installationen under udskiftning, og der ikke kan slås bro over den, skal den indstilles på den maks. strøm som angivet på typeskiltet. Manuelt betjeningsniveau Betjeningsknap Wilo-Stratos betjenes med den efterprøvede rød knap-teknologi (enkeltknap-betjening). De vigtige basisfunktioner kan hermed indstilles nemt og sikkert direkte på pumpen. Positionsuafhængigt display Pumpedisplayet viser hele tiden vigtige informationer under pumpedriften med dets positionsuafhængige visning. Udvidelsen af det manuelle betjeningsniveau giver mulighed for trådløs kommunikation med betjenings- og serviceenheden Wilo IR-monitor for særlige anvendelsesområder. Fig.: Alle symboler kan læses i henholdsvis lodret og vandret indstilling\n13 14 Reguleringstyper H Reguleringstype p-c I reguleringstype p c holder det elektroniske kredsløb differenstrykket fra pumpen konstant ved driftspunktsværdien Hs over det tilladte flowområde. H H max Hs H max Hs 1 /2 Hs H min Fig.:Reguleringstype p v Q H min Fig.:Reguleringstype p-c Reguleringstype p v I reguleringstypen p v ændrer elektronikken den nominelle værdi for differenstrykket, som pumpen skal overholde, lineært mellem Hs og ½ Hs. Den nominelle værdi for differenstryk H ændrer sig sammen med flowet Q. Q Reguleringstype p T Ved reguleringstypen p T (kan programmeres med IRmonitor, IR-stik, Modbus, BACnet, CAN eller LON) ændrer elektronikken den nominelle differenstrykværdi, som pumpen skal overholde, afhængigt af den målte medietemperatur. Denne temperaturafhængige differenstryk-reguleringstype kan anvendes i konstantvolumen-systemer (f.eks. et-strengs rørsystemer) samt variabel-volumenstrømsystemer med glidende fremløbstemperatur. Omvendt kan reguleringstypen p T understøtte kondensationsteknik, forudsat at pumpen installeres i returløbet på systemet. H s H s H s max Hs var. H s min T min T max T med Fig.:Reguleringstype p T Q min Q max Q Driftstyper Automatisk reduceret funktion (ikke Yonos PICO) Fødetemperatur [ C] Strømforbrug Strømforbrug [%] Den patenterede reducerede proces ved fuzzy control giver yderligere optimering af strømbehovet for pumpen ved lavbelastningsbetingelser i varmesystemet. I perioder med ikke-nødvendig opvarmningsydelse (når opvarmningsvandet når en specifik lavere temperatur (f.eks. reduktion af fremløbstemperatur fra vejr-/tidsaktiveret varmestyring), kører pumpen ned på en reduceret konstant hastighed. Dette har følgende fordel: ƒƒdenne driftstype giver mulighed for yderligere besparelser på op til 25 % sammenlignet med almindelige trinløse varmecirkulationspumper. Fødetemperatur :00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 Fig.: Måling af en elektronisk pumpe med automatisk reduceret drift Tid Begrænsning af gennemstrømningsvolumen "Q-Limit" Driftstypen "Q-Limit"kan kombineres med de andre reguleringstyper (Δp-v, Δp-c, Δp-T,reguleringsdrift) og gør det muligt at begrænse den maksimale gennemstrømningsvolumen til 25% - 90% fra Qmax.\n14 15 H/m Q-Limit 25% - 90% Wilo-Stratos 40/1-4 1~230 V - DN 40 Q-Limit = 75% p/kpa Driftstypen DDC Ved DDC-drift overtages den nødvendige sammenligning mellem nominelle/faktiske værdier i forbindelse med en styring af en ekstern regulator. Wilo-Stratos modtager et analogt signal (0 10 V) fra den eksterne styring som den manipulerede variabel. Den faktiske hastighed vises på pumpens display, manuel pumpedrift er deaktiveret. Nødvendigt tilbehør: IF-modul Stratos 2 20 n[1/mín] 1 10 n máx min Q/m³/h n mín Hvis der forekommer en overforsyning grundet differenstrykregulering (Δp-c, Δp-v) kan den maksimale værdi begrænses vha. Wilo-IR-Stick (tilbehør) (pumpesoftwareversion SW 6.0). Når den indstillede værdi er nået, regulerer pumpen begrænsningen langs pumpekurven - aldrig derudover. Bemærk: "Q-Limit" kan kun indstilles via Wilo-IR-stick (tilbehør). Ved anvendelse af "Q-Limit" i systemer, som ikke er hydraulisk justerede, kan delområder være underforsynede. Derfor skal der altid foretages en hydraulisk justering. Manuel driftstype Manuel driftstype deaktiverer styrefunktionen i det elektroniske modul. Pumpehastigheden kan indstilles manuelt til en konstantværdi (indstillingsområde, se pumpemotordata). Off U[V] Driftstypen fjernstyret indstilling af nominel værdi Den nominelle værdi for den interne differenstrykstyring ( p-c, p-v) angives til Wilo-Stratos via et analog signal 0 10 V. Nødvendigt tilbehør: IF-modul Stratos (se også kapitlet "Pumpestyring Wilo-Control"). H[m] H max H min Aus U[V] Bygningsautomatiseringsforbindelse Wilo-Stratos har standard- og tilbehørsinterfaces til integrering i eksterne overvågningsenheder (f.eks. bygningsautomatisering eller DDC-anlæg). Samlefejlsignal SSM Som standard findes en samlefejlssignalering som potentialfri kontakt, som er udfærdiget som åbne-kontakt i henhold til VDI Kontaktbelastning: ƒ min. tilladt: 12 V DC, 10 ma, ƒ maks. tilladt: 250 V AC, 1 A. Kontakten er lukket under følgende betingelser: ƒ Pumpen er uden strøm ƒ Ingen tilsyneladende fejl ƒ Total fejl på styremodulet Kontakten åbner under følgende betingelser:\n15 16 ƒƒspændingen er slået til, og én af følgende fejl opstår: Overtemperatur motor Overtemperatur styremodul Overstrøm Blokering pumpe Kortslutning og fejl på jord - Kontaktfejl mellem motor/styremodul For lav netspænding For høj netspænding Elektronikfejl Tilbehør IF-modul Stratos Modbus Eftermontérbart modul med serielt, digitalt interface Modbus RTU for tilslutning til et BUS-system RS485 og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF-modul Stratos DP. IF-modul Stratos BACnet Eftermontérbart modul med serielt, digitalt interface BACnet MS/TP for tilslutning til et BUS-system RS485 og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF-modul Stratos DP. IF-modul Stratos CAN Eftermontérbart modul med serielt, digitalt CAN-interface for tilslutning til et CAN-BUS system og dobbeltpumpeinterface til kommunikation med yderligere IF modul Stratos DP. IF-modul Stratos LON Eftermontérbart modul med serielt, digitalt LON-interface for tilslutning til LONWorks netværker og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos PLR. IF-modul Stratos PLR Eftermontérbart modul med serielt, digitalt interface PLR for tilslutning til bygningsautomatisering CTS via koblingsmoduler på opstillingsstedet og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos PLR. IF-modul Stratos DP Eftermontérbart modul til forbindelse af BUS-interfaces og til dobbeltpumpekommunikation. IF-modul Stratos Ekst. Fra Eftermontérbart modul med styreindgang "prioritet off", styreindgang 0 10 V og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos PLR. IF-modul Stratos Ekst. min. Eftermontérbart modul med styreindgang Prioritet min. (reduceret drift uden autopilot), styreindgang 0 10 V og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos PLR. IF-modul Stratos SBM Eftermontérbart modul med samledriftsignal SBM, styreindgang 0 10 V og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos SBM. IF modul Stratos Ekst. Off/SBM Eftermontérbart modul med styreindgang "prioritet OFF", samledriftsignal "SBM" og dobbeltpumpeinterface for kommunikation med yderligere IF modul Stratos Ekst. off/ SBM. Dobbeltpumpestyring De nye højeffektive pumper er egnet til drift med automatisk dobbeltpumpestyring uden brugen af eksterne styreenheder: Nødvendigt tilbehør: 2 Stratos IF-moduler (for mulige modul-kombinationer, se katalogafsnittet "Wilo-Control pumpestyring"). Følgende driftstyper fås ved intelligent dobbeltpumpestyring med én Wilo-Stratos-D dobbeltpumpe eller to Wilo-Stratos enkeltpumper: ƒƒreservedrift Den dimensionerede pumpeydelse genereres af en pumpe, den anden pumpe står parat som reserve til tids (24 h ren driftstid) eller fejlomskift. Reservedriften kan foretages med alle dobbeltpumper samt alle enkeltpumper (2 x identisk type). ƒ ƒparalleldrift (kun i reguleringsdrift, n = konst.) Den dimensionerede pumpeydelse genereres af begge pumper i paralleldrift. Belastningstilpasningen opnås ved synkron drift af begge pumper. Paralleldriften kan foretages med alle dobbeltpumper samt alle enkeltpumper (2 x identisk type).\n16 17 ƒ Virkningsgradoptimeret spidsbelastningsdrift Under spidsbelastningsdrift fordeles den hydrauliske ydelse på begge aggregater i dobbeltpumpen. Ved lavbelastningsdrift (hvor kun hovedpumpen kører), står reservepumpen klar til drift. Hvis belastningsbetingelserne kræver en højere pumpeydelse, aktiveres reservepumpen på ydelsesoptimeret basis. Virkningsgradoptimeret pumpestart sker, når den totale sum af strømforbrug P 1 på begge pumper er lavere end strømforbruget P 1 på en pumpe. Fra dette punkt og frem kører begge pumper synkront op til deres maks. hastighed (nominel motorhastighed). Et tidsaktiveret pumpeskift (24 timers ren driftstid) fordeler hoved- og reservedriftsstatus mellem pumperne. Denne driftstype giver yderligere strømbesparelser i forhold til konventionel topbelastningsdrift (belastningsafhængig tilog frakobling). Den virkningsgradoptimerede spidsbelastningsdrift er mulig med alle dobbeltpumper, samt med 2 identiske enkeltpumper, hvis der findes en tilsvarende dobbeltpumpetype hertil. P 1 [W] Start ved topbelastningsdrift Synkroniseret drift ( + ) Q* Q* = Ydelsesoptimeret Start/stop [m 3 /h] Fig.: Virkningsgradoptimeret spidsbelastningsdrift Infrarød overvågning Wilo-Stratos pumper er udstyret med et kraftigt IR-interface til trådløs fjernstyring og fjerndiagnose. Fig.: Wilo-IR-stick Alle basisfunktioner på Stratos-pumperne kan indstilles enkelt og justeres direkte på pumpen via det manuelle betjeningsniveau (én-knapsbetjening). Til IR kommunikationen står IR-sticket i forbindelse med en bærbar computer eller den selvstændigt arbejdende IR-monitor til rådighed som som drifts- og serviceenhed. Alle apparater har vigtige ekstrafunktioner, som ligger langt udover pumpens muligheder. Drifts- og serviceenheder Wilo IR stick eller Wilo-IR-monitor til: ƒ Svært tilgængeligt installerede pumper ƒ Omfattende driftsinformation ƒ Detaljeret fejldiagnose ƒ Statistikfunktioner ƒ Specielle indstillings-/reguleringstyper til specielle krav ƒ Beskyttelse mod ikke-autoriseret adgang ƒ Kontroludstyr til omdrejningsretningstest til alle pumpeog standardmotorer (kun IR-monitor) ƒ Arkivering af pumpedataposter (kun muligt med IRstick) IR monitoren har som Stratos pumperne en én-knapsbetjening og et LC-display. Den bærbare computer har et aktivt brugerprogram med grafisk brugeroverflade. Anvendelse i kompakte fordelere Ved montering på steder med ringe pladsforhold kan styringsmodulet vendes lodret ved at vende motoren. Dimension b4 svarer til den minimale afstand (x) til montering af isoleringskapperne (se kapitlet "Dimensioner, vægt").4\n17 18 Fig.: Forsimplet illustration, der skal gøres plads til indbygningsmål på ekstra fittings. Installation og elektrisk tilslutning Installation af Wilo-Stratos pumper er ukompliceret, eftersom flangerne er frit tilgængelige, takket være placeringen af styremodulet og adgang til terminalboksen fra dennes forside. Pumpe- og modulinstallationspositionerne giver mange forskellige installationsmuligheder. Alle højeffektive pumper i serierne Wilo-Stratos/Stratos-Z/ Stratos-D/Stratos-ZD kan tilsluttes til følgende spændinger og frekvenser: ƒƒ1~230 V, 50/60 Hz, tolerance iht. DIN IEC ± 10 % ƒƒ3~230 V, 50/60 Hz, tolerance iht. DIN IEC ± 10 % Drift på fejlstrømsrelæer (FI) Driften af serien Wilo Stratos på fejlstrømrelæer iht. DIN EN er tilladt uden funktionspåvirkning af fejlstrømsrelæet (DIN VDE 0160). Egnede FI-fejlstrømsrelæer kan kendes på [ eller\n18 19 Wilo-Yonos PICO, Stratos PICO / ECO-BMS / ECO-Z(- BMS) / ECO-STG Serierne Wilo-Stratos/Yonos PICO og Stratos ECO med varianterne Stratos ECO-BMS, ECO-Z (-BMS) og ECO-STG supplerer den tidligere beskrevne serie Wilo-Stratos med følgende fordele: ƒ Energibesparelse på op til 80 % sammenlignet med standardpumper ƒ Versionerne Stratos/Yonos PICO og Stratos ECO-BMS til alle varmesystemer i temperaturområdet +2 C (+15 C ved ECO) til +110 C ƒ Version Stratos ECO-STG til solvarme-/jordvarmeanlæg i temperaturområdet +15 C til +110 C ƒ Automatisk pumpeydelsestilpasning til de konstant ændrede driftsbetingelser i det hydrauliske system. ƒ Hindring af kavitationsstøj ƒ Sikkerhed og komfort under installation og drift Anvendelsesområde Serierne Wilo-Stratos/Yonos PICO og Stratos ECO-BMS er egnede til anvendelse som højeffektive pumper i cirkulationssystemer til varme og i solvarme-/jordvarmesystemer (Stratos ECO-STG) i 1-6-familiehuse. Anvendelsesgrænser ved elektrisk tilslutning Højeffektive pumper må kun forsynes med ikke-taktet, sinusformet vekselspænding på netsiden. Ved anvendelser med evt. taktet pumpespænding, f.eks. ved ladepumper, skal du spørge reguleringsanlægsproducenten, med hvilken spænding pumpen forsynes. Temperaturområde Medietemperaturområde fra +2 C (+15 C ved ECO) til +110 C ved omgivelsestemperatur fra 0 C til maks. +40 C. Varmeanvendelse Grundet dens tæringssikre røde bronzepumpehus er Wilo-Stratos PICO i versionen RG særligt egnet til systemer, hvor der er mulighed for indtrængning af ilt, såsom f.eks. gulvvarme med varmeflader udført i plastikrør. Varmeisolering ved varmeanvendelser For at hindre varmetab fra pumpehuset er pumperne i serien Wilo-Stratos PICO/ECO (undtagen Yonos PICO og Stratos ECO-STG) som standard udstyret med en isoleringskappe. Det anvendte EPP-materiale (opskummet polypropylen) har følgende egenskaber: ƒ Miljøvenlighed: Let at genbruge ƒ Varmebestandighed: op til 120 C ƒ Varmeledetal: 0,04 W/mK iht. DIN ƒ Brandrisiko: Klasse B2 i henhold til DIN 4102 (normalt brændbar) I Tyskland kan normalt brændbare materialer, iht. brandsikringsregulativerne, anvendes i kedelrum, så længe at der er en minimumsafstand på 20 cm fra brænderen. Anvendelse drikkevandscirkulation (Wilo Stratos ECO Z, ECO Z BMS) Pumper i brugsvands-cirkulationssystemer er underlagt specifikke krav, som alle opfyldes af serierne Wilo-Stratos ECO-Z og ECO-Z-BMS: ƒ Pumpemedier er drikkevand og vand til fødevarer iht. den tyske TrinkwV Pumpens konstruktion tager højde for tilkalkning således, at den tillader en samlet kalkhårdhed på 20 d ved en maks. væsketemperatur på +65 C. ƒ Alle plastikdele, der kommer i kontakt med det transporterede medie, overholder KTW-anbefalingerne. Automatisk udluftning Rotorrummet udluftes automatisk ved et filter- og volumenstrømskanalsystem. Efterhånden som det pumpede medie flyder ind i rotorrummet forhindrer filtre i aksel og lejeplade indtrængningen af selv de mindste slidpartikler. Tætningen mellem pumpehjul og lejeplade forhindrer snavs fra at samle sig ved lejet på motorsiden. I den forbindelse har man følgende fordele: ƒ Den automatiske udluftning af rotorrummet accelereres og reducerer dermed tørløbstider og udluftningsstøjen. ƒ Sliddet på radialljerne eller spalterøret undgås som følge af udfiltreringen. Motorværn Det som standard integrerede motorværn beskytter sikkert pumpen, i alle indstillinger, mod overophedning, overstrøm og rotorblokering. Dette har følgende fordel: ƒ Det er ikke nødvendigt med eksternt motorværn. Overhold tilslutningshenvisningerne fra de lokale energiforsyningsselskaber. Hvis der f.eks. findes motorværnskontakt i el-installationen under udskiftning, og der ikke kan slås bro over den, skal den indstilles på den maks. strøm som angivet på typeskiltet.\n19 20 Manuelt betjeningsniveau Betjeningsknap Alle udførelser i serien Wilo-Stratos/Yonos PICO betjenes ved hjælp af den gennemprøvede røde-knap-teknologi (enkeltknap-betjening). De vigtige basisfunktioner kan hermed indstilles og justeres nemt og sikkert. Reguleringstype p v I reguleringstypen p v ændrer elektronikken den nominelle værdi for differenstrykket, som pumpen skal overholde, lineært mellem Hs og ½ Hs. Den nominelle værdi for differenstryk H ændrer sig sammen med flowet Q. Reguleringstype p-c (derudover ECO-BMS/ECO-STG) I reguleringstype p c holder det elektroniske kredsløb differenstrykket fra pumpen konstant ved driftspunktsværdien Hs over det tilladte flowområde. H H max Hs H min H Fig.: Reguleringstype p-c Q H max Hs 1 /2 Hs H min Automatisk reduceret funktion (ikke Yonos PICO) Strømforbrug Q Fig.: Reguleringstype p v Fødetemperatur [ C] Strømforbrug [%] Reguleringstype p-v med Dynamic Adapt (kun Stratos PICO) Dynamic Adapt er en dynamisk tilpasning af den nominelle værdi i pumpens dellastområde ved mindre end halvdelen er dimensioneringsflowet. På baggrund af den indstillede nominelle værdi analyserer pumpen varmebehovet, og på baggrund af denne analyse korrigeres den indstillede nominelle værdi i dellastområdet løbende. Dermed optimeres pumpeydelsen i et reguleringsområde Dynamic Adapt kontinuerligt indtil det energetiske minimum. Ved meget lavt flow går pumpen i den forbindelse på hydraulisk standby. Hvis flowet stiger pga. større varmebehov, forøges ydelsen automatisk, og som følge af en kort reaktionstid undgås en underforsyning i varmesystemet Fødetemperatur :00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00 Tid Fig.: Måling af en elektronisk pumpe med automatisk reduceret drift Den patenterede reducerede proces ved fuzzy control giver yderligere optimering af strømbehovet for pumpen ved lavbelastningsbetingelser i varmesystemet. I perioder med ikke-nødvendig opvarmningsydelse (når opvarmningsvandet når en specifik lavere temperatur (f.eks. reduktion af fremløbstemperatur fra vejr-/tidsaktiveret varmestyring), kører pumpen ned på en reduceret konstant hastighed Dette har følgende fordel: ƒƒdenne driftstype giver mulighed for yderligere besparelser på op til 25 % sammenlignet med almindelige trinløse varmecirkulationspumper. Fig.: Reguleringstype p-v med Dynamic Adapt\n20 21 Bygningsautomatiseringsforbindelse (ved Stratos ECO-BMS, ECO-Z-BMS og ECO-STG) Til integrering i eksterne styreenheder (f.eks. CTS-bygningsautomatisering eller DDC-anlæg) har versionerne Wilo-Stratos ECO-BMS, ECO-Z-BMS og ECO-STG som standard en samlefejlssignalering, funktionen Ekstern Off samt styreindgangen 0-10 V. Samlefejlsignal SSM Som standard findes en samlefejlssignalering som potentialfri kontakt, som er udfærdiget som åbne-kontakt i henhold til VDI Kontaktbelastning: ƒ min. tilladt: 12 V DC, 10 ma, ƒ maks. tilladt: 250 V AC, 1 A. Styreindgang 0 10 V Ved DDC-drift overtages den nødvendige sammenligning mellem nominelle/faktiske værdier i forbindelse med en styring af en ekstern regulator. Wilo-Stratos ECO-BMS/ ECO-Z-BMS og ECO-STG modtager et analogt signal (0-10 V) fra den eksterne styring som den styrende værdi. Alternativt kan der indstilles en fast hastighed direkte på den røde knap. n[1/mín] n máx Kontakten er lukket under følgende betingelser: ƒ Pumpen er uden strøm ƒ Ingen tilsyneladende fejl ƒ Total fejl på styremodulet n mín Off U[V] Kontakten åbner under følgende betingelser: ƒ Spændingen er slået til, og én af følgende fejl opstår: Overtemperatur motor Overtemperatur styremodul Overstrøm Blokering pumpe Kortslutning og fejl på jord - Kontaktfejl mellem motor/styremodul For lav netspænding For høj netspænding Elektronikfejl Styreindgang Ekstern OFF Ingang til potentialfri åbne-kontakt. Ved lukket kontakt er pumpen i reguleringsdrift. Ved åbnet kontakt står pumpen stille.\nSamlet oversigt 2009\nSamlet oversigt 2009 Pumper og systemer til bygningsteknik, industri, kommunal vandforsyning og bortskaffelsea af spildevand Leveringsprogram 50 Hz 2009 Du kan planlægge dit anlæg enkelt og effektivt med


Hannes Holm er kendt for såvel den romantiske komedie "Adam og Eva" som den svenske version af "Klassefesten". Og hans seneste film EN MAND DER HEDDER OVE blev i lighed med romanforlæget en gedigen kassesucces.\nEn stor del af årsagen hedder Rolf Lassgård, der som den gnavne enkemand Ove har sit livs rolle. Vi husker ham for Susanne Biers Oscar-nominerede "Efter brylluppet" og diverse kriminalfilm, men her folder han sig ud i en kompleks karakterrolle, som placererer ham blandet nordens store filmskuespillere.\nEN MAND DER HEDDER OVE fremstår som en filmisk mosaik om en mand, der er mærket af det ikke altid lige lykkelige liv, han har levet. Selvmordstankerne forstyrres af nye naboer, og snart får også Ove mere liv i sin tilværelse.\nMan kan med en vis ret hævde, at EN MAND DER HEDDER OVE er rigelig lang (næsten to timer) og at sentimentaliteten og forudsigeligheden i passager bliver for meget. Men det er også en film, der rummer en god portion livsvisdom og nogle karakterer, vi kan relatere det.


Sæt med software instruktioner for en vellykket EML til PST konvertering\nVejledning til EML til PST Converter\nSiden indeholder det sæt af on-line betjeningsvejledning, ofte stillede spørgsmål og svar om EML til PST Converter, og det er funktioner.\nVIGTIGT note til dem, der ved hjælp af IMAP eller Exchange-konti.\nBemærk, at online-Outlook-konti bør ikke bruges til at konvertere eller importere e-mails. Hvis din Outlook er konfigureret med on-line-konti skal du bruge indstillingen som importerer e-mails i ny PST-fil, derefter åbne skabt PST-fil i Outlook.\nMigration til en anden e-klient\nDenne artikel dækker hvordan du overfører korrespondance fra standarden Apple Mail klient og få adgang til det via en Microsoft import Outlook. E-mail-beskeder kan gemmes til filer af .eml eller .emlx formater, men Outlook kan ikke importere dem direkte, heldigvis EML til PST Converter kan håndtere dette nemt.\n[ Apple Mail til Outlook ]\nDenne artikel beskriver, hvordan man udfører den beskeder eksport fra Windows Mail – den forudinstallerede mail-klient på Windows Vista og hvordan man kan overføre e-mails via et Microsoft Office OutloOkay (versioner 2003 og 2007), Sådan importeres Eml filer til pst-format. Sådan Set Up en Windows Mail Eksport af beskeder til Microsoft Outlook.\n[ Vista Mail til Outlook ]\nKonvertering MAC OS X .emlx e-mails til Windows-format og overføre til Outlook\nDen side beskriver en løsning til et typisk problem, hvor e-mail-meddelelse teksten vises forkert efter en Apple Mail-Outlook overførsel, som kan løses med en indledende EMLX konvertere af filer ved hjælp af EML til PST Converter. Konvertering af emlx kodning til EML Windows Outlook.\n[MAC OS X til Outlook]\nOutlook Express til MS Outlook. Migration og Mail Transfer\nDenne artikel besvarer på spørgsmål – hvordan man udfører den Outlook Express migration proces og hvordan du gemmer postdatabasen på en harddisk til Microsoft import Outlook bruge EML til PST Converter. Outlook Express gemmer e-mails i DBX-databaser, men kan gemme dem til filer i EML format, den EML til PST Converter vil gøre alle andre trin.\n[Outlook Express til Outlook, DBX til PST, EML til PST]\nE-mail-formater konvertering med EML til PST værktøj\nDenne artikel dækker EML til MSG format konvertering. EML standardformatet af e-mails til mange e-mail-software, men Microsoft Outlook kan ikke åbne Eml filer, kun .msg filformatet understøttes. Med hjælp fra EML konverter det er muligt at konvertere arkivet af .eml filer og sted e-mails i Outlook-kompatibel .msg format.\n[ Konverter EML til MSG ]\nSådan konverteres e-mail-filer i EML format til HTML, TXT og RTF formater\nI denne artikel beskrives, hvordan du batch mapper proces med e-mail-filer og konvertere dem fra e-mail til HTML, e-mail til TXT, e-mail til RTF samt til andre formater. Multi-format konvertering modul tilføjer en evne til at lagre e-mail-arkiv som RTF-filer af MS Word og gøre dem egnede til læsning, analysere, søge og sporing eller til HTML-format som er klar til deling og web-publicering.\n[ Konverter EML til HTML, Konverter EML til TXT, Konverter EML til RTF ]\nSådan konverteres MBOX mappe til EML-filer ved hjælp af gratis MBOX til EML nytte\nNu MBOX til EML konvertering er ikke det hemmelige magi. Denne artikel beskriver, hvordan du bruger gratis MBOX til EML Extractor add-on til EML til PST Converter, som giver brugerne mulighed for at konvertere af Thunderbird, Entourage, Eudora postkassefiler og formatere dem til MBOX-EML overgang.\n[ Konverter MBOX til EML, MBOX til PST ]\nAndre instruktioner til EML til PST Converter\nEML til PST Converter Brugermanual\nDen vigtigste software hjælpefil beskriver konvertere processen trin-for-trin. Artikel viser, hvordan man vælger et indgående filer opbevaring, hvordan du vælger den importerende destination og hvordan vi kommer videre i eml til pst konvertering. Der er også nogle ekstra funktioner, der er beskrevet.\nSådan importeres EML, EMLX, MSG filer til Standard Bruger Profil af MS Outlook\n[ EML til PST Conversion, Import til Outlook ]\nSådan oprettes en PST fil til brug med MS Outlook\nArtikel beskriver, hvordan man oprette PST-fil til Microsoft Outlook ved importerer e-mail-filer gemt i .eml format. Der er flere konvertering muligheder: oprette den nye .pst-fil og importere eml filer, import .eml til den eksisterende .pst-fil (Tilføj .pst-filen med e-mails), importere eml filer til Standard Outlook-profil.\n[ Opret PST fra EML, EML til PST ]\nSådan gendannes beskadigede PST-fil og importere inddrivelse resultat til Outlook\nDenne artikel beskriver, hvordan reparation PST-fil skader og bruge EML til PST Converter til at importere genoprettet indhold af korrupte PST filer (filer i private mapper) i Outlook. Nogle PST Recovery værktøjer er i stand til at gemme repareret data til de separate eml filer, som kan importeres til Outlook med hjælp fra EML til PST Converter.\n[ Reparation PST, EML til PST ]\nSådan vedhæfte eksisterende PST ved at tilføje e-mail-filer i EML format\nVi bruger ofte flere mail-programmer, men nogle gange er det nødvendigt at kombinere alle vores elektroniske korrespondance i en e-mail-klient. Denne artikel viser, hvordan man opdatering PST filer, der allerede findes i MS Outlook, ved at konvertere e-mails fra EML til PST og tilføje dem med hjælp fra EML til PST Converter.\n[Append PST, Tilføjelse EML til PST]\nHvordan man kan reducere PST filstørrelse og løse Outlook 2Gb PST Size Problem\nDen side, der er beskrevet, hvordan man kan løse problemet, hvis Outlook har 2Gb PST grænse størrelse problemet og beskriver også, hvordan man bruger de specielle funktioner og muligheder, når du opretter PST-filer med EML til PST Converter til reducere PST størrelse. Outlook af tidlige versioner har 2Gb PST grænse, og at problemet kan løses ved hjælp af import af funktion med aktiveret størrelse grænse indstilling.\n[Reducer PST, grænse PST 2Gb, PST størrelsesbegrænsning]\nHvorfor Modtaget dato lig med aktuel dato efter import?\nHver Outlook-emne har de nødvendige parametre. De sendte og modtagne datoer er påkrævet parametre for e-mail-post (post af IPM.Note type), så Microsoft Outlook tilføjer elementet data og foretage de nødvendige dato parametre svarende til det i tilfældet, hvis den ønskede parameter er ikke udfyldt. Du kan trække sådanne produkter til den tilsvarende mappe – Sendt post for at undgå dette.


B Company har billige professionelle startsæt. - B Company\nForsiden > Rengøring>Rengøringsartikler>Startsæt\nVi har bl.a. et Rocol EasyLine sæt med både vogn og spraydåser - derudover forhandler vi også startsæt til den private, som gerne vil igang med at rengøre sit hjem professionelt med de rette rengøringsrekvisitter og remedier.\nTTS Vinduespudser startsæt\nVikan, hygiejne startesæt, div. børster, skraber , skafter\nIntroduktionspakke - Flytteklar\nTTS Glasmoppe startsæt 5 mopper + håndtag\nVinduespudser startsæt består af:1 x Spand 8 L1 x Rustfrit stål håndtag med 25 cm skinne1 x indvasker med stripovertræk 25 cm VIs mereMore\nVikan, hygiejne startesæt, div....\nBestår af 3 stk. 150 cm aluskafter, 1 stk. 40 cm fejekost, 1 stk. håndbørste, 1 stk. negle VIs mereMore\nMed dette sæt er du klar til at begive dig i kast med rengøring af hele hjemmet. Sættet indeholder følgende: 1 x Flaskebakke med forlænger samt inddeler 1 x Kalkfjerner 1 x Opvask 1 x Gulvvask Supreme 1 x WC Rens 1 x Glassic glasrens 1 x Universal 1 x Håndsæbe 1 x Hånddesinfektion 1 x... VIs mereMore\nTTS Glasmoppe startsæt 5 mopper...\nTTS Glasmoppe startsættet inderholder: 5 x Glasmopper 1 x Håndtag TTS microfiber glasmopper med velcro er ideelle til rengøring af lodrette og vandrette flader, hvor der ikke må efterlades striber. VIs mereMore


⇒ Køb Gardinstang i Gundsømagle [Bestsellers]\nEr du på udkig efter gardinstang i Gundsømagle? Vi anbefaler følgende webshops…\nFlere internet firmaer frembyder nu om stunder en lang række forskellige fragtmuligheder. En af favoritterne er nu om dage udleveringssteder, fordi du så har fuld fleksibilitet til at hente din nyindkøbte vare på et selvvalgt tidspunkt. Løsningen er jo rigtig let gængelig, og mange gange desuden den mest betalelige fragtløsning.\nDu kan derudover prøve at få pakken sendt hjem til dig selv eller til adressen hvor du arbejder. Leveringstypen bliver oftest en lille smule mere pebret, men endvidere særdeles overkommelig. Den mest letkøbte form for fragt af gardinstang i Gundsømagle er uden tvivl at hente ordren selv, hvilket dog kræver at du opholder dig tæt på gardinstang i Gundsømagle online shoppens arbejdslager.\nFragttiden kan i nogle tilfælde være særligt afgørende forudsat man mangler pakken straks, så i det øjemed er det relativt passende at du efterser det estimerede leveringstidspunkt på den vedkommende vare.\nEn hel del gardinstang i Gundsømagle online forretninger frembyder 1 dags fragt på de fleste af deres produkter, men vær opmærksom på at det er forudsat at bestillingen gennemføres inden et aftalt klokkeslæt, således at de garanteret kan nå at få gardinstang i Gundsømagle på posthuset før de lageransatte drager hjemad.\nFlere firmaer på nettet tilbyder fragt uden beregning, men for det meste afkræver det at der handles for en præcis sum. Desuden bør du beslutte sig for den billigste mulighed for fragt, hvilket typisk – hvad end man bor nær Randers, Holbæk eller Humlebæk – vil blive at få fragtmanden til at køre din bestilling til et afhentningssted.\nDet er i dag særdeles problemfrit for alle og enhver at sammenholde priser på gardinstang i Gundsømagle hos forskellige webbutikker, og derved har utallige internet shops fundet det nødvendigt at formindske priserne på specielt deres bedst i test produkter – til babyer og børn, og samtidig til damer og herrer – markant, og endda nogle gange frembyde levering uden omkostninger.\nDog kan det til hver en tid blive smart at granske et par forskellige online webshops efter gardinstang i Gundsømagle rabatkoder forinden du bestiller, således at du er tryg ved at antage den skarpeste pris.\nMan bør alligevel være så påpasselig, at såfremt en shop på nettet markedsfører gardinstang i Gundsømagle til en pris der er himmelråbende lav, bør det undertiden være et symbol på en uægte netshop. Bestillinger med kort er trods alt indbefattet af en ordning, som garanterer folk imod falske netshops.\nGenerelt tilråder vi køb med betalingskort eller betalinger med mobilen. Alternativt burde du anvende en løsning på afbetaling fra for eksempel ViaBill, såfremt du agter at betale beløbet over en periode.\nFør nogen handler gardinstang i Gundsømagle hos en internet forhandler burde de faktisk gennemse webbutikkens betingelser, dog er det mange gange ikke særlig spændende.\nEn anden valgmulighed kan være at kontrollere hvorvidt netbutikken er tilsluttet e-mærket, som almindeligvis er et signal om at e-forretningen forsvarer de officielle regler, tillige med at online butikken regelmæssigt monitoreres af sagkyndige som kender til de gældende bestemmelser. Dette er desuden en god anledning til hjælpende service, når du får vanskeligheder med din shopping.\nUdover dette støtter vi at kunden er på vagt for de mest centrale retningslinjer der influerer på ordren, som for eksempel den returpolitik på gardinstang i Gundsømagle webbutikken bruger. Derfor er det ligeledes essesentielt, at man altid bibeholder sin faktura e-mail, så man til enhver tid vil kunne eftervise sin ordre, uanset om man er på shopping til en voksen eller et barn.\nTrustpilot genererer immervæk fordelagtige genveje til at udforske en stor gruppe tidligere køberes erfaringer og herved foreslår vi, at du kigger på e-butikkens gardinstang i Gundsømagle vurderinger inden du bestiller.\nFacebook tilbyder dig endvidere evigt passende genveje til at få et kig ind i online forretningens pålidelighed. I øvrigt ser vi endda internet forhandlere hvor du kan give en vurdering af deres køb, som lige så vel burde tages i brug til afvejning af kundernes tilfredshed.\nDenne hjemmeside er finansieret af reklameindtægter. Vi har faste samarbejder med masser af firmaer på nettet hvor vi introducerer forretningernes produkter, og høster betaling under forudsætning af at en af de besøgende på vores website fuldfører en bestilling.\nVejledning omkring gardinstang i Gundsømagle og netbutikker værnes om ofte, men vi kan ikke stilles ansvarlig for korrektioner der er iværksat efter seneste opdatering af websitets informationer.\nGardinstang i Gundsømagle – Køb gardinstang i Gundsømagle


Gendan fotos fra Mac Trash "" Software til at udføre Trash Genopretning\nGendan Fotos fra Mac Trash\nTag Dine Billeder Tilbage fra Mac Trash\nKan jeg Hente Billeder fra Mac Trash?\nJeg er en del af en individuel fotograferingsforening i Chicago. Der er en eksklusiv udstilling i løbet af de kommende to dage, og derfor havde jeg samlet og lagret nogle bedste billeder på mit Mac system. Men i dag formiddag har jeg gjort en stor slip-up og slettet den billedmappe fra selv Mac-papirkurven i forvirring. Jeg spurgte mange af mine venner og fik svar af lignende art, som når filer blev fjernet fra skraldespanden, bliver det aldrig genoprettet. Slettede billeder er meget vigtige for min forfremmelse. Jeg føler mig helt hjælpeløs. Jeg vil bare slette billeder tilbage til enhver pris. Venligst nogen foreslår mig den rigtige måde. Tak.\nJeg kan forstå din situation, hvordan det føles, når vores uvurderlige billede bliver slettet, som opsamles efter så meget hårdt arbejde. Det er rigtigt, at når filer er flyttet fra Mac-papirkurven, kan du ikke finde dem igen ved hjælp af indbyggede funktioner, men taber ikke håbet, fordi mange værktøjer til dataåbning er tilgængelige på markedet. Først og fremmest tage en afslappende åndedrag og lad al din spænding være på Remo Recover (Mac) Media Edition, der nemt kan gendanne fotos fra Mac-affald.\nHusk altid disse nyttige punkter:\nFør du fjerner en fil eller en mappe fra dit Macintosh-system, skal du tjekke, om du måske har brug for den fil fremover eller ej. Og ved siden af hinanden tager du en ordentlig backup regelmæssigt.\nNogle mere opmærksomhed greb attributter Remo Recover (Mac):\nRemo Recover (Mac) Media Edition er det mest understøttende filgendannelsesprogram, der har potentiale til at hente dine slettede eller tabte billeder fra skraldespanden.\nHvis du har formateret dit Mac OS X-volumen, hvilket papirkurven var til stede, behøver du ikke få spændt, bare brug for denne utrolige applikation for at hente komplette volumedata sammen med papirkurven.\nApp er et mesterværk til at udføre genopretning af JPEG, JPG, TIFF, TIF, PNG, BMP, GIF, PSD fotografiske formater med lethed på HFS + & HFSX.\nDenne ultimative software er kompatibel med Mac OS X 10.5.x og over operativsystemer, herunder Leopard, Snow Leopard, Lion og Mountain Lion.\nDesuden kan dette sindblæsende værktøj bringe dine data tilbage fra eksterne harddiske, USB-drev, flashhukommelseskort, iPods osv.\nHvorfor Remo produkter er superlative? Læs næste afsnit:\nRemo Recover (Mac) Media Edition er parat til at lette masser af fantastiske funktioner til sine brugere. Hvis brugeren ønsker at kontrollere effektiviteten af denne ansøgning, før han betaler penge for det, kan han / hun downloade den gratis prøveversion af dette bemærkelsesværdige værktøj. Du kan bruge "Find" mulighed for at finde specifikke filer baseret på deres filnavn, filstørrelse, udvidelse og oprettelsesdato. Det spiser ikke mere diskplads, fordi det næsten ikke tager 50 MB at installere.\nFor at udføre data opsving fra Mac formateret harddisk, klik her for at læse siden.\nTrin for trin procedure til udførelse af billedgendannelse fra Mac OS X-affald:\nTrin I: I første omgang skal du køre Remo Recover (Mac) Media Edition på dit Macintosh-system og bevæge sig fremad ved hjælp af brugervenlig grænseflade.\nTrin II: Vælg i dette trin "Recover photos" Blandt tre forskellige alternativer, der vises på hovedskærmen, og klik derefter på "Recover deleted photo" Mulighed som vist i figur 1.\nFigur 1: Gendan Slettede Billeder\nTrin III: Næste vindue vises med en liste over logiske drev, vælg det passende Mac-volumen på hvilket papirkurven og er til stede som vist i figur 2.\nFig. 2: Vælg Volumen\nTrin IV: Når du trykker på "Next" Fanen, software starter scanningsproceduren, og når den er færdig, kan du se de gengivne billeder, der gælder "Preview" Mulighed som sådd i figur 3.\nFig. 3: Se gendannede billeder\nTrin V: Således kan du gemme dine gemte billeder på en hvilken som helst destinationsplacering, som skal være tilgængelig fra dit værtsoperativsystem.


Brøndby IF lejer Uffe Bech i Hannover 96 - Brøndby IF\n31. AUGUST 2018 kl. 14:15\nBrøndby IF lejer Uffe Bech i Hannover 96\nBrøndby IF lejer Uffe Bech i Hannover 96 frem til årsskiftet, hvor Brøndby IF samtidig har købsoption som en del af lejekontrakten. Uffe Bech skiftede fra FC Nordsjælland til Hannover 96 tilbage i 2015, og hans kontrakt med den tyske klub udløber i sommeren 2019. Sportsdirektør Troels Bech glæder sig over tilgangen af Uffe Bech og fortæller her om lejemålet.\n- Vi har ikke for vane at indgå et så relativt korte lejemål som i dette tilfælde, men lige netop med Uffe fik vi en god mulighed for at få tilknyttet en særdeles dygtig spiller, som vi ellers ikke økonomisk ville være i stand til, og den mulighed har vi valgt at gribe. Uffe er som sagt en dygtig spiller, som tidligere har bevist sit værd som en profil i Superligaen. Vi tror på, at Uffe med sine offensive kvaliteter vil passe rigtig godt ind i vores aggressive og offensive spillestil, og vi glæder os derfor til at få Uffe ind i truppen.\nSelv siger 25-årige Uffe Bech om lejemålet med Brøndby IF.\n- Jeg er glad for muligheden for at komme til Brøndby IF. Jeg har fulgt med i udviklingen igennem de sidste par år, og spillestilen tiltaler en offensiv spiller som mig, så jeg glæder mig til at prøve kræfter med det. Jeg ved, at der er stor konkurrence om pladserne, og sådan skal det også være i en stor klub som Brøndby IF, så jeg glæder mig til at komme i gang med træningen med mine nye holdkammerater.\nUffe Bech får trøje nummer 9 og har første træning lørdag den 1. september.\nFarvel til Johan, Björn, Uffe og Troels\nUffe Bech vender tilbage til Hannover\nUffe Bech: Det her er ikke sjovt\nUffe Bech: Det er gået stærkt


UpCircle Organic Facial Serum with Coffee Oil - Med24.dk\nUpCircle Ansigtsserum med kaffe-olie\nEn økologisk, super fugtgivende og nærende ansigtsserum, tilført kaffeolie ekstraheret fra genbrugt førsteklasses Arabica kaffegrums fra udvalgte London kaffebarer. Økologisk certificeret af Ecocert og COSMOS, vegansk og bæredygtigt fremstillet.\nSammensat af en fugtgivende blanding af olier fra jojoba, havtorn og hybenrose. C-vitamin og den antioxidantrige kaffeolie modvirker irritationer og mindsker hævelser. Mørke pletter bleges, og din hudfarve bliver mere klar med masser af glød. Booster kollagendannelsen og er med til at bevare huden fast og glat. Niacinamid og E-vitamin er med til at dæmpe rødme, styrke og beskytte samt afhjælpe pigmentering.\nUpCircle Organic Facial Serum with Coffee Oil anvendes morgen og aften på ren hud og under din ansigtscreme.


Mono-blomst - vi planter blomster i stort antal - eksempler og fotos | Websted om haven, sommerhuset og indendørs planter.\n✓ BLOMST FRA EN LILYNIKI\n✓ EN FLOX-BLOMST\n✓ BLOMST AF ET RUM\n✓ Én ren blomst\nTOUCHFIVE 168 farver ...\n★★★★★★★★★★ (4.80) | Ordrer (4393)\nStræk dækker sektioner ...\n★★★★★★★★★★ (4.60) | Ordrer (3382)\nEffektive blomster fra en to blomster\nVi berørte forskellige tilgange til havedesign - vi sorterede aristokratens have, landsbyens blomsterhave, containerhaven og grushaven. Jeg håber, at mine praktiske tip til oprettelse af blomsterbed har hjulpet dig, og at analyse af fejl har reddet dig fra tabber\nNår jeg går gennem parker, gader og gårdspladser i byerne, som jeg formår at besøge, bemærker jeg altid noget interessant - og prøv at dele med dig. Denne gang vil jeg give dig kun et stykke råd, der fundamentalt kan ændre dit haveliv. Prøv at bruge det mindste sortiment af planter - du kan kun to eller endda en.\nMen slip det, du har valgt, stort - nej, ikke stort, men bare en enorm masse! Effekten vil være fantastisk! Dette gælder for græsklædte stauder og etårige og endda buske! At skabe kompositioner fra tæppebelagte buske er naturligvis dyrt, men alle har råd til et lille tæppe. Så her går vi.\nSe på FOTO 1. Der er kun to planter - daglilje og flox. Men hvor smukt er det kun på grund af den enorme masse af hver plante af samme sort!\nBLOMST FRA EN LILYNIKI\nI denne henseende er dagliljer simpelthen Klondike. Deres farver, størrelser og blomsterformer er så forskellige, at de giver os mulighed for at skabe mange spektakulære kompositioner. Døgnblomstringen begynder i maj - og slutter i sene sorter i det sene efterår. Men hvis du vil have, at din komposition skal fungere i mange år, skal du ikke kigge efter nogle specielle dagliljer med amerikansk eller hollandsk markering. Enhver, den enkleste sort, testet af tiden og det svære klima i det centrale Rusland, er velegnet til en sådan blomsterhave.\nI FOTO 1 - l. hybrid rød. Den er medium i størrelse, højden på dens skud overstiger ikke 60 cm, og pedunkelerne hæver sig kun 10-15 cm over løvet. Jeg kan godt lide dens vane, fluffy løv, det holder sin form godt i hele vækstsæsonen, og dens blomstring er rigelig og lang. Farvekombinationen med lyserøde phloxer er meget kontroversielle, men på grund af den store masse af både daglilje og phlox opfattes planter som separate grupper. Forresten, hvis vi tager lavere dagliljer, tjener de som en "dækningsgruppe" for de ikke altid succesrige "ben" af phloxes.\nDagliljer er meget uhøjtidelige i dyrkning - de er ikke bange for hverken tørke eller koldt vejr, de er lyselskende og skyggetolerante (de blomstrer bare bedre i solen).\nDeres højde varierer fra 20 til 150 cm, afhængigt af type og sort.\nBlomster kan være miniature eller store, enkle eller dobbelt, bølgede eller bølgede med forskellige farver (fra hvid til næsten sort). Hver selv respekterende producent har i sin have denne vidunderlige plante.\nSe også: Blomster til en monokrom blomsterhave (i sort / hvid stil) - hvid, rød eller gul\nPopulariteten af phloxes, som er kendt for alle, er uden for konkurrencen. De kan bruges i aristokratiske haver og landsbyhaver. Det hele afhænger af i kombination med hvilke planter man skal placere dem. Se på FOTO 2. Phlox ved indgangen til ejendommen i det XIX århundrede ligner ikke en simpel model!\nDet hvide tøj giver det betydning - det er en ædel adelsmand, der kom til bolden, og overhovedet ikke en landsby-simpleton!\nBLOMST AF ET RUM\nIkke mindre spektakulære kompositioner kan oprettes fra etårige. Tag den velkendte kosmea eller rummet. Jeg tiltrækkes af dynamikken i denne plante - de lette, fjeragtige blade bevæger sig med enhver åndedrag i brisen, der minder om enten skyer eller vandoverfladen (som foretrækker det).\nDenne urteagtige plante hører til asterfamilien; Der er flerårige og årlige arter. I vores land er den mest almindelige den årlige K. dobbeltfinger, som du ser i FOTO 3.\nVores heltinde er fra Mexico, men i Rusland vokser hun godt ikke kun i et varmt klima, men også i de nordlige regioner. Dens skud når en højde på 50 til 150 cm. Dens stængler er tynde, fleksible, oprejst og forgrenede, og bladene er modsat, dobbelt snit, åben, elegant. Blomsterstanden-kurve, der ligner kamille, op til 12 cm i diameter, er enkelt eller samlet i løse corymbose-panikler.\nDenne fantastiske plante er den uhøjtidelige mester. Den tåler tørke, har god kold modstand og tåler endda let frost. Det vokser i skyggen og i solen - men kun i solen giver dens ejer en masse lyse blomster, og der vil næsten ikke være nogen blomstring i skyggen, men der vil være en masse grøn masse. Flere blomster vil også være med hyppig beplantning og grøn masse - med en sjælden. Og en anden funktion: for rig jord forstyrrer rigelig blomstring, så overskydende gødning gør en bjørnetjeneste.\nÉn ren blomst\nI et par af hendes designere hentede limen. Jeg ved ikke engang, hvordan man beskriver dens blomsterstand: champagnesprøjt eller en tusindbeinsspider? Det hele afhænger af din fantasi og humør, når du kigger op fra kraftige lige stængler, der ikke er bange for nogen vind. De bøjes ikke og bøjes for ingen - det er stolte fyrster, der er kommet til bryllupsbolden i al sin statur og skønhed.\nPå samme tid er cleoma en hårdfør og vedvarende jager, klar til at modstå enhver vejromskiftning. Nå, på et kedeligt botanisk sprog - en temmelig hårdfør plante, der kræver vækstbetingelser, som tåler skarpe ændringer i klima og temperatur. Derudover har den et veludviklet og kraftigt rodsystem, som aktivt nærer planten med de nødvendige stoffer fra jorden og styrker den.\nCleome's blomstring er en ferie, der varer ret lang tid, fra juni til september. Først blomstrer de nedre blomster, derefter højere - og så videre, indtil blomsterstanden er fuldt ud afsløret. Mens blomsterne vinder styrke, får stilken højde.\nMen nu - den vigtigste ting: er det muligt at bringe denne ferie til dit sommerhus? Det viser sig - let. Cleomes formerer sig ved frø. Det er ikke nødvendigt at vente til februar-marts med forplantning gennem frøplanter - du kan bare kaste frø i jorden i november-december og glemme dem indtil foråret.\nSe også: Vi dekorerer en have eller sommerhus med planter i en sort / hvid stil\nÉt trins hårtørrer ...\n★★★★★★★★★★ (4.50) | Ordrer (3061)\n2-vejs enhed til ...\n★★★★★★★★★★ (4.80) | Ordrer (2601)\nDacha med egne hænder > Vi dekorere villaen: udformningen af plottet > Mono-blomst - vi planter blomster med en stor masse - eksempler og fotos\nkategorier Vi dekorere villaen: udformningen af plottet\tTags масса, monotsvetnik, en, blomsterhave\nTidligere: Roseskrubber - de bedste sorter (foto + beskrivelse + navn)\nNæste: 2 græsplæneindstillinger - enkel, hurtig og med lav vedligeholdelse


TEST: Yamaha YSP-1400 – Den bedste uden sub\nAnalog ind: RCA, 3,5 mm mini-jack\nMål: 100 x 9,6 x 13,3 cm\nVejl. pris 3590 Produktside\nYamaha YSP-1400 mangler display, men det løses med fjernbetjenings-app’en HT Controller til iOS og Android, som giver et godt overblik på mobilen via Bluetooth. Med sine 100 cm i længden passer den til skærme fra omkring 46 tommer og opad.\nTakket være temmelig sofistikeret DSP giver denne soundbar en god surround-følelse på film. Dynamikken er rigtig god, og YSP-1400 spiller højt og kraftigt på Star Trek: Into Darkness på Blu-ray. Lyden er mere fyldig, og dialogerne har bedre opløsning end med de billigere soundbars. Bassen virker også mere nuanceret end med YAS-152.\nMan kan vælge imellem de samme lydtilstande som på YAS-152, men med YSP-1400 er der større forskel imellem dem på grund af bedre DSP. Det er dog ikke rigtig surround, men lyden er stor og veldefineret, uden at klangbilledet ændres. Endnu mere heftig bas får man med en separat subwoofer, der kan sluttes til.\nMusik i stereo har et mere snævert stereoperspektiv end med YAS-152, fordi soundbaren er kortere. Til gengæld er tonerne lidt mere nuancerede. Også her anbefaler vi stereo frem for Music-tilstand, fordi sidstnævnte tilføjer en rumklang, som vi ikke kan lide.\nLyden fra Yamaha YSP-1400 er lidt bedre end fra YAS-152, men hvis dit tv er større end 50 tommer, kan du spare de ekstra penge og gå efter YAS-152. Tv’er mindre end det ser bedre ud med YSP-1400.


Barselsnetværk i Hvidovre - sn.dk - Forsiden - Storkøbenhavn - Vestegnen\nBarselsnetværk giver muligheder for oplevelser med børn, men for de voksne. Foto: Peter Andersen\nArtiklen: Barselsnetværk i Hvidovre\nBarselsnetværk i Hvidovre\nVestegnen - 22. september 2019 kl. 06:39\nMange mænd og kvinder på barsel har brug for et rum, hvor der er plads til det hele menneske - ikke kun at være mor eller far. Det kan både handle om at mødes med andre forældre om spændende og hyggelige aktiviteter, men også at få mulighed for at tale om alle aspekter af forældreskabet. For de færreste er det nemlig lyserød baby-boble hele tiden, og der er mange måder at være forælder og være på barsel på. Derfor opstår der også nye former for barselsnetværk og -initiativer rundt om i landet. Og nu er det startet et barselsnetværk på Vestegnen.\n- På barsel med mit ældste barn savnede jeg aktiviteter og samtaler med andre forældre, som ikke kun handlede om baby. Samtidig havde jeg ikke super meget overskud til at opsøge de forskellige tilbud inde i København. Og så kunne jeg ellers gå der i forstaden og føle mig lidt isoleret og alene. Jeg kunne godt tænke mig, at det blev en bedre oplevelse at være på barsel anden gang. Derfor tog jeg kort før fødslen af mit andet barn her i januar initiativ til barselsnetværket, siger initiativtager Lise Holm Rasmussen fra Hvidovre.\nI barselsnetværket er der minimum planlagt en aktivitet den første fredag formiddag hver måned.\nProgrammet byder blandt andet på havtorne- og sanketur, byvandring og foredrag om at være ambitiøs forælder. Barselsnetværk Hvidovre er for alle forældre, som gerne vil mødes om samtaler og aktiviteter, der har fars og mors interesser som omdrejningspunkt - og sætter spot på, at der er mange måder at være forælder på. Og som samtidig tager hensyn til babys behov og giver plads til bleer, vræl og anden uro.\nLæs mere på FORA's hjemmeside: http://hvidovre.fora.dk/kurser/?cat=barselsnetvaerket\n17:45 Ny borgmester i et tomt rådhus\n11:47 Derfor var der udrykning: Politi var ude at lede efter bil\n06:59 Nyt omdrejningspunkt for klublivet\n14:55 Fuld plade: Dyt i hornet og tænd katastrofeblinket\n06:24 Skulle i isolation: Begyndte at male\nDerfor var der udrykning: Politi var ude at lede efter bil\nOp til fire politibiler på Ishøj Strandvej blev sent lørdag...\n1. Legendarisk bodega hurtig solgt\n4. Kræves fængslet for hjemmerøveri og tricktyveri\n5. Arken genåbner på tirsdag: Sætter billetprisen ned


CIP-Unit - Turnkey løsning\nCIP Unit - Turnkey løsning\nVor CIP løsning er et fuldautomatiske rengørings system beregnet til top hygiejnisk rengøring af produktionsudstyr i mejeri-, juice-, læskedrik, bryggeri- og andre fødevare industrier, samt non-food og pharma industri som fremstiller flydende produkter.\nRengøringen (Clean In Place) sker ved cirkulation af vand og fortyndet rengøringsmiddel over objektet, som skal rengøres. Opvarmningen af rengøringsmidlet sker in-line via en rørvarmeveksler under cirkulationen over modulet. Fremløbs hastighed, fremløbs temperatur og cirkulations tid er styret via forvalgte setpunkter for hver enkelt rengørings kreds.\nTo eller flere individuelle moduler kan kobles sammen eller bygges på samme ramme med fælles styresystem og forsynes fra den samme lud og syre tanke samt evt. genbrugsvand tank. De enkelte CIP Unit placeres tæt på de emner, som skal rengøres af den pågældende CIP Unit og i afstand af lud og syre tanke. Dette sparer rengørings tid samt energi til transport og opvarmning af rengørings opløsninger.\nVore units er forsynet med et automatisk styrings system, som afhængig af valgte options har op til 6 forskellige rengørings programmer samt et lud og syre make-up program.\nSystemet kan styre individuelle ruter, til rengøring af forskellige emner. Hver rute har individuelle setpunkter for cirkulations tid og pauser samt fremløbs- og returløbs temperatur. Dette giver yderst effektive rengøringer med et minimalt forbrug af tid, energi, vand og rengøringsmiddel.\nStyresystemet kontrollerer adskillelse af returløbs væsker, som afledes til kloak eller opsamles i lud eller syre tank samt i tank for genbrugsvand.


Gør idéer til virkelighed. Gør det nemt med Zyro hjemmesidebyggeren.\nOpbyg et websted, en onlinebutik eller en blog. Over 90 % af brugerne udgiver hjemmesider på under 1 time med Zyro - Den enkle webside builder uden kode.\nByg dit websted eller din online butik på få minutter med Zyro website builder.\nFå et forspring ved at vælge blandt mere end 100 SEO-optimerede designer skabeloner.\nTræk og slip for at få det perfekte layout af tekst, billeder og integrationer.\nVælg den plan, der passer til dine behov, tilslut et tilpasset domæne, og få dit websted online.\nByg med ynde!\nSkabeloner lavet af designere\nVores SEO-optimerede skabeloner giver dig et professionelt udgangspunkt for at bygge din hjemmeside.\nVores træk-og-slip-webstedbygger lader dig style din egen hjemmeside med lethed uden kodning.\nZyro-gitteret klikker automatisk elementer på plads, så dit websted altid er perfekt justeret.\nKraftfulde AI redskaber\nGenerer SEO-optimeret tekst, et unikt logo, et fængende slogan og mere med kraften fra AI.\nUdforsk vores værktøjer\nUdgiv en smuk onlinebutik hurtigt. Drag fordel af kraftfulde marketingværktøjer og nul provision.\nDin hjemmeside ser fantastisk ud på alt fra stationære og bærbare computere til tablets og smartphones.\nByg en mobil-hjemmeside\nDit websted er optimeret ud af boksen, hvilket hjælper dig til lettere at blive opdaget på søgemaskiner.\nRedskaber som Google Analytics, Facebook Pixel og Messenger Live Chat hjælper med at optimere din hjemmeside.\nByg en pro hjemmeside\nUdforsk AI redskaber\nSpar tid, forstærk væksten med kraften ved maskinlæring.\nAI-drevet branding og businessredskaber giver din virksomhed et forspring.\nAlle Zyro-websteder er beskyttet af gratis SSL-sikkerhed, hvilket holder dig og dine kunder sikre.\nFå en sikker hjemmeside\nOver en million gratis billeder\nFå gratis adgang til mere end 1 million billeder i høj kvalitet til at publicere på dit websted fra Unsplash.\nVores hjælpsomme og venlige supportteam sidder klar til at besvare spørgsmål 24/7.\nFind svar på ofte stillede spørgsmål om Website Builder.\nHjemmesidebyggere er platforme, der giver enhver mulighed for at lave en hjemmeside med minimal indsats.\nAt vælge den rigtige webstedsbygger til dig betyder, at du skal beslutte, hvordan du vil have dit websted til at se ud, hvilken funktion du skal bruge, og hvad dit budget tillader. Alt i alt mener vi, at den bedste hjemmesidebygger er Zyro.\nZyro er designet til at være begyndervenlig, hvilket betyder, at du ikke behøver at hyre webdesignere eller udviklere til at hjælpe dig.\nDu behøver ingen kodnings- eller designfærdigheder for at skabe en professionel hjemmeside.\nAlt det hårde arbejde er allerede klaret - blot træk og slip de elementer, du har brug for, på siden, og du er klar til at gå live. Zyro gør det nemt – det er det perfekte valg for nybegyndere og små virksomhedsejere, der ønsker at komme online.\nDe bedste webstedsbyggere giver dig ikke kun mulighed for at bygge et websted, men hjælper dig også med at sælge online, markedsføre din virksomhed og finde dit publikum.\nZyro kommer spækket med SEO-værktøjer, pro-marketingværktøjer og alle slags integrationer designet til at hjælpe med at få din egen professionelle hjemmeside opdaget af de rigtige mennesker.\nDe fleste Zyro-planer kommer også med et gratis domæne, så du kan spare penge såvel som tid og energi.\nHvordan bruger man Zyro hjemmesidebyggeren?\nHvis du ikke har nogen idé om, hvordan du laver en hjemmeside eller onlinebutik, har vi det rigtige værktøj til dig. Det er ligetil og simpelt at bruge Zyro hjemmesidebyggeren.\nDu kan prøve Zyro gratis, men du skal registrere dig for en konto, hvis du overvejer at udgive et websted.\nDu kan afprøve webstedsbyggeren uden at registrere en konto, men du vil ikke være i stand til at føre den online uden en bruger.\nVælg derefter en skabelon, der passer bedst til din online virksomheds behov. Vi har et stort webstedsdesignskabelonbibliotek.\nDet er nemt at tilpasse din skabelon. Alt er automatiseret og intuitivt med Zyro. Skift billederne, teksten og layoutet - farver og skrifttyper er nemt tilpasselige.\nDernæst kan du tilføje alle integrationer, som din virksomhed har brug for. Disse er kraftfulde stykker webstedsbyggersoftware, der giver dig mulighed for at skabe funktionalitet på dit websted.\nHar du brug for en reservation eller kontaktformular? Det har vi en integration til. Vil du blive fundet på søgemaskiner? Det har vi integrationer til. Alt hvad du behøver for at skabe en professionel hjemmeside, der fungerer for dig, har vi styr på.\nNår du er tilfreds med, hvordan det ser ud, er du klar til at dele din hjemmeside med verden.\nZyro er ikke kun et svar på, hvordan man opretter et websted - det er også en e-handelswebstedbygger, som vil hjælpe dig med at få din onlinebutik offentliggjort i løbet af få minutter.\nDu kan tilføje, redigere og slette elementer med blot et par klik, blandt andre avancerede funktioner. Administrer salg, forsendelse, skat og CRM alt sammen fra ét dashboard. Du kan endda administrere din butik på farten med en dedikeret mobilapp.\nMed Zyro har du verdens bedste e-handelsværktøjer lige ved hånden. Mange af vores brugere er i stand til at bygge online butikker og begynde at sælge allerede samme dag.\nZyro er en meget populær hjemmesidebygger blandt små virksomheder, simpelthen fordi den er så hurtig og nem at bruge.\nVi ved, at den gennemsnitlige ejer af små virksomheder ikke har den tid eller de ressourcer, der er nødvendige for at lancere et websted på den traditionelle måde.\nDu kan bruge Zyro og få dig en hjemmeside i dag uden selv at skrive en eneste linje kodning eller tekst.\nVores hjemmesidebygger gør det hele for dig, så du blot kan fokusere på driften af din virksomhed.\nNej. Vi har designet vores hjemmesidebygger til at fjerne ethvert behov for at skrive en eneste linje kode.\nNår du laver din hjemmeside, kan du bruge vores intuitive gitterredskab og 'træk-og-slip'-funktionen til at flytte tingene rundt og foretage de nødvendige justeringer.\nOverlad kodning til dem, der elsker at kode. Du kan bare fokusere på det, du er bedst til.\nMen se, hvis du er erfaren med at bygge websteder, eller endda ved, hvordan du koder, kan du stadig overveje at bruge en webstedsbygger. Et webbyggerværktøj gør det bare hurtigere at bygge hjemmesider.\nI stedet for at kode et websted fra bunden eller rode rundt med WordPress-temaer, skal du blot vælge fra eksisterende webstedsskabeloner, bruge en kodefri editor og nyde godt af ekstrafunktioner som SEO-funktioner og salgsværktøjer.\nEr Zyro website builder SEO-venlig?\nDen er ikke bare søgemaskinevenlig, den er allerede søgemaskine-optimeret fra start. Vi har designet vores hjemmesidebygger på den måde, så du slipper for al SEO bøvl.\nSå når du begynder at bygge din hjemmeside med Zyro, bliver din side automatisk SEO-venlig.\nDerudover kan du ændre sidens titel og beskrivelse, når du vil, for at booste din rangering i søgemaskiner yderligere.\nKan jeg forbinde et brugerdefineret domæne?\nHvad er et personligt websted uden et tilpasset domæne? Selvfølgelig er du i stand til at forbinde dit eget domæne til Zyro for at give dit websted et unikt touch.\nMange Zyro-abonnementer kommer med gratis tilpasset domæneregistrering, hvilket betyder, at du har en gratis webstedsadresse i et helt år efter tilmelding.\nI modsætning til nogle andre populære webside builders er der ingen skjulte omkostninger med Zyro.\nEr gratis webstedshosting inkluderet?\nJa. Alle Zyro-websteder kommer med gratis hosting fra os, Hostinger. Det betyder, at den pris, du ser angivet for din prisplan, inkluderer alt fra hosting og sikkerhed til din valgte hjemmesideskabelon.\nDa Zyro kører på Hostingers hostinginfrastruktur, er vi i stand til at garantere 99,9% oppetid, superhurtige indlæsningstider og online sikkerhed i topklasse.\nEr Zyro-websteder mobilvenlige?\nFuldstændig. Mens andre webstedsbyggere kan tillade dig at oprette både en desktop- og mobilversion af dit websted, er alle Zyro-websteder responsive ud af boksen.\nDet betyder, at du blot skal bygge én version af din hjemmeside, og Zyros smarte teknologi skalerer automatisk dit indhold, så det passer perfekt på enhver skærm.\nDette sikrer ikke kun, at dine brugere får en god oplevelse, uanset hvilken enhed de bruger, men det vil også hjælpe dig med at rangere bedre på søgemaskinerne.\nKan jeg oprette en hjemmeside på egen hånd?\nJa! Der er ingen grund til at hyre en dyr webudvikler, stole på professionelle designere eller lære at kode.\nMed Zyros træk-og-slip-builder har du alle værktøjerne til at skabe en fantastisk hjemmeside med e-handelsfunktionalitet uden behov for nogen forudgående færdigheder eller erfaring.\nEr en hjemmesidebygger nyttig til at oprette en landingsside?\nJa. Hvis du bare har brug for en grundlæggende hjemmeside med en enkelt landingsside, er en hjemmesidebygger et perfekt sted at starte.\nZyro har flere skabeloner designet til én-sides websteder. Uanset om du har brug for en simpel infoside, et sted at tage kreditkortbetalinger eller en landingsside til e-mailmarketing, vil en webstedsbygger få din side sat op på ingen tid.\nMåske ikke. Men hvis du driver en virksomhed, er det en god idé at lancere et virksomhedswebsted for at fungere som hjørnestenen i din tilstedeværelse på nettet. Selvom du bare har et personligt brand, du gerne vil øge synligheden af, er en personlig hjemmeside stadig en god idé.\nDu kan bruge et grundlæggende websted blot som et porteføljewebsted for at fremvise dit arbejde. Du vil måske sælge noget. Du vil måske dele dit budskab med et større publikum. Du vil måske bare være vært for dit eget indhold uden at være afhængig af en tredjepartsplatform.\nProfessionelt udseende hjemmesider giver et brand mere troværdighed og autoritet. Selv en simpel hjemmeside kan forankre dit brand, give dig mulighed for at blive fundet på søgemaskiner og hjælpe med markedsføring på sociale medier.\nDu kan sikkert klare dig uden en lille virksomheds hjemmeside, men når du først har en, vil du ikke fortryde det.\nKan jeg forbinde mine sociale medier og hjemmeside?\nAbsolut. Blandt alle de funktioner, du finder på den bedste hjemmesidebygger, finder du muligheden for at tilføje links til alle dine sociale medier eller endda have et socialt medie-feed direkte på dit websted.\nDer er en ekstra bonus her. Du kan bruge Zyros indbyggede marketingværktøjer til ikke kun at tiltrække flere besøgende til din hjemmeside, men også for at øge engagementet med dine sociale kanaler.\nHvis du vil linke fra dine sociale mediekanaler til indhold i længere form, kan du gøre brug af de professionelle bloggingværktøjer, der kan hjælpe med at dele dit budskab med verden.


Indbetaling: kr. Bonus kan benyttes på spilleautomater Bonus og gevinster fra spins har omsætningskrav på 10x inden for 60 dage Spins har værdi af 2 kr. For her har vi at gøre med et casino online inklusive et gangstertema, som der virkelig tager kegler, og for at gøre det helt gennemført så finder man på CasinoAndFriends en masse af online casinoets gangstervenner. Gangstervennerne er animerede dyr, inklusive mafiaforbindelser, og har navne som Don Casoni som er en haj , Mr. Disse figurer er gennemgående, plus man møder dem over alt indenfor på CasinoAndFriends hvor de kommer inklusive kække og sjove bemærkninger som er inspireret af replikker fra gangsterfilm siden de gode gamle dage. Så tænd en cigar, sæt Godfather temasangen pr. kassettebåndoptageren og ifør dig et nålestribet jakkesæt, for nu skal du agere online spillemaskiner med gangsterdyrene. Men doven os straks komme videre og bemærke nærmere på, hvad du kan få af bonus hos CasinoAndFriends som nuværende spiller på det nye danske kasino. Spil hos casinoandfriends Casino bonus ved CasinoAndFriends CasinoAndFriends giver nye spillere aldeles fyrstelig velkomst, som nærmest kun kan ses som en optagelse i deres gangsterbande, men selvfølgelig på en rar og ikke kriminel måde.\nVederlagsfri Spillemaskiner Spilleautomater - Oversigt over man bedste i november Der var alene helt lukket ned i hjernen, ego ser dig ikke som glødende noget som helst. Jeg vil overhovedet ikke tvinge dig til noget, at omgive sig med blå eller sølv farvede krystaller. Dansk casino på börsen det var hans første indlæggelse på hospital, da G påvirkningen vil stige voldsomt og grafen i teorien aldrig vil nå Den gav mening, hvilken der sker i nærheden og hvor transporten til vante destinationer er foran tiden.\nREGLER TIL UDBETALINGEN LUCKY EMPEROR CASINO\nHVOR STORE CHANCERNE SUN VEGAS CASINO


VVS i Hønborg Aabenraa ⇒ Klik og få 3 gratis og uforpligtende tilbud på VVS!\nVVS i Hønborg Aabenraa indhent op til 3 gratis tilbud\nSkal du bruge VVS i Hønborg Aabenraa? Så er du kommet til det helt rette sted. Her på hjemmesiden kan du nemlig blive sat i forbindelse med et firma, hvor du kan indhente op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på VVS i Hønborg Aabenraa.\nDet er dejlig nemt og hurtigt, og det behøver faktisk ikke at tage meget mere end 10 minutter. I denne tekst kan du læse lidt mere om de fordele, der er forbundet med at indhente et eller flere tilbud på VVS i Hønborg Aabenraa.\nDer er egentlig ikke nogle, der ikke kan indhente op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på VVS i Hønborg Aabenraa. Det kan du gøre uanset, om du er virksomhed eller privat, og om du har brug hjælp til en mindre opgave eller en større opgave. Det er dog værd at vide, at der sandsynligvis vil komme flere tilbud på din opgave, jo større den er. Dermed ikke sagt, at der ikke er plads til de mindre opgaver. Det er heller ikke i alle byer, at vores samarbejdspartner helt kan garantere op til 3 tilbud, det kommer meget an på, hvilken by du er bosat i, og hvor mange VVS firmaer i Hønborg Aabenraa, vores samarbejdspartnere har tilknyttet i dit område. Vores samarbejdspartner tilbyder at indhente tilbud for alle slags personer og virksomheder, og det er egentlig ligegyldigt, om det er som privatperson eller virksomhed.\nDer er mange fordele forbundet med at indhente op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på VVS arbejde i Hønborg Aabenraa. Den første har vi allerede nævnt, og det er, at det er ganske gratis og uforpligtende. Du binder dig nemlig ikke til noget, før du har indgået en aftale med en virksomheder inden for VVS i Hønborg Aabenraa.\nUd over dette vil du i langt de fleste tilfælde også spare penge på din opgave, da de dygtige VVS’ere nær Hønborg Aabenraa er i hård konkurrence om at vinde din opgave, så de kan hjælpe dig med at få den udført bedst muligt. Dette vil altså presse prisen ned til din fordel, og hvem er ikke interesseret i dette? Billig VVS i Hønborg Aabenraa har vi alle behov for, hvorfor det også er meget lukrativt at indhente op til 3 gratis og uforpligtende tilbud.\nUd over at der ligger en pengemæssig besparelse i at indhente flere tilbud på din opgave, så kan du faktisk også spare en masse tid ved at lade andre indhente tilbuddene for dig. Det kan nemlig godt tage en god mængde tid at indhente de forskellige tilbud, fordi du selv skal finde de bedste VVS firmaer inden for VVS i Hønborg Aabenraa og beskrive din opgave til dem en efter en. Det kan sagtens være en langsommelig proces, der tager lang tid.Derfor kan du lige så godt få vores dygtige samarbejdspartner til at klare denne del for dig, da det ikke koster dig en krone. Det eneste du skal gøre er at beskrive din opgave for efterfølgende at læne dig tilbage og afvente dine tilbud. Det er da smart, er det ikke?\nSidst men ikke mindst, så er du her også sikret kun at modtage de bedste tilbud fra de dygtige VVS’ere i Hønborg Aabenraa. Dette skyldes at vores samarbejdspartner kun arbejder sammen med de bedste af de bedste VVS firmaer nær dig, og det er derfor, vi har valgt at arbejde sammen med netop dem, da vi kan bakke op om det princip. Vi ønsker, at du skal have den bedste oplevelse, når du bestiller VVS i Hønborg Aabenraa, og derfor har vi lavet denne side. Som du kan se er der en række fordele, og i og med at det er ganske gratis og uforpligtende, har du ikke rigtig noget at miste.\nDet er selvfølgelig også meget relevant for dig at vide, hvorfor vi har udarbejdet denne hjemmeside. Det har vi gjort med tanken om at gøre det lettere for dig at finde det rette sted at indhente op til 3 gratis og uforpligtende tilbud på VVS arbejde i Hønborg Aabenraa. Det kan nemlig godt virke meget uigennemsigtigt for mange, og derfor har vi taget tyren ved hornene og lavet denne hjemmeside, hvor vi ønsker at gøre det lettere for dig at indhente flere forskellige tilbud på din VVS opgave i Hønborg Aabenraa. Dette er en meget god mulighed for dig, da vi her på siden viser det bedste firma i branchen, som du ikke vil komme til at fortryde at indhente tilbud igennem. Det er dejlig let, hurtigt og uforpligtende, og hvem er ikke interesseret i det. Kort sagt kan man sige, at vi er en hjemmeside, der forbinder dig med andet firma, hvor du kan indhente op til 3 tilbud på et firma inden for VVS i Hønborg Aabenraa.\nDet er værd at overveje at lave dit VVS arbejde selv, hvis du godt kunne tænke dig at spare penge. Det er dog vigtigt at vide, at dette også kræver en stor viden, og det er ikke nødvendigvis alle, der har den viden til at kunne udføre VVS arbejde korrekt. Derfor kan det være en god idé at finde en god lokal VVS’er i Hønborg Aabenraa, der kan sit kram og kan levere et godt stykke arbejde. Så vil du også spare en masse tid, da det både kræver meget planlægning og udførsel at foretage VVS arbejde selv. Det vil selvfølgelig være lidt dyrere at hyre en til det, men for de fleste mennesker er det uden tvivl den rette løsning, da det ellers godt kan være svært at sikre sig, at man kan lave tingene ordenligt. Derfor giver det altså god mening for mange at finde en dygtig fagmand, der kan klare arbejdet. Hvis du har nogle spørgsmål vedrørende vores samarbejdspartners service, anbefaler vi, at du kontakte dem, da de i langt de fleste tilfælde vil kunne svare mere dybdegående på dine spørgsmål. Kunne du tænke dig at vide mere om os, så er du naturligvis også meget velkommen til at tage fat i os.\nVVS Fuglebækshuse Vordingborg\nVVS Ryget Skovby Furesø