Read Kleine Holzvergasungsanlagen - Handlungsempfehlungen für Kapitalgeber\nRead Kleine Holzvergasungsanlagen - Handlungsempfehlungen für Kapitalgeber text version\nHandlungsempfehlungen für Kapitalgeber\nHerausgeber: C.A.R.M.E.N. e.V. , Schulgasse 18, 94315 Straubing [email protected], www.carmen-ev.de\nGefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt beim Autor\nUnterstützt vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten\n1 2 2.1 Einführung Holzvergasungs-Technologie Vergasungsanlage Zuführeinrichtungen Vergaser-Bauarten Austragvorrichtungen Gasaufbereitung Gasverwertung 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 5 6 7 8 10 10 10 12 13 14 16 18 18 19 19 22 25 29 30\nHandlungsempfehlungen Allgemeine Konzeptangaben Technische Konzeption Betrieb der Anlage Wärmeverwertung Wirtschaftliche Konzeption Kalkulation der Investitionskosten Kalkulation der Ausgaben Kalkulation der Einnahmen\n3.5.1 3.5.2 3.5.3 4 5 Fazit\nDie Senkung des Energieverbrauches und die Nutzung erneuerbarer Energien sind für die zukünftige Entwicklung unserer Umwelt von maßgeblicher Bedeutung. Nicht nur die Einsparung von CO2-Emissionen sowie die Verringerung von Transportdistanzen und Unfallgefahren sondern auch die Erhöhung der Versorgungssicherheit, die Schonung von fossilen Ressourcen und die Stärkung der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung können dabei beachtet werden. Tatsächlich ist es insbesondere in den letzten zehn Jahren gelungen, die Energieproduktion aus Biomasse, Sonne, Wasser und Wind deutlich zu steigern. Alleine in den Jahren 2003 bis 2008 hat sich der Anteil der Erneuerbaren am Primärenergieverbrauch in Deutschland verdoppelt. Die energetische Verwertung von Biomasse nimmt mit derzeit fast 70 Prozent den größten Anteil an der Endenergiebereitstellung aus regenerativen Quellen ein. Im Wärmebereich beträgt ihr Anteil sogar über 90 Prozent, wobei der überwiegende Anteil der Wärmeproduktion aus Holz erfolgt. Zur regenerativen Strombereitstellung trägt feste Biomasse lediglich mit etwa 13 Prozent bei, die vor allem in vergleichsweise großen Biomassekraftwerken produziert werden. Dort werden in der Regel Dampfturbinen mit relativ geringen elektrischen Wirkungsgraden eingesetzt, während die Abwärme häufig nur teilweise oder gar nicht genutzt wird. Es wird jedoch schon seit vielen Jahren nach Möglichkeiten gesucht, Strom aus fester Biomasse nicht nur in großen sondern auch in kleinen Anlagen mit hohem Wirkungsgrad zu erzeugen. Dies würde vor allem eine sinnvolle Abwärmenutzung vereinfachen. Die Entwicklungsbestrebungen für die Kraft-Wärme-Kopplung mit Holz im kleinen Leistungsbereich greifen auf Dampfturbinen, Dampfmotoren, ORC-Anlagen und Stirlingmotoren zurück. Ein weiterer Weg, der dabei verfolgt wird, ist die thermochemische Vergasung von Holz mit anschließender Nutzung des Produktgases (,,Holzgas") in einem Gasmotor, vereinfachend auch Holzvergasung genannt. Die Technologieentwicklung im Bereich der Holzvergasung wird sowohl von Forschungsinstitutionen als auch von privaten Firmen vorangetrieben. Der erreichte Stand hinsichtlich einer Gebrauchstauglichkeit unterscheidet sich allerdings von Anlage zu Anlage deutlich. Diese Broschüre gibt einen kurzen Einblick in die Technik der Holzvergasung, der sowohl die Möglichkeit bietet, sich auf einige Kernaussagen zu konzentrieren als auch sich etwas eingehender mit den technischen Hintergründen zu befassen. Aufbauend darauf werden Handlungsempfehlungen für mögliche Kapitalgeber gegeben, die eine Projektprüfung durch eine Checkliste wesentlich vereinfachen sollen. Die vielfältigen Hinweise auf mögliche Risiken für die erfolgreiche Umsetzung eines Projekts und die potenziellen Schwierigkeiten bei der Realisierung sollen nicht den Blick dafür verstellen, dass es sich bei der modernen Holzvergasung um eine Technologie handelt, die sich derzeit in einer dynamischen Entwicklungsphase befindet. Daher könnten technische Aspekte, die momentan noch als bedeutende Herausforderungen beschrieben werden müssen, innerhalb kurzer Zeit als gelöst gelten und damit zu zweitrangigen Prüfkriterien herabgestuft werden. In diesem Sinne sollten potenzielle Investoren auch darauf achten, dass sie bei der Prüfung von Bioenergie-Projekten keine strengeren Kriterien als bei konventionellen Projekten anlegen. Im Gegenteil sollte auch der Holzvergasung aus den eingangs geschilderten Gründen zumindest ein gewisser Bonus zugestanden werden. 4\nBei der Technologie der Holzvergasung ,,Vorofenvergaser" und ,,Scheitholzhandelt es sich um ein Verfahren mit dem vergaser" als Verfahren der HolzverZiel, aus fester Biomasse, in aller Regel in brennung im Gegensatz zur HolzvergaForm von Holzhackschnitzeln, gleichzeitig sung Strom und Wärme zu gewinnen. In Abgrenzung dazu steht der Bereich der Betrachtete Anlagengröße: bis 250 KiHolzverbrennung zum Zwecke der Wärlowatt elektrischer Leistung meproduktion. Darunter fallen sowohl sogenannte Einzelfeuerstätten wie Scheitholzöfen und Pelletöfen als auch Zentralheizungsanlagen wie Scheitholz-, Pellet- und Hackschnitzelkessel. Der wesentliche Unterschied zur Holzvergasung besteht darin, dass bei den Anlagen zur Holzverbrennung kein in einem Motor nutzbares Gas produziert wird. Missverständlich können insofern Beschreibungen von Hackschnitzel-Vorofenfeuerungen sein, bei denen in einer ersten Einheit Brenngase produziert werden, die in einer zweiten Einheit vollständig nachverbrannt werden und dort Wärme über Wärmetauscher an einen Wasserkreislauf abgeben. Noch irreführender kann die Bezeichnung ,,Scheitholzvergaser" für einen modernen Scheitholzkessel sein, in dem zwei Zonen für die Entstehung der Brenngase und deren Nachverbrennung vorhanden sind, die jedoch in einem Gerät untergebracht sind. Für beide Konzepte, ,,Vorofenvergaser" und ,,Scheitholzvergaser" gilt, dass eine Abtrennung der Brenngase zur späteren Nutzung in einem Gasmotor nicht möglich ist. Vielmehr werden diese Brenngase in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang verbrannt, um die gesamte Wärme über einen Wärmetauscher abzugeben.\nDie Verbrennung von Holz kann in drei Phasen gegliedert werden: Bei der Trocknung (bis ca. 150 °C) wird das im Holz enthaltene Wasser verdampft, während der Pyrolyse (150 bis 600 °C) gehen ca. 85 % der Holzmasse in die gasförmige Phase über und in der Phase der Oxidation (400 bis 1300 °C) werden die brennbaren Bestandteile des Holzes mit Sauerstoff vollständig umgesetzt.\nDem gegenüber wird bei Holzvergasungsanlagen zunächst in der eigentlichen Vergasungsanlage ein Produktgas erzeugt. In der Regel wird dieses Holzgas in einem zweiten Schritt gereinigt und gekühlt. Schließlich wird aus dem Gas in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) Strom und Wärme erzeugt. Abbbildung 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Holzvergasungssystems. Betrachtet werden in dieser Broschüre Vergasungstechnologien, die auf eine elektrische Leistung des BHKW-Motors von maximal 250 Kilowatt abzielen. Eine Anlage dieser Größenordnung kann bei einem gewöhnlichen Wärmeabnahmeprofil mit einer Wärmebedarfsleistung von etwa 1 MW über 5.000 Vollbenutzungssstunden pro Jahr die Wärme vollständig verwerten. Damit ist angesichts der großen Zahl an bereits bestehenden Holzhackschnitzel-Heizwerken dieser Größe der Einsatz von vielen kleinen Holzvergasungsanlagen möglich.\nAbbildung 1: Schematische Darstellung eines Holzvergasungssystems\nDer Prozess der Holzvergasung kann in vier Stufen unterteilt werden. In einem ersten Schritt wird durch Erhitzung das in der Biomasse noch vorhandene Wasser verdampft (Trocknung). Die zweite Phase ist gekennzeichnet durch die Überführung wesentlicher Teile des Holzes in die Gasphase und wird in der Regel mit dem Begriff ,,Pyrolyse" beschrieben. In der dritten Stufe wird ein Teil der entstandenen Gase sowie des verbliebenen Kohlenstoffs verbrannt (Oxidation). Dies liefert die Energie für die Trocknung und Pyrolyse sowie für die abschließende vierte Phase der Reduktion, die zur Entstehung der heizwertreichen Komponenten des Produktgases (Kohlenmonoxid CO, Wasserstoff H2 und Methan CH4) führt. Im kleinen Leistungsbereich wird den Anlagen als Vergasungsmittel in der Regel Luft zugeführt, während bei größeren Anlagen auch Wasserdampf oder reiner Sauerstoff eingesetzt wird. Ein großer Teil der mineralischen Bestandteile des Holzes (im Wesentlichen Ca-, Mg-, K-, P-, Na-Verbindungen), geringe Mengen Schwermetalle, mit dem Holz eingetragene Sand- und Erdmengen sowie unverbrannter Kohlenstoff bilden die bei der Vergasung zurückbleibende Asche. Ein Teil der Asche findet sich allerdings als Staub auch im Produktgas wieder. Außerdem enthält das Produktgas zusätzlich zu den oben angeführten heizwertliefernden Gasen noch Stickstoff, Kohlendioxid, Sauerstoff, Wasserdampf und langkettige KohlenwasserstoffMoleküle, speziell sogenannte ,,Teere". Der Gehalt an Staub und Teeren im Produktgas hat einen großen Einfluss auf die anschließende Nutzung in einem BHKW.\nDurch eine Vergasungsanlage wird ein Einsatzstoff mit Hilfe eines Vergasungsmittels thermisch umgesetzt und so ein brennbares Produktgas erzeugt. Die dazu nötige Energie in Form von Wärme wird Holz als Einsatzstoff vergleichsweise dabei entweder durch eine externe unproblematisch Quelle erzeugt und indirekt dem Holz zugeführt (allothermes Verfahren) oder Hackschnitzellagerung insbesondere durch eine teilweise Verbrennung des wegen Staubentwicklung sicherheitsHolzes bereit gestellt (autothermes Verrelevant fahren). Da die indirekte Zufuhr von Wärme technisch sehr aufwändig ist, kommen im kleinen Leistungsbereich praktisch nur authotherme Verfahren zum Einsatz. Ebenso wird bei kleinen Holzvergasungsanlgen in der Regel nur Luft als Vergasungsmittel eingesetzt. Prinzipiell kommen außerdem noch Sauerstoff oder Wasserdampf in Frage. Kleine Vergasungsanlagen in der Regel autotherm mit Luft als Vergasungsmittel 6\nUnter den festen Biomassebrennstoffen stellt Holz den unproblematischsten Brennstoff dar. Dies liegt vor allem daran, dass Holz über relativ geringe Anteile an Stickstoff, Chlor und anderen für eine Verbrennungsanlage schwierigen Inhaltsstoffen verfügt. Außerdem ist der Prozentsatz an nicht brennbaren Stoffen, die als Asche zurückbleiben oder als Staub ausgetragen werden, vergleichsweise niedrig. Anlagenkonzepte für die Vergasung fester Biomasse im kleinen Leistungsbereich greifen daher in der Regel auf Holz als Einsatzstoff zurück, da die technologischen Herausforderungen ohnehin relativ groß sind. Der Einsatz von Holzpellets würde aufgrund der gleichmäßigen Stückigkeit und des niedrigen Wassergehaltes große Vorteile bieten, aber aus Kostengründen kommen als Einsatzstoff in der Regel nur Holzhackschnitzel in Frage. Eine Anlage zur Vergasung von Holzhackschnitzeln kann selbstverständlich nur durchgehend betrieben werden, wenn ein Hackschnitzellager für die kontinuierliche Versorgung mit Brennstoff sorgt. Die richtige Lagerung von Hackschnitzeln soll zwar an dieser Stelle nicht näher erörtert werden. Es soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass insbesondere die für die Holzvergasung häufig verwendeten trockenen Holzhackschnitzel zu einer erwähnenswerten Staubentwicklung führen können. In der Folge können sich Staubablagerungen auch außerhalb des eigentlichen Lagerbereichs bilden. Dies birgt besonders dann ein Gefahrenpotential, wenn sich der Staub auf heißen Oberflächen ablagert. Unter ungünstigen Umständen kann es zu Bränden oder gar Staubexplosionen kommen. 2.1.1 Zuführeinrichtungen\nDie Zuführung der Holzhackschnitzel zur Förderschnecken oder Schubstangen Vergasungsanlage erfolgt vom Lager zufür die Brennstoffzuführung nächst über Förderschnecken oder Schubstangen. Förderschnecken sind Absperrklappen, Absperrschieber oder gegenüber zu langen Hackschnitzeln, Zellenradschleusen als Eintragssysteme sogenannten Überlängen, deutlich empfindlicher als Schubstangen. Allerdings Störungen in der Zuführung führen zu sind Schubstangensysteme auch erwähBetriebsunterbrechungen nenswert teurer. Am eigentlichen Übergang zwischen Lagerbereich und Vergasungsanlage ist in der Regel ein Schleusenystem installiert, welches die Hackschnitzelzufuhr dosiert und dafür sorgt, dass keine heißen Produktgase aus dem Vergaser entweichen bzw. in das Hackschnitzellager gelangen, wo sie zu einem Brand führen könnten.\nAls Schleusensysteme für den Hackschnitzeleintrag bei Holzvergasungsanlagen werden in der Regel Absperrklappen, Absperrschieber oder Zellenradschleusen eingesetzt. In allen drei Systemen kann der Brennstoff durch die Wirkung der Schwerkraft in den Vergasungsreaktor gelangen, wenn es sich um eine Anlage mit Brennstofffluss von oben nach unten handelt. Absperrklappen wechseln motorisch betrieben aus einer oberen dichten Stellung in eine abkippende offene Stellung, Absperrschieber werden pneumatisch oder motorisch vorund zurückgefahren, um den Brennstoffdurchgang zu ermöglichen und Zellenradschleusen ähneln einem Schaufelrad, welches dicht anliegend von einem Reifen umgeben ist, der oben den Brennstoffzutritt sowie unten den Brennstoffaustritt ermöglicht. Alle drei Systeme können keine vollkommene Dichtigkeit garantieren, jedoch ist ein Gasaustritt unwahrscheinlich, wenn der Vergaser in leichtem Unterdruck betrieben wird. Bei Anlagen, in denen der Brennstoff von unten erfolgt, wird der Abschluss über eine starke Verdichtung der zugeführten Hackschnitzel erreicht, wobei der notwendige Zuführdruck in der Regel durch eine Schnecke erzeugt wird.\nZu beachten ist, dass Störungen in der Zuführung sofort zu einem ungleichmäßigen Betrieb der Vergasungsanlage und nach kurzer Zeit zu einer Unterbrechung der Gasproduktion führen können. 7\nFür den zentralen Teil der VergasungsanKleine Holzvergasungsanlagen meist lage, in dem das Holz in ein heizwertreimit Festbettverfahren ches Produktgas überführt wird, kommen einige grundsätzlich verschieden BauarGegenstromvergaser mit hohem Teerten in Frage. gehalt im Holzgas (Energieverlust!) In dem hier betrachteten Leistungsbereich derzeit ohne Bedeutung ist die Niedriger Holzgas-Teergehalt bei Gruppe der sogenannten BewegtbettGleichstromvergasern nur bei Hackverfahren zu denen die stationäre und schnitzeln mit gleichmäßig guter Qualidie zirkulierende Wirbelschicht zählen. Der tät möglich technische Aufwand ist bei derartigen Anlagen grundsätzlich so hoch, dass die spezifischen Investitionskosten bei kleinen Leistungen unverhältnismäßig hoch wären.\nIn Wirbelschicht-Vergasern wird Biomasse in eine Schicht aus Sand oder einem ähnlichen ,,Bettmaterial" eingebracht, die durch die Eindüsung des Vergasungsmittels an der Basis in Schwebe gehalten wird. Bei der zirkulierenden Wirbelschicht wird durch die entstehende Strömung Bettmaterial nach oben aus dem Reaktor ausgetragen, vom Produktgas getrennt und wieder in den Vergaser zurückgeführt, während bei der stationären Wirbelschicht der Zustrom an Vergasungsmittel gerade ausreicht, um das Wirbelbett in Schwebe zu halten.\nDie für den betrachteten Leistungsbereich relevante Bauartengruppe stellen die sogenannten Festbettverfahren dar, bei denen die Vergasung der Biomasse innerhalb eines meist stehenden, zylindrischen Behälters in ,,festgelegten" Zonen erfolgt, welche die zugeführten Hackschnitzel nacheinander durchlaufen. Der zylindrische Vergaserbehälter besteht in der Regel aus Stahl, der innen mit einer Schutzschicht gegen die Einwirkung von Temperatur und Gaskomponenten ausgestattet ist. Die Umhüllung kann als Doppelmantel ausgeführt sein. Durch den Zwischenraum kann die Luft für den Vergaser geführt und dabei vorgewärmt werden. Die zwei wesentlichen Bauarten sind der Gegenstrom- und der Gleichstromvergaser, deren Bezeichnungen sich aus der Führung des Gasstromes im Verhältnis zur Richtung der Brennstoffzuführung ableiten. Abbildung 2 zeigt Prinzipschemata dieser beiden Vergasertypen.\nAbbildung 2: Prinzipschemata von Gegenstrom- und Gleichstromvergasungsanlagen 8\nEine mögliche Sonderform der Festbettvergasung stellen mehrstufige Vergasungsanlagen dar. Prinzipiell können bei den auch ,,gestufte Vergasung" genannten Anlagen sowohl Festbett- als auch Bewegtbettverfahren kombiniert werden. Eine gestufte Festbettvergasung kann durch die Trennung der Trocknung und Pyrolyse von der Oxidation und Reduktion erreicht werden. Zum Beispiel können die ersten beiden Phasen in einem mit Motorabgas beheizten Rohr stattfinden. Die Durchmischung im Rohr und der Austrag der Reststoffe kann/können mit einer Schnecke erfolgen. Im zweiten Teil der Anlage kann dann unter Luftzufuhr das Pyrolysegas mit einer Kohlenstoffschicht zum Produktgas reagieren. Vom Prinzip her bietet die gestufte Vergasung gute Möglichkeiten hinsichtlich der Brennstofftoleranz, der Gasqualität und der Gesamteffizienz. Jedoch befindet sich dieses Verfahren erst im Forschungs- und Entwicklungsstadium und ist grundsätzlich durch eine recht komplexe und damit aufwändige Technik gekennzeichnet. Eine weitere Sonderform ist der sogenannte ,,Open-Top-Vergaser", dessen wesentlicher Unterschied zum unten beschriebenen Gleichstromvergaser die Luftzuführung über den gesamten Querschnitt des oben offenen Systems ist. Dort wird auch der Brennstoff ohne ein Schleusensystem zugegeben, da ein Gasaustritt über einen entsprechend hohen Unterdruck verhindert wird.\nGegenstromvergaser In einem Festbettvergaser, der nach dem Gegenstromprinzip arbeitet, bewegt sich wie in Abbildung 1 ersichtlich der Luft-/Gasstrom in die dem Brennstoff entgegengesetzte Richtung wie der Brennstoff. In der Regel bedeutet dies, dass der Brennstoff von oben in den Vergaser gegeben wird, während die Luft von unten zugeführt und das Produktgas oben abgezogen wird. Dies führt dazu, dass Holzgas die Pyrolyse-Zone passieren muss und dort erhebliche Mengen an langkettigen Kohlenwasserstoffen, häufig mit der Sammelbezeichnung ,,Teere" beschrieben, mit sich zieht. Die Entfernung der Teere, die für Nutzung des Produktgases in einem BHKW notwendig ist, stellt nicht nur eine große technische Herausforderung dar, sondern bedeutet angesichts der Teermengen im Gas eines Gegenstromvergasers auch eine erwähnenswerte Reduktion des Wirkungsgrades der Anlage, soweit diese Reststoffe nicht wieder in die Anlage zurückgeführt werden können. Aufgrund dieser Problematik werden Gegenstromvergaser trotz möglicher Vorteile hinsichtlich der Einsatzstoffunempfindlichkeit und der internen Wärmenutzung nur sehr selten angeboten. Gleichstromvergaser Im Gleichstromvergaser bewegen sich Luft-/Gasstrom und Brennstoff grundsätzlich in die gleiche Richtung. Meist erfolgt die Luftzufuhr in einer verengten Oxidationszone wie in Abbildung 1 dargestellt. Die Verengung hat das Ziel, trotz einer seitlichen Zuführung möglichst den gesamten Vergaserquerschnitt gleichmäßig mit Luft zu versorgen versorgen und für eine homogene Brennstoffverteilung in dieser Zone zu sorgen. Ein Gleichstromvergaser kann deutlich teerärmeres Holzgas erzeugen als ein Gegenstromvergaser. Allerdings können die theoretisch möglichen niedrigen Teergehalte in der Praxis häufig nicht erreicht werden. Dies liegt vor allem daran, dass Holz ein inhomogener Naturstoff ist, der zudem noch in ungleichmäßig großer und feuchter Form vorliegt. Zu kleine Hackschnitzel können die gleichmäßige Verteilung von Luft behindern, zu große Hackschnitzel können sich verklemmen und mit sogenannter ,,Brückenbildung" die Bewegung des Materials durch die Anlage stoppen oder zumindest Bereiche schaffen, in denen die Gase bevorzugt strömen, und damit eine gleichmäßige Umsetzung behindern.. Ist das Material lokal zu feucht, können an diesen Stellen durch vergleichsweise niedrige Temperaturen größere Mengen an Teeren verbleiben. In der Praxis führt dies dazu, dass selbst bei optimaler Reaktorkonstruktion und Prozessführung Produktgas auch aus einem Gleichstromvergaser nur dann in einem Motor genutzt werden kann, wenn es nach Austritt aus dem Vergaser von Teeren gereinigt wurde.\nDie in der Regel im unteren Teil der Anlage unterhalb eines Rostes zurückbleibende Asche muss für einen vollautomatischen Betrieb der Anlage ohne Eingriff von Personal ausgetragen werden. Dabei ist auch von Bedeutung, dass die Dichtigkeit der entsprechenden Vorrichtungen ausreicht, um eine Oxidation des Kohlenstoffs in der Asche durch eintretende Luft zu verhindern. Dadurch könnte es ansonsten zu einer Erhitzung der Asche mit nachfolgender Schmelze und Verschlackung kommen. Falls der Kohlenstoffanteil in der Asche über 5 Prozent liegt, ist dies aus wirtschaftlicher Sicht von Bedeutung, da die gesetzlichen Vorgaben prinzipiell eine Deponierung von derartigem Material nicht erlauben und somit nur kostenintensivere Entsorgungswege in Frage kommen würde.\nHolzgas besteht bei der Verwendung von Kühlungs- und Reinigungstechnik nur in Luft als Vergasungsmittel zu einem großen Kombination festzulegen Teil aus Stickstoff und Kohlendioxid, während der Heizwert durch den Gehalt an Reststoffe als Kostenfaktor bei Reiniden brennbaren Gasen Kohlenmonoxid gungstechnik (CO), Wasserstoff (H2) und in geringen Mengen Methan (CH4) bestimmt wird. Es Einsatz einer Gasfackel zur Verbrenist im Normalzustand schon ein sogenung von Holzgas aus den An- und nanntes ,,Schwachgas", also ein Gas mit Abfahrphasen einem Heizwert, der mit etwa 1,2 Kilowattstunden pro Kubikmeter weit unter dem von Erdgas (ca. 10 kWh/m³) liegt. In heißem Zustand - die Temperatur des Produktgases liegt beim Austritt aus einem Gleichstromvergaser bei mehreren Hundert Grad Celsius ist die Energiedichte, also der Heizwert pro Volumeneinheit, aber nochmals deutlich niedriger. Eine Kühlung ist daher nicht nur notwendig, um die thermischen Belastungsgrenzen eines Motors nicht zu überschreiten, sondern auch, um die ohnehin beim Einsatz von Schwachgas reduzierte Motorleistung nicht noch weiter herabzusetzen. Bei der Verwertung in einer Gasturbine könnte auf eine Kühlung des Gases verzichtet werden, jedoch sind diese Aggregate im betrachteten Leistungsbereich, sogenannte Mikrogasturbinen, für Holzgas nicht verfügbar. 2.2.1 Gasaufbereitung\nWährend bei großen Vergasungsanlagen die Investition in sehr aufwändige Reinigungsund -kühlungsmaßnahmen wie z.B. Nasselektrofilter oder Quenchen in Frage kommt, werden bei kleinen Holzvergasungsanlagen aus Kostengründen häufig einfachere Verfahren favorisiert. Eine erste Kühlungsstufe wird meist vor jedem Reinigungssystem installiert. Darauf folgt entweder ein Filtersystem für heiße Produktgase oder weitere Kühlungsstufen und im Anschluss ein Reinigungssystem für abgekühltes Holzgas. Bei kleinen Holzvergasungsanlagen beschränkt sich die Gasreinigung in der Regel auf die Entfernung von Staub und Teer. Die Beurteilung der Technologien kann anhand des Verhältnisses von Investitions- und Betriebskosten zur erreichbaren Gasreinheit erfolgen. Darin einbezogen ist die Bewertung der dauerhaften Funktionsfähigkeit, der Nutzungsdauer und der Kosten für die Entsorgung der entstehenden Reststoffe Trockene Gasreinigungsverfahren Das Entfernen von Staub aus dem heißen Produktgas ist mit verschiedenen Filtersystemen möglich. Störende Wirkungen von Teeren durch deren Auskondensation können allerdings nur dann relativ sicher vermieden werden, wenn Temperaturen von über 400 °C eingehalten werden können. Dafür kommen Heißgaszyklone in Frage, die mittels Fliehkraft einen hohen Anteil des groben Staubs entfernen können und häufig als erste Reinigungsstufe installiert werden. Heißgas-Elektrofilter kommen aufgrund der meist hohen Investitionskosten in der Regel für kleine Holzvergasungsanlagen nicht in Frage. Auch über 400 °C eingesetzt werden können keramische Filter, deren Lebensdauer, die sogenannte Standzeit, allerdings für Holzgas noch nicht ausreichend geklärt ist. Da zudem der Ersatz der darin verwendeten Filterkerzen sehr teuer ist, kommt als weitere Möglichkeit die Nutzung eines Gewebefilters in Betracht, der allerdings in der Regel nur bis zu einem Temperaturniveau von 250 °C angeboten wird. Um eine von Beginn an gute Filterwirkung zu erzielen und gleichzeitig ein irreversibles Eindringen von Teer in die Filtergewebeschichten zu verhindern, kann ein beschichteter Filter zum Einsatz kommen (sogenanntes Precoating).\nSchüttschichtfilter mit Sand oder auch bei niedrigeren Temperaturen mit Sägemehl sind weitere Möglichkeiten zur trockenen Gasreinigung. Abgesehen von der Abscheideleistung ist jedoch bei diesen Verfahren die häufig ungelöste Frage der Regeneration oder Entsorgung des Filtermaterials von großer Bedeutung. Gaswäsche Bei der Gaswäsche wird das gekühlte Holzgas direkt durch ein flüssiges Waschmedium oder durch einen Sprühnebel geleitet. Das Waschmedium kann ein organisches Lösungsmittel wie z.B. Biodiesel(RME) oder Wasser sein. Organische Lösungsmittel bieten Vorteile durch die höhere Verdampfungstemperatur und die bessere Reinigungswirkung im Bezug 11\nauf Teere. Allerdings sind der höhere Preis eines organischen Lösungsmittels und die durch dessen Einsatz zusätzlich geschaffene mögliche Brandquelle zu beachten. Zudem stellt sich genau wie bei Wasser als Waschmedium die Frage der Regeneration oder Entsorgung. Die Produktion großer Mengen an mit Stäuben und giftigen Teeren verunreinigten Waschflüssigkeiten ist wegen der Behandlungskosten vor allem unter wirtschaftlichen Aspekten problematisch, wenn der Umgang mit ihnen den kontinuierlichen Betrieb der Anlage nicht stört. 2.2.2 Gasverwertung\nFür die Produktion von Strom und Wärme aus Holzgas können prinzipiell Blockheizkraftwerke (BHKW) mit Schwachgasmotoren eingesetzt werden, wie sie zum Beispiel auch bei der Verwertung von Biogas Anwendung finden. Allerdings besitzt Holzgas nicht nur einen geringeren Heizwert als Biogas (ca. 1,2 kWh/m³ zu ca. 5 kWh/m³), sondern ist auch ganz anders zusammengesetzt. Daher muss ohne Motoranpassung beim Einsatz von Holzgas mit geändertem Betriebsverhalten und höherem Verschleiß gerechnet werden. Prinzipiell muss auch bei einer Motoranpassung mit einem Sinken von Leistung und Wirkungsgrad gerechnet werden. Sowohl reine Gasmotoren (Gas-Otto-Motoren mit Zündkerzen) als auch Motoren, die mit Zündöl zur Zünd- und Stützfeuerung (Zündstrahl-Motoren) betrieben werden, kommen in Frage. Zündstrahlmotoren können höhere elektrische Wirkungsgrade erreichen als GasOtto-Motoren, bedingen aber tendenziell auch höhere Brennstoffkosten und haben kürzere Lebensdauern.\nFür beide Motorkonzepte muss das Holzgas gekühlt, staub- und teerarm vorliegen. Über das zum dauerhaften, störungs- und wartungsarmen Betrieb des Motors notwendige Niveau des Staub- und Teergehaltes gibt es keine verwertbaren Aussagen der Motorhersteller. Außer dem Motor und dem darauf abgestimmten Generator verfügt ein BHKW noch über die zugehörigen Schalt- und Steuereinrichtungen sowie Wärmetauscher, um die Wärme aus dem Abgas, dem Motorkühlwasser und dem Schmierölkreislauf abzuführen. Im Idealfall kann diese Wärme, ggf. unter Einbeziehung eines Pufferspeichers, komplett als Heizoder Prozesswärme genutzt werden. Andernfalls muss der Betrieb der Holzvergasungsanlage in den Zeiten geringeren Wärmebedarfs eingeschränkt werden oder das BHKW muss über eine Notkühleinrichtung verfügen. Da in An- und Abfahrphasen des Holzvergasers die Gasqualitäten sehr eingeschränkt oder zumindest schwankend sind, wird für die unschädliche Beseitigung des in diesen Zeiten produzierten Gases häufig eine Gasfackel installiert, die auch beim Ausfall des BHKW zum Einsatz kommen kann.\nDie Entwicklung neuer Technologien benötigt Kapital, welches sowohl von privater als auch von institutioneller Seite zur Verfügung gestellt werden kann. Diese Handlungsempfehlungen richten sich an Kapitalgeber, die Anlagen finanzieren wollen, aus deren Betrieb Renditeerwartungen befriedigt werden sollen. Ausdrücklich sollen diese Anlagen nicht im Bereich von Forschung und Entwicklung (F&E) angesiedelt sein. Der Übergang von F&E zum marktfähigen Produkt, die sogenannte Markteinführung, kann in folgende Teilschritte gegliedert werden. In einer Pilotanlage wird zum ersten Mal die technische Machbarkeit in der für den Markt vorgesehenen Größe (im Gegensatz zur häufig deutlich kleineren Laboranlage) überprüft. Verläuft diese Überprüfung positiv, kann mit einer oder mehreren Demonstrationsanlagen die dauerhafte technische Funktionsfähigkeit unter Praxisbedingungen, also im Rahmen eines normalen Anwendungsfalles, getestet werden. Bis einschließlich dieser Phase sollte das investive Engagement vor allem auf Seiten der anlagenentwickelnden Institution/Firma liegen. In der Folge kann mit einem sogenannten Feldtest die Tauglichkeit der Anlage unter realen Bedingungen einer weiteren Überprüfung unterzogen werden, bei der die Investition, gerechtfertigt durch positive Erfahrungen aus dem Demonstrationsbetrieb, zu einem großen Teil von Kapitalgebern mit Renditeinteressen getragen werden kann. Den einzelnen Phasen des Überganges vom F&E- zum Marktbereich sollte genügend Zeit zugestanden werden, um belastbare Informationen aus ihnen ziehen zu können. Dies bedeutet für den Fall der Holzvergasungsanlagen, dass für den Betrieb einer Pilotanlage wenigstens ein Jahr zur Verfügung stehen sollte, bevor eine Demonstrationsanlage errichtet wird. Diese sollte im optimalen Fall sodann mehrere Jahre unter Beweis stellen, dass ein Betrieb mit den vom Hersteller prognostizierten wirtschaftlichen Ergebnissen im praktischen Anwendungsfall möglich ist. Je geringer die Anzahl der Jahre im Demonstrationsbetrieb ist, desto größer ist das Risiko für Auswirkungen von bis dahin unbekannten Langzeitproblemen zum Beispiel mit der Beschichtung des Reaktors oder der Korrosion eines Wärmetauschers. Dennoch kann bei einer detaillierten Bewertung von Chancen und Risiken ggf. eine praktikable Lösung für den Kapitalgeber gefunden werden, wenn nicht mehrere Jahre Betriebserfahrung mit einer Demonstrationsanlage vorliegen. Hier setzen die nachfolgenden Handlungsempfehlungen an, indem sie eine Hilfestellung für die Bewertung eines Anlagenkonzeptes bieten. Sie geben einen Überblick über alle wichtigen Belange eines Holzvergasungskonzeptes mit einer Schwerpunktsetzung im wirtschaftlichen Bereich. Eine Checkliste verschafft zudem einen Überblick über die als notwendig erachteten Angaben und Unterlagen. In die Handlungsempfehlungen eingeflossen sind die Ergebnisse einer Befragung von Betreibern kleiner Holzvergasungsanlagen. Von den etwa fünfzig mit Adressdaten bekannten Anlagenbetreibern beteiligten sich elf an dieser Umfrage zu technischen und ökonomischen Parametern sowie Betriebserfahrungen der Anlagen. Als Grundvoraussetzung für eine qualifizierte Bewertung ist es empfehlenswert, ausschließlich Konzepte in Erwägung zu ziehen, in die alle für den Betrieb einer Anlage erforderlichen Anlagenkomponenten einbezogen sind. Dies beginnt bei der Brennstoffaufbereitung und geht über die Brennstofflagerung, die Brennstoffzuführung, die Vergasungsanlage und die Gasaufbereitung bis hin zur Gasverwertung, jeweils mit dazugehörigen Teilen wie zum Beispiel Schleusensystemen, Regenerationsanlagen für Reststoffe, Notkühleinrichtungen oder 13\nGasfackeln. Werden von Seiten des Konzepts Einschränkungen hinsichtlich der Vollständigkeit der Anlage gemacht, ist dies stets kritisch zu hinterfragen. Dies gilt auch für den oft als ,,vorgelagert" angesehenen Bereich der Brennstoffaufbereitung und lagerung, wenn kein schlüssiges Konzept zur Beschaffung der Brennstoffe in der notwendigen Qualität mit vorgelegt wird. Die Unterlagen sollten stets so eingefordert werden, dass sich ein unabhängiger Dritter ein klares Bild über die Konzeption und die Rahmenbedingungen machen kann. Dies beginnt bei der Beschreibung des für die Anlage vorgesehenen Grundstücks (Flurnummer, Adresse, Eigentümer) und der Benennung des Investors mit Angabe der Rechtsform.\n3.1 Allgemeine Konzeptangaben\nVon größter Wichtigkeit für Bewertung eines Konzeptes ist die Einschätzung der wirtschaftlich tragbaren Dauerbetriebsfähigkeit einer Anlage. Diese lässt sich bei Firmen, die Anlagen im Marktbereich anbieten, anhand von Referenzen von Demonstrations/Feldtestanlagen und/oder bereits verkauften Anlagen überprüfen. Es sollten Ansprechpartner für Anlagen benannt werden, die sowohl hinsichtlich der Leistungsgröße als auch der Einsatzstoffe dem vorgesehenen Projekt entsprechen. Hinweise auf den Erfolg dieser Referenzanlagen können Abrechnungen der Vergütungen für den erzeugten und ins Netz eingespeisten Strom geben, jedoch muss berücksichtigt werden, dass damit keine pauschale Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Betriebs möglich ist (siehe Kapitel 3.5 Wirtschaftliche Konzeption). Hinsichtlich der potenziellen Emissionsbelastung sollte geklärt sein, ob die Anlage innerorts oder außerorts errichtet wird, wie weit die nächstgelegene Wohnbebauung entfernt ist und ob es bereits eine Emissionsvorbelastung durch andere Anlagen (nicht nur zur Holzvergasung) gibt. Von Bedeutung für die Beurteilung der Emissionsbelastung kann außer der Konzentration von Schadstoffen im Abgas und der örtlichen Situation der Anlage auch noch die Frage sein, in welcher Höhe die BHKW-Abgase abgeführt werden und inwieweit unverbranntes Holzgas oder geruchsintensive Stoffe ins Freie gelangen.\nNach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ist der Betreiber gesetzlich dazu verpflichtet, nach dem Stand der Technik vermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen zu verhindern und unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen zu minimieren. Darüber hinaus schreibt das Gesetz vor, dass die beim Betrieb der Anlage entstehenden Reststoffe ordnungsgemäß entsorgt werden können. Das Gesetz ermächtigt die zuständige Behörde, in der Regel das Landratsamt, ggf. Anordnungen zur Durchsetzung dieser Verpflichtungen zu erlassen und schließlich die Anlage stillzulegen, falls der Betreiber den Anordnungen nicht Folge leistet.\nEs sollte kurz erläutert werden, ob bereits ein Hauptplaner für die Gesamtanlage benannt werden kann, welche Planungsergebnisse schon vorliegen (neben den im Folgenden noch behandelten Informationen zum Beispiel Bauzeitenplan oder Aufstellungspläne) und ob bereits Angebote von Firmen für Teilgewerke eingeholt wurden.\nAn dieser Stelle soll noch einmal darauf hingewiesen werden, dass eine Aufteilung der Vergabe in einzelne Gewerke nach Möglichkeit vermieden werden sollte. Dies bezieht sich insbesondere auf die zentralen Teile einer Holzvergasungsanlage (Vergaser, Gasaufbereitung, Gasverwertung) aber auch die Hackschnitzelaufbereitung, -lagerung und -zuführung sind für den störungsfreien Betrieb relevant. Die Vermeidung von Schnittstellen zwischen einzelnen Lieferanten minimiert mögliche Abstimmungsprobleme und erleichtert die Klärung von Verantwortlichkeiten, sollten Probleme im Anlagenbetrieb auftauchen. Nicht betroffen von dieser Empfehlung ist der Bau von Wärmeverteilleitungen (soweit ein Notkühler installiert ist).\nDurch frühzeitigen Kontakt mit der Genehmigungsbehörde sollte deren Einschätzung hinsichtlich der Genehmigungssituation abgeklärt worden sein und mit dem Konzept vorgelegt werden. 14\nGrundsätzlich gilt, dass sich die Genehmigungspraxis in Deutschland zwischen den Bundesländern und teilweise auch innerhalb der Bundesländer unterscheidet. Daher muss vom Investor die Rechtslage bzw. Genehmigungspraxis am Anlagenstandort ermittelt und berücksichtigt werden. Holzvergasungsanlagen werden zum Beispiel in Bayern immissionsschutzrechtlich als ,,Anlagen zur Erzeugung von Generator- oder Wassergas aus festen Brennstoffen..." (4. BImSchV, Anhang, 1.13, Spalte 2) angesehen. Da diese Beschreibung jedoch mit ,,...die eine Gasmenge mit einem Energieäquivalent von 1 MW oder mehr erzeugen können" fortgeführt wird, sind Holzvergasungsanlagen im kleinen Leistungsbereich nach dieser Deutung zumindest nicht immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftig.\nDie Ergebnisse einer Recherche bezüglich einer möglichen öffentlichen Investitionsförderung sollten dargestellt und auch in der wirtschaftlichen Konzeption berücksichtigt sein. Gleiches gilt für eventuelle zinsvergünstigte Darlehen.\nUnter bestimmten Voraussetzungen kann eine Förderung in Form eines Investitionszuschusses bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Rahmen des Programms ,,Erneuerbare Energien" in Anspruch genommen werden. Sollte die thermische Leistung mehr als 100 kW betragen, die Anlage streng wärmegeführt betrieben werden und der Gesamtwirkungsgrad der Anlage höher als 70 % liegen, so beträgt der Investitionszuschuss 40 Euro je kW installierter Nennwärmeleistung. Von der Förderung ausgeschlossen sind Eigenbauanlagen, gebrauchte Anlagen und sogenannte Prototypen, d. h. Anlagen, die in weniger als 4 Exemplaren betrieben werden oder betrieben worden sind. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang weiterhin, dass ein Maßnahmenbeginn vor Antragstellung zum Förderausschluss führt.\nDie Betreiber von Stromnetzen sind zwar nach dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG) verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Erneuerbaren Energien an ihr Netz anzuschließen. Da dieser Netzanschluss jedoch bestimmten Bedingungen unterliegt, sollte das Konzept schon diesbezügliche Rückmeldungen des Netzbetreibers enthalten (siehe Kapitel 3.5.1 ,,Netzanschlusskosten"). Häufig wird vom Netzbetreiber der Abschluss eines Einspeisevertrages als Voraussetzung für die Abnahme des Stroms gefordert. Dies ist nach allgemeiner Ansicht allerdings nicht zwingend erforderlich, da das EEG den gültigen Rechtsrahmen setzt. Falls doch ein Einspeisevertrag abgeschlossen wird, sollte zumindest darauf geachtet werden, dass keine im Vergleich zum EEG schlechteren Regelungen vereinbart werden, etwa eine über das Einspeisemanagement hinausgehende Ermächtigung des Netzbetreibers, die Einspeiseleistung zu drosseln.\nSeit 2009 gibt es das sogenannte Einspeisemanagement. Dies beinhaltet, dass EEG-Anlagen, also insbesondere auch Holzvergasungsanlagen, mit einer elektrischen Leistung über 100 kW, mit einer technischen Einrichtung ausgestattet sein müssen, die es dem Netzbetreiber ermöglicht, die jeweilige Ist-Einspeisung abzurufen und Einspeiseleistung zu reduzieren oder bis auf Null abzuregeln. Hintergrund dieser Regelung ist die Befürchtung, dass insbesondere, aber nicht nur in Netzgebieten mit hohem Wind- bzw. Solarstromanteil verstärkt Betriebszustände auftreten, in denen die eingespeiste Leistung die abgerufene Leistung überschreitet und mangels Speichermöglichkeiten das Netz an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Mit dem Begriff Leistung ist hier nach allgemeiner Ansicht die installierte und nicht die tatsächlich eingespeiste Leistung gemeint, d. h. auch eine Anlage mit 110 kWel installierter, im Jahresmittel aber nur 90 kWel tatsächlich eingespeister Leistung ist vom Einspeisemanagement betroffen. Diese deutliche Beschränkung des im EEG eigentlich verankerten Anspruchs auf Abnahme der gesamten produzierten Strommengen durch den Netzbetreiber ist allerdings an eine Reihe von Voraussetzungen geknüpft und wird durch Regelungen über Entschädigung abgefedert. Die Netzbetreiber dürfen von diesem Instrument nur in Ausnahmefällen Gebrauch machen, insbesondere bleibt die Verpflichtung, bei absehbarer Gefahr einer Netzunterkapazität mit der möglichen Folge des Einspeisemanagements das Netz unverzüglich auszubauen, in vollem Umfang erhalten. Sollte der Netzbetreiber dieser Pflicht nicht nachkommen, bestehen Auskunfts- und Schadenersatzansprüche seitens des betroffenen Anlagenbetreibers. Sollte nachweislich berechtigt (auch hier besteht ein Auskunftsanspruch des Anlagenbetreibers) der Netzbetreiber die Holzvergasungsanlage ab- oder herabgeregelt haben, hat der Anlagenbetreiber Anspruch auf Entschädigung, und zwar in Höhe der durch die Abregelung entgangenen Strom- und Wärmeverkaufseinnahmen, sofern nicht beispielsweise im Einspeisevertrag eine abweichende Regelung getroffen wurde. Sollte also der Einspeisevertrag eine Klausel enthalten, gemäß der der Betreiber auf eine entsprechende Entschädigung\nverzichtet, entfällt der eigentlich im Gesetz verankerte Anspruch. Dass dies eine durchaus praxisrelevante Problematik ist, soll folgende Passage aus einem Einspeisevertrag verdeutlichen: ,,Bei Störungen bzw. Überschreitung des Aufnahmepotenzials des Netzes ist der Netzbetreiber berechtigt, die Erzeugungsanlage zeitweilig vom Netz zu trennen bzw. die Aufnahme zu reduzieren. Für diesen Zeitraum hat der Einspeiser keinen Vergütungsanspruch gegenüber dem Netzbetreiber." Mit zunehmendem Anteil der fluktuierenden erneuerbaren Energien Windkraft und Photovoltaik an der Gesamtstrommenge im Stromnetz wird die Thematik auch für Holzgasanlagen stärker in den Blickpunkt rücken. In Norddeutschland sind bereits seit mehreren Jahren Biogasanlagen regelmäßig von dieser Problematik betroffen. Zumindest im Bereich der Wärmeversorgung sollte die Problematik eines durch Einspeisemanagement verursachten Lieferausfalls bei der Planung der Anlage, z.B. durch Aufnahme entsprechender Passagen in die Wärmelieferverträge, berücksichtigt werden. Anlagen mit einer installierten Leistung von unter 100 kWel sind derzeit nicht vom Einspeisemanagement betroffen. Nicht auszuschließen ist allerdings, dass bei künftigen Novellierungen des EEG hier Änderungen vorgenommen werden.\nSchon im Konzept sollten Angaben über mögliche und beabsichtigte Versicherungsverträge für die Anlage gemacht werden.\n3.2 Technische Konzeption\nDie Angaben zur technischen Konzeption müssen immer im Zusammenhang mit den geprüften Referenzen gesehen werden. Durch Referenzen nicht belegte Angaben sind immer kritisch zu hinterfragen. Aufgrund der Empfindlichkeit einer Holzvergasungsanlage in Bezug auf die eingesetzten Hackschnitzel sollte das technische Konzept bei der Hackschnitzelversorgung ansetzen. Sowohl die exakte Qualität der vorgesehenen Hackschnitzelfraktionen (Holzart, Stückigkeit, Wassergehalt, Rindenanteil) als auch deren Mengenanteile und Herkunft sollten angegeben werden. Die Möglichkeit, Hackschnitzel wie beabsichtigt zu beziehen, sollte im Normalfall durch Brennstoffliefervorverträge, mindestens aber durch Absichtserklärungen möglicher Lieferanten belegt werden. Alternativ kann durch Abschätzung der jährlich zur Verfügung stehenden Menge eine Versorgung aus betreibereigenen Wäldern hergeleitet werden.\nAuch wenn theoretisch Biomasse verschiedener Herkunft (z. B. Stroh, Getreide) und in verschiedener Art (z. B. Pellets) in einer Holzvergasungsanlage eingesetzt werden könnte, werden aus technischen und ökonomischen Gründen üblicherweise Holzhackschnitzel als Einsatzstoff gewählt. Auch im Rahmen der Betreiberbefragung ergab sich, dass alle Anlagen mit Hackschnitzel betrieben werden. Allerdings gibt es im Energieholzbereich verschiedene Rohstoffquellen, aus denen Hackschnitzel hergestellt werden können, die jeweils hinsichtlich ihrer logistischen Verfügbarkeit, ihrer technischen Handhabbarkeit und ihrer ökonomischen Wertigkeit deutliche Unterschiede aufweisen können. So haben z. B. Hackschnitzel, die aus Heckenschnitt oder Straßenbegleitgrün hergestellt werden, einen hohen Rinden- und Feinanteil, beides Merkmale, die beim Betrieb der Holzvergasungsanlage zu technischen Problemen führen können. Hackschnitzel aus sogenannten Kurzumtriebsplantagen, d. h. Bäumen (meist Pappeln oder Weiden), die speziell zur Energieerzeugung angebaut wurden, haben einen signifikant höheren Wassergehalt als herkömmliche Hackschnitzel und machen daher einen höheren Energieaufwand für die Trocknung erforderlich.\nBei einer Eigenversorgung und falls die Hackschnitzel nicht direkt in der für die Anlage vorgesehenen Qualität bezogen werden können, sollte die Hackschnitzelaufbereitung detailliert beschrieben werden. Dabei sollte ggf. auf die Emissionen einer Hackschnitzeltrocknung und auf den geplanten Umgang mit den Resten aus einer Hackschnitzelsiebung (Fein- und/oder Grobfraktionen) eingegangen werden. Das Hackschnitzellager selber sollte hinsichtlich Konstruktionsart (ober-/unterirdisch, befahrbar/nicht befahrbar, ggf. zusätzliches Außenlager), Größe und Belüftungskonzept dargestellt werden. 16\nDie Eignung der Lageraustrag- und Hackschnitzelfördervorrichtungen für die vorgesehenen Hackschnitzelgrößen sollte ebenfalls beachtet worden sein. Die Beschreibung der Vergasungsanlage sollte außer den Angaben zu Hersteller, Herstellerbezeichnung, Feuerungswärmeleistung, Hackschnitzeldurchsatz und Produktgaserzeugung (Menge pro Stunde, Zusammensetzung und Heizwert) auch eine Darstellung der Funktionsweise mit Benennung des Vergasungsmittels enthalten. Darin sollte vor allem darauf eingegangen werden, welche Beweggründe zur gewählten Anlagenkonstruktion (Reaktorgeometrie, Beschichtung/Auskleidung/ Isolation, Einbauten) geführt haben, mit welchen Maßnahmen der prognostizierte Teergehalt im Produktgas erreicht wird und wie der vorgesehene Automatisierungsgrad aufrechterhalten werden kann. Die erforderliche Hackschnitzelqualität sollte detailliert dargestellt werden und in Beziehung zu den vorherigen Erläuterungen zur Hackschnitzelversorgung gesetzt werden. Besonders ausführlich sollte das Konzept der Gasaufbereitung dargelegt werden. Dabei sollten nicht nur Aufbau und Funktion der einzelnen Anlagenkomponenten zur Gaskühlung und -reinigung, sondern auch deren Zusammenspiel erläutert werden. Insbesondere hier sind aussagekräftige Referenzen sehr wichtig, bestenfalls in Verbindung mit der vorgesehenen Vergasungsanlage, mindestens jedoch passend zu der voraussichtlichen Gasqualität der vorgelagerten Anlage zur Gaserzeugung. Zur Spezifizierung der nach der Reinigung erwarteten Qualität sind mindestens der Heizwert, die Anteile an Kohlenmonoxid, Wasserstoff und Methan sowie der Teer- und Staubgehalt anzugeben. Aufgrund des auch nach einer Kühlung geringen Heizwertes und den entsprechend hohen Volumenströmen sollte darauf geachtet werden, dass der durch die Gasaufbereitung verursachte Druckverlust nicht zu groß ist, da sonst ein hoher Hilfsenergiebedarf die Effizienz der Anlage schmälern könnte. Die Gasverwertung kann anhand von BHKW-Hersteller, Herstellerbezeichnung, Art des BHKW, gewünschtem Druck- und Temperaturniveau des Gases am Eintritt in das BHKW, Feuerungswärmeleistung sowie elektrischer und thermischer Nennleistung beschrieben werden. Die vom BHKW-Hersteller geforderte Gasqualität (v.a. Heizwert, Teer- und Staubgehalt) muss zu den Eigenschaften des Gases der vorgesehenen Gasaufbereitung passen. Für die Planung der weiter unten noch separat behandelten Wärmeverwertung sollte schon bei der technischen Konzeption angegeben werden, an welcher Stelle der Gesamtanlage nutzbare Wärme zur Verfügung steht und welche Leistungen bei welchen Temperaturniveaus genutzt werden können. Ebenfalls für die Gesamtanlage sollten die anfallenden Reststoffe beschrieben und quantifiziert werden. Dies bezieht sich sowohl auf die vorher schon erwähnten Hackschnitzelreste aus einer möglichen Siebanlage als auch auf Asche, Holzkohle, Kondensate, Waschwasser und Filterstäube. Diese Materialien können zum Teil hoch belastet und von daher nur für spezielle Entsorgungswege geeignet und aufgrund ihrer Giftigkeit sicherheitsrelevant sein. In jedem Fall sollte geklärt sein, ob eine Behandlung notwendig, eine Verwertung möglich oder eine Entsorgung zwingend erforderlich ist. Es sollte dargestellt werden, welche Sicherheitseinrichtungen an der Gesamtanlage vorgesehen sind. Dies geht beispielhaft von einem Fallschutz am Hackschnitzellager über Explosionsschutz an der Vergasungsanlage bis zu einer Gasfackelanlage, über die außer beim An- und Abfahrbetrieb auch bei BHKW-Ausfall die gesamte Gasmenge nachverbrannt werden kann. Selbstverständlich ist für den Umgang mit der Anlage auch ein passendes Sicherheitskonzept empfehlenswert. 17\nDem Thema Sicherheit muss sowohl von Seiten des Herstellers wie auch des Betreibers Aufmerksamkeit geschenkt werden. Sollte beispielsweise der Hersteller seiner Verpflichtung, für die dies betreffenden Teile der Holzvergasungsanlage eine EU-Konformitätserklärung, symbolisiert durch die CE-Kennzeichnung, zu erstellen nicht nachgekommen sein, sollte von Seiten des Betreibers von einem Kauf abgesehen werden, da eine derartige Anlage nicht in den Verkehr gebracht werden darf und ein Betrieb entsprechend risikobehaftet ist. Aber auch der Betreiber der Anlage muss sich mit der Thematik auseinander setzen. Da im Zusammenhang mit einer Holzvergasungsanlage grundsätzlich explosionsgefährdete Bereiche auftreten, ist er durch einschlägige Vorschriften der Betriebssicherheitsverordnung dazu verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen. Ein wichtiger Teil der Beurteilung ist das sogenannte Explosionsschutzdokument, in dem unter anderem die Anlage in verschiedene Zonen unterteilt wird, in denen jeweils angemessene Kennzeichnungs- und Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Übergeordnetes Ziel ist immer, die Entstehung gefährlicher Gase zu verhindern oder zumindest zu minimieren.\nEin technischer Aspekt außerhalb der eigentlichen Anlage, der allerdings für die Kalkulation der Wirtschaftlichkeit von Bedeutung sein kann, ist die Höhe der Trafoverluste. Abschließend sollte in der technischen Konzeption ggf. erklärt werden, mit welcher Begründung bisher in dieser Weise nicht in Holzvergasungsanlagen eingesetzte neue Technologien in der geplanten Anlage verwendet werden, wie die Funktionsweise dieser Technologien ist und woraus auf die dauerhafte Einsatzfähigkeit in einer Holzvergasungsanlage geschlossen werden kann.\n3.3 Betrieb der Anlage\nEs sollte der geplante hauptverantwortliche Betreiber der Anlage genannt und kurz die Qualifikation des Betreibers für den Umgang mit der Holzvergasungsanlage beschrieben werden. Vorteilhaft können Erfahrungen mit einer Holzverbrennungsanlage oder der Besuch von Holzvergasungsanlagen bzw. seminaren sein. Da für den erfolgreichen Betrieb einer Holzvergasungsanlage zahlreiche Teilaspekte abzudecken sind, sollten möglichst Angaben zu den Zuständigkeiten für einzelne Aufgabenbereiche gemacht werden. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass mindestens für den hauptverantwortlichen Betreiber, besser aber auch für einzelne Aufgabenbereiche Stellvertreter benannt werden sollten. Eine entscheidende Frage für die technische Umsetzbarkeit und die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens ist, ob für die Anlage eine strom- oder wärmegeführte Betriebsweise vorgesehen ist. In diesem Zusammenhang sollten auch die Ergebnisse der Kalkulation der Vollbenutzungsstunden wiedergegeben werden.\nUm bei einem wärmegeführten Betrieb der Anlage ausreichend hohe Vollbetriebsstunden erreichen zu können, sollte die Anlage dem Wärmebedarf entsprechend angepasst werden. So ist bei einer reinen Heizwärmeversorgung davon auszugehen, dass ausreichend hohe Vollbetriebsstundenzahlen nur dann erreicht werden, wenn die thermische Leistung der Anlage 1/5 bis maximal 1/4 der geforderten Nennwärmeleistung der Anschließer entspricht.\nAbgeleitet aus den vorhergehenden Angaben sollte abgeschätzt werden, wie viel Arbeitszeit für den Betrieb der Anlage notwendig sein wird.\nWenn die Wärme ganz oder teilweise außerhalb der Anlage genutzt wird, muss für die Berechnung der Stromvergütung geklärt sein, ob diese Nutzung den Anforderungen des § 27, Abs. 4, Nr.1 in Verbindung mit Anlage 2 des EEG 2012 genügt. 18\nFalls ein Wärmeverkauf im Sinne einer Lieferung an zahlende Kunden vorgesehen ist, sollte im Konzept der Verhandlungsstatus (Interesse, Absichtserklärung, Vertrag) für diese Lieferbeziehung beschrieben und ggf. durch Vorlage entsprechender Dokumente belegt werden. Für die einzelnen Wärmeabnehmer sollten jeweils die Anschlussleistung und der jährliche Wärmebedarf angegeben werden. Die Wärmeabnehmer sollten auf einem maßstäblichen Lageplan eingezeichnet sein, der außerdem den Verlauf des geplanten Nahwärmenetzes enthält. Wird Wärme über Nahwärmenetze verteilt, kommt es unweigerlich zu Wärmeverlusten, die abhängig sind vom benötigten Temperaturniveau, der Spreizung, dem Rohrdurchmesser, der jährlichen Betriebsdauer und der zum Einsatz kommenden Wärmedämmung. Bei neuen erdverlegten Wärmenetzen und moderaten Vor- und Rücklauftemperaturen kann man von einer spezifischen Verlustleistung je Meter Wärmetrasse von ca. 25 Watt ausgehen. Wird das Netz das ganze Jahr über betrieben errechnen sich aus diesem Wert Verluste von 219 kWh/(m*a). Spezifisch fallen die Verluste umso stärker ins Gewicht, je weniger Wärme über das Netz genutzt wird, das heißt je niedriger die Wärmebedarfsdichte ist, die die durchschnittliche jährliche Wärmeabnahme zur Länge der Wärmetrasse ins Verhältnis setzt. Bei Wärmebedarfsdichten unter 1,5 MWh/(m*a), steigen die Wärmeverluste stark an (siehe Abbildung 3). Als Zielwert für ein effizientes Wärmenetz sind Netzverluste von unter 10 % im Endausbau anzustreben.\nNetzverluste [%] bezogen auf die zugeführte Wärmemege\n35 30 25 20 15 Zielwert Netzverluste: max. 10 % 10 5\nSpezifische Verlustleistung der Nahwärmeleitung: 20 W/m 25 W/m 30 W/m 35 W/m\n0,5 1,5 2,5 3,5 Wärmebelegungsdichte [MWh/(m*a)] 4,5\nAbbildung 3: Netzverluste in Abhängigkeit von der Wärmebedarfsdichte\n3.5 Wirtschaftliche Konzeption\n3.5.1 Kalkulation der Investitionskosten\nDen größten Kostenblock stellen in der Regel die Investitionen für die Errichtung der Anlage im weitesten Sinne dar. Dazu lassen sich zählen die baulichen Anlagen, die Verga19\nsungsanlage, die Gasaufbereitung, das BHKW, die Wärmeverwertungstechnik und die restliche Anlagentechnik. Bei diesen Gewerken kann man davon ausgehen, dass die Investitionen nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne erneut getätigt werden müssen und sich daher spezifische Nutzungsdauern angeben lassen. Die Investitionen für bauliche Anlagen sollten so gering wie möglich gehalten werden. Im Wesentlichen benötigen eine Holzvergasungsanlage und die dazugehörige Lagerung für den Betrieb nur einen adäquaten Schutz vor Witterung und unberechtigtem Zugriff. Genauestens berücksichtigt werden sollten dabei selbstverständliche alle Erfordernisse an die Anlagensicherheit im Allgemeinen und den Brandschutz im Speziellen. Schon vorher erwähnt wurde, dass die wichtigsten Gewerke, insbesondere die Vergasungsanlage, die Gasaufbereitung und das BHKW, am Besten aus einer Hand stammen sollten. Es kann aber dennoch nützlich sein, die Kosten für diese Bereiche aufgeschlüsselt zu erhalten, da zwar für Vergasungsanlage und Gasaufbereitung kaum Vergleichsmöglichkeiten existieren, für die BHKW-Kosten aber eine Plausibilitätsprüfung anhand einschlägiger Übersichten relativ einfach möglich ist. Aus der Befragung von Betreibern kleiner Holzvergasungsanlagen ergaben sich im Mittel spezifische Investitionskosten von etwa 4.500 Euro pro kW elektrischer Leistung. Es ist davon auszugehen, dass in diesen spezifischen Kosten jedoch nur die Investitionen für Vergasungsanlage (inklusive Hackschnitzelzuführung), Gasaufbereitung und BHKW enthalten sind. Die Kosten für Wärmeverwertungstechnik sollten außer dem Nahwärmenetzbau, möglichen Hausanschlüssen und Hausübergabestationen auch die hydraulische Einbindung in ein ggf. schon vorhandenes Wärmeleitungssystem enthalten. Von den potenziellen Wärmekunden geleistete Anschlusskostenbeiträge können direkt verrechnet werden und führen zur Reduktion dieses Investitionskostenpunktes. Manchmal werden Anlagenkomponenten, die nicht zu den bisher genannten Gewerken zugeordnet wurden, unter einem Titel wie ,,restliche Anlagentechnik" oder ,,Sonstiges" zusammengefasst. Insbesondere, wenn dieser Kostenpunkt eine bedeutende Größenordnung hat, ist die Position näher aufzuschlüsseln und die ihm für die Wirtschaftlichkeitsabschätzung zugeordnete Nutzungsdauer kritisch zu hinterfragen. Die erste Position im Bereich der in aller Regel nur einmalig entstehenden Kosten sind möglicherweise anfallende Grundstückskosten. Sowohl der Kauf als auch die Erschließung sollten hierbei berücksichtigt werden. Gemäß § 5 Abs. 1 EEG hat der Betreiber einer Holzvergasungsanlage Anspruch auf Anschluss an das öffentliche Stromnetz. Hierbei ist zu beachten, dass nur die Netzausbaukosten vom Netzbetreiber, die Netzanschlusskosten jedoch vom Anlagenbetreiber zu tragen sind. Abgegrenzt werden die beiden Kostenposten durch den sogenannten Netzverknüpfungspunkt, der die Stelle festlegt, an der der vom Anlagenbetreiber produzierte Strom in das öffentliche Netz übergeht. Die Netzanschlusskosten sind wegen des Leitungsbaus umso höher, je weiter der Netzverknüpfungspunkt von der Anlage entfernt ist. Außerdem sinkt die vergütungsfähige Strommenge, da die Vergütungspflicht sich nur auf die tatsächlich ins öffentliche Stromnetz eingespeiste Strommenge erstreckt und damit die Verluste, die auf dem Weg vom BHKW zum Verknüpfungspunkt entstehen, keinen Vergütungsanspruch begründen. Daher hat der Anlagenbetreiber immer ein Interesse an einem möglichst nahe an der Anlage gelegenen Netzverknüpfungspunkt. Der Gesetzgeber hat dem insoweit\nRechnung getragen, als im Gesetz der Punkt mit der kürzesten Entfernung zum Anlagenstandort per definitionem als der Netzverknüpfungspunkt erster Wahl festgelegt wird.\nAbweichungen sind nur unter folgenden Bedingungen möglich: 1. Sollte der Anlagenbetreiber einen anderen (hinsichtlich der Spannungsebenen geeigneten) Netzverknüpfungspunkt präferieren, muss er die daraus entstehenden Mehrkosten tragen. 2. Sollte der Netzbetreiber einen anderen Netzverknüpfungspunkt innerhalb seines eigenen Netzes präferieren, so muss er die für den Anlagenbetreiber daraus entstehenden Mehrkosten tragen. 3. Sollte der Netzbetreiber einen anderen Netzverknüpfungspunkt innerhalb eines anderen Netzes präferieren, muss er nachweisen, dass dieser technisch und wirtschaftlich günstiger ist. Davon wird immer dann ausgegangen, wenn die volkswirtschaftlichen Gesamtkosten, d. h. die Summe der für Anlagenbetreiber und Netzbetreiber entstehenden Kosten, geringer sind als bei der ursprünglichen Variante. Allerdings dürfen dadurch die Kosten für den Anlagenbetreiber nicht unzumutbar hoch werden. Zu klären ist weiterhin, ob eine Einspeisung in das Niederspannungsnetz möglich ist oder mittels eines Trafos in das Mittelspannungsnetz eingespeist werden muss. Sollte eine Einspeisung nur mittelspannungsseitig möglich sein, muss der Anlagenbetreiber die Kosten für den Trafo übernehmen. Um die über die Trafoverluste hinausgehenden Stromverluste so gering wie möglich zu halten, wird üblicherweise der Trafo so nah wie möglich an die Anlage heran gesetzt, da die Verluste bezogen auf die Leitungslänge mittelspannungsseitig deutlich geringer sind als bei Niederspannungsleitungen. Bei niederspannungsseitiger Einspeisung kann ein möglicherweise schon vorhandener Netzanschluss (z. B. an einem Wohnhaus) in der Lage sein, den einzuspeisenden Strom aufzunehmen. Falls dies nicht der Fall ist und erst am Trafo die Einspeisung erfolgen kann, sollte geprüft werden, ob die Leitungsverluste geringer sind als die Trafoverluste bei freiwilliger Einspeisung ins Mittelspannungsnetz und andernfalls doch mittelspannungsseitig eingespeist werden.\nBei Anlagen, deren elektrische Leistung maximal 30 kW beträgt, gilt die unwiderlegliche Vermutung, dass ein eventuell bestehender Verknüpfungspunkt auf dem Anlagengrundstück der günstigste ist. Dieser insbesondere für Gebäude-Fotovoltaik- Anlagen wichtige Sachverhalt gilt natürlich entsprechend auch für kleine Holzvergasungsanlagen. Wenn also die Anlage mit einer maximalen elektrischen Leistung von 30 kW auf einem Grundstück steht, auf dem schon ein Anschluss an das öffentliche Stromnetz existiert, kann sie ohne weitere Kosten für den Anlagenbetreiber an den entsprechenden Anschluss angeschlossen werden. Sollte die Leitung entsprechend ausgebaut werden müssen, um die eingespeisten Strommengen bewältigen zu können, sind diese Kosten vom Netzbetreiber zu tragen.\nAlle diese den Netzanschluss betreffenden Fragestellungen werden üblicherweise im Rahmen einer Netzvoranfrage bzw. Netzverträglichkeitsprüfung geklärt. Zu diesem Zweck muss der Anlagenbetreiber dem Netzbetreiber alle erforderlichen Daten und Unterlagen innerhalb einer Frist von acht Wochen zur Verfügung stellen. Grundsätzlich kann der Anlagenbetreiber die Netzverträglichkeitsprüfung auch durch einen Dritten durchführen lassen, etwa wenn der Netzbetreiber dieser Verpflichtung nicht in einer angemessenen Zeit nachkommt (das Gesetz sieht hier nämlich keine Frist vor).\nSchließlich ist bei der Kalkulation der Investitionskosten darauf zu achten, dass Planungsund Genehmigungskosten, auch wenn sie bereits angefallen sind, noch in die Berechnung einbezogen werden und auch Inbetriebnahmekosten nicht vernachlässigt werden. Alle Investitionen, die nicht den vorgenannten Kategorien zuzuordnen sind, können unter der Beschreibung ,,sonstige Kosten" subsummiert werden. Um die finanzielle Belastung aus der Investition in eine Holzvergasungsanlage zu reduzieren, wird gelegentlich, insbesondere bei Investoren aus dem land- oder forstwirtschaftlichen Sektor, Eigenleistung in Form von vorbereitenden oder ausführenden Arbeiten eingebracht. Da in der verwendeten Zeit alternativ auch eine Arbeit gegen Entgelt ausgeführt hätte werden können, kann eine vollständige Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht 21\nohne Ansatz dieser Eigenleistung als Kostenposition auskommen. Um die Plausibilität der Angaben überprüfen zu können, sollte auch der Stundensatz und die aufgewendete Zeit angegeben werden. 3.5.2 Kalkulation der Ausgaben\nDie bei der Berechnung der Ausgaben relevanten Punkte lassen sich den Gruppen kapitalgebundene Kosten, verbrauchsgebundene Kosten, betriebsgebundene Kosten und sonstige Kosten zuordnen. Teil der kapitalgebundenen Kosten sind die Kapitalkosten und die Instandhaltungskosten. Für die Berechnung dieser beiden Kostenpositionen werden die Nutzungsdauern der einzelnen Anlagengewerke und der sich aus Fremdkapitalzinssatz und Zinserwartungen für eingesetztes Eigenkapital ergebende Kapitalzinssatz sowie die Instandsetzungskostensätze für die verschiedenen Anlagenteile benötigt. Für einige Anlagengewerke ist die Plausibilität der Nutzungsdauern und Instandsetzungskostensätze anhand von vorhandenen Standardwerten gut überprüfbar. Dies gilt allerdings nicht für die Vergasungsanlage selber, da für die derzeit installierten Anlagen noch keine ausreichenden Erfahrungen vorliegen, und auch nicht für die Gasaufbereitungsanlagen, da dort zwar Standardkomponenten zum Einsatz kommen können, deren Dauerbetrieb zur Behandlung von Holzgas allerdings in aller Regel noch nicht ausreichend getestet wurde. Die kapitalgebunden Kosten entstehen unabhängig davon, ob die Anlage in Betrieb ist oder stillsteht. Im Gegensatz dazu stehen die verbrauchsgebundenen Kosten, die tatsächlich nur anfallen, wenn die Anlage aus Hackschnitzeln Strom und Wärme produziert. Sie umfassen auch den für den Anlagenbetrieb notwendigen Eigenstrombedarf, Kosten für sonstige Betriebsstoffe (z.B. Zündöl für den Betrieb eines Zündstrahl-BHKW) und für den Umgang mit Reststoffen, werden aber in der Regel dominiert von den Hackschnitzelkosten. Bei der Betreiberbefragung ergaben sich Anteile der Hackschnitzelkosten an den Gesamtkosten von deutlich über 50 % mit einem Mittelwert von ca. 75 % (wobei allerdings die Personalkosten meist nicht monetär bewertet worden waren). Hieraus wird ersichtlich, dass die stabile Versorgung der Anlage mit Hackschnitzeln zu angemessenen Preisen eine notwendige Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Betrieb ist. Sofern der Betreiber der Anlage selbst in der Lage ist, die Rohstoffversorgung der Anlage mit Biomasse sicher zu stellen, sollte eine seriöse Bewertung der Bereitstellungskosten im Sinne einer Vollkostenrechnung erfolgen. Müssen die Hackschnitzel ganz oder teilweise zugekauft werden, ist bei der vertraglichen Ausgestaltung neben den spezifischen Kosten auch auf die möglichst genaue Definition der zu liefernden Qualitäten zu achten. Insbesondere der Wassergehalt, aber auch die Stückigkeit und der Rindenanteil der Hackschnitzel sollten genau oder zumindest mit Ober- und Untergrenzen festgelegt werden und bei Abweichungen entsprechende Abschläge vereinbart werden. Die Annahme von Hackschnitzeln mit deutlich schlechterer Qualität als vertraglich vereinbart sollte gänzlich verweigert werden, da in der Regel der Vergaser mit dieser Biomasse nicht mehr zuverlässig betrieben werden kann. Da davon ausgegangenen werden kann, dass die Holzvergasungsanlage über einen mehrere Jahre umfassenden Zeitraum betrieben werden soll, in dem sich die spezifischen Kostenansätze für verschiedene Positionen im Bereich der verbrauchs- und betriebsgebundenen Kosten verändern (i. d. R. nach oben), sollte eine Abschätzung der Preissteigerungsraten getroffen werden, insbesondere der Preissteigerung bei Hackschnitzeln als 22\ngrößter Kostenposition. Die Entwicklung zeigte zwar in den vergangenen Jahren im Gegensatz zum Ölpreis keine großen Ausschläge, aber wie aus Abbildung 4 ersichtlich doch eine deutliche Aufwärtsentwicklung.\nPreisentwicklung bei Holzhackschnitzeln (WG 35),\nHolzpellets, Heizöl und Erdgas\n90 80 70 90 80 70\nEuro pro MWh\n2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011\nAbbildung 4: Preisentwicklung bei Holzhackschnitzeln, Holzpellets, Heizöl und Erdgas Eine Holzvergasungsanlage hat allerdings auch einen nicht unerheblichen Eigenstrombedarf, zum Beispiel für die automatisierte Brennstoffzuführung und die Gasaufbereitung. Unabhängig von der Frage, ob dieser Bedarf durch den eigenproduzierten Strom gedeckt oder zumindest rechnerisch der benötigte Strom auf dem Markt zugekauft wird, werden Kosten verursacht, die in einer Kalkulation berücksichtigt werden müssen. Die Höhe des Eigenstrombedarfs wird meist als prozentualer Anteil an der gesamten produzierten Strommenge angegeben. Hierbei ist zu beachten, dass bei einem niedrigeren Heizwert der Hackschnitzel oder einer schlechteren Ausnutzung weniger Strom produziert, jedoch etwa die gleiche Eigenstrommenge benötigt wird. Im Falle des Zukaufs sollte ein realistischer, ggf. durch ein Angebot belegter spezifischer Strompreis angesetzt und bei einer Liquiditätsplanung über mehrere Jahre auch eine Abschätzung über die Veränderung vorgenommen werden. Je nach Vergasungskonzept und Größe der Anlage fallen beim Betrieb einer Holzvergasungsanlage Reststoffe in unterschiedlichem Umfang und in unterschiedlicher Art an. Diese müssen, falls sie nicht in den Anlagenkreislauf zurückgeführt werden können, ggf. einer weiteren Behandlung und schließlich einer Verwertung oder einer Entsorgung zugeführt werden. Bei der Betreiberbefragung ergab sich, dass in mehreren Fällen Asche als Düngemittel entweder durch direkte Ausbringung oder durch Kompostierung verwendet wurde. Diese Vorgehensweise ist vor dem Hintergrund der möglichen Belastung mit anorganischen Schadstoffen wie z. B. Schwermetallen kritisch zu sehen. Es ist damit zu rechnen, dass in Zukunft insbesondere von Seiten der Aufsichts- und Genehmigungsbehörden dieser Thematik verstärkte Aufmerksamkeit geschenkt wird, so dass durch verschärfte Auflagen hier Kosten entstehen können, die berücksichtigt werden müssen. Noch problematischer und daher in der Regel kostenintensiver ist der Umgang mit Filterstäuben und Waschflüssigkeiten, die hoch belastet sein können.\nMit dem aktuellen Betriebszustand nicht direkt verbunden, aber doch in engem Zusammenhang stehen die betriebsgebundenen Ausgaben, die auch anfallen, wenn die Anlage zeitweise stillsteht. Dazu gehören zum Beispiel Personal-, Wartungs- und Zählerkosten. Die Personalkosten sind abhängig von der Größe und dem Automatisierungsgrad der Anlage und dem spezifischen Kostenansatz für die eingesetzte Arbeitskraft (/h). Mangels belastbarer Praxiszahlen ist es aber schwierig, einen Kennwert hinsichtlich des Stundenaufwands je Tag, Woche oder Jahr anzugeben Aus der Betreiberbefragung ergaben sich Werte mit einer erheblichen Streuung zwischen 4 und 30 Arbeitskraftstunden (Akh) je Jahr und installiertem kWel. Im Biogasbereich geht man zum Vergleich je nach Anlagengröße von 3 bis 7 Akh je Jahr und installiertem kWel aus. Die Wartungskosten können leicht unterschätzt werden, da der Umgang mit einer Holzvergasungsanlage selbst bei optimalem Betrieb aufwändiger ist als mit einem BHKW, das mit fossilen Brennstoffen betrieben wird, weil es sich um eine wesentlich komplexere Anlage handelt. Noch schwieriger macht die Kalkulation die Möglichkeit, dass es bei der noch jungen Technologie der Holzvergasung zu unvorhergesehenen Schwierigkeiten im Betrieb kommen kann, die sich direkt in erhöhten Wartungskosten niederschlagen. Eine Lösungsmöglichkeit für dieses Problem wäre der Abschluss eines Vollwartungsvertrages für die gesamte Vergasungsanlage mit dem Hersteller. Schwierig gestaltet sich dabei die Abgrenzung zu zusätzlichem Wartungsaufwand, der durch die mangelhafte Qualität oder Probleme mit der Zuführung der Hackschnitzel verursacht wird. Zählerkosten können sowohl in Form von Gebühren für den Stromzähler als auch in Form der Zähler-Verwaltung für Wärmemengenzähler eines von der Vergasungsanlage versorgten Nahwärmenetzes anfallen. Nicht mit dem eigentlichen Betrieb der Anlage verbundene Kosten können als sonstige Kosten bezeichnet. In diese Kostengruppe eingeordnet werden können alle Kosten, die nicht anderweitig zugeordnet werden können sowie mögliche Rückbaukosten, Pachtkosten, Verwaltungskosten, Buchführungskosten und Versicherungskosten. Eine Holzvergasungsanlage besteht aus baulichen und technischen Komponenten von erheblichem Wert, was es selbstverständlich erforderlich macht, diese z. B. gegen Schäden mit der Folge von Betriebsunterbrechungen zu versichern. Gleichzeitig beinhaltet der Betrieb einer derartigen Anlage ein gewisses Risiko für Mensch und Umwelt, welches über eine Haftpflichtversicherung abgesichert werden muss. Zu beachten ist hier, dass die entsprechenden Versicherungen im Kalamitätsfall natürlich nur dann einspringen, wenn die Anlage insbesondere hinsichtlich der Sicherheitsfragen nachweisbar genehmigungskonform betrieben wurde. Je nach Anlage und Betriebsweise können noch weitere Ausgaben im laufenden Betrieb anfallen, die ebenfalls berücksichtigt werden müssen. Da meist für die Stromproduktion ein eigenes Unternehmen, z. B. eine GbR gegründet werden muss, fallen regelmäßig Buchführungskosten und Kosten für den Jahresabschluss durch einen Steuerberater an. Um EEG-Vergütung für ins Stromnetz eingespeisten Strom erhalten, muss nach den Vorgaben des EEG ein Umweltgutachten erstellt und vorgelegt werden, welches jährlich zu erneuern und erfahrungsgemäß mit Kosten im hohen dreistelligen Bereich verbunden ist. Die angesetzten Kosten sollten jeweils erläutert bzw. nach Möglichkeit belegt werden (zum Beispiel durch Verträge). Insbesondere sollten die erwarteten Kosten für Instandsetzung und Wartung in Beziehung gesetzt werden zu den kalkulierten Vollbetriebsstunden der Vergasungsanlage und ein Konzept für die Wartung und Instandsetzung der Anlage (Wartungszyklen, Vorratshaltung 24\nfür Verschleißteile, Verträge) vorgelegt werden. Da eine Anlage unter Umständen durch technisch höchst intensive, aber auch kostenträchtige Betreuung zu einer hohen Vollbetriebsstundenzahl geführt werden kann, sind für die Beurteilung eines Vergasungskonzeptes anhand von Referenzen glaubwürdige Dokumentationen des entsprechenden Aufwandes von großer Bedeutung. Brauchbare Hinweise auf die Betreuungsintensität eines Anlagenkonzeptes kann auch ein zeitlich differenziertes Einspeiseprotokoll des Energieversorgers für eine Referenzanlage geben, wenn nicht ohnehin Ergebnisse einer wissenschaftlichen Begleituntersuchung an einem anderen Standort vorliegen. Nach Auskunft mehrerer Netzbetreiber ist es gegen eine geringe Gebühr oder sogar kostenlos möglich, ein derartiges Einspeiseprotokoll in Form eines Lastgangprofils zu erhalten. 3.5.3 Kalkulation der Einnahmen\nStromverkauf Der wichtigste Bestandteil auf der Einnahmeseite ist die durch das EEG garantierte und durch den Stromnetzbetreiber ausgezahlte Vergütung für den eingespeisten Strom. Da das EEG im Bereich der Biomasse, in dem auch die Vergütungshöhen für die Holzvergasung geregelt werden, hinsichtlich der Vergütungsbestandteile modular und mit zunehmender Leistung bzw. eingespeister Strommenge auch degressiv aufgebaut ist, lässt sich für in Holzvergasungsanlagen produzierten Strom im Gegensatz zu anderen erneuerbaren Energien wie z. B. der Photovoltaik nicht ein allgemeingültiger Strompreis in ct/kWhel festlegen. Vielmehr können in Abhängigkeit von der installierten Leistung und der Art der eingesetzten Biomasse bei kleinen Holzvergasungsanlagen die Vergütungen zwischen etwa 13 und 22 ct/kWhel liegen. Wird ein bestimmter Umfang an Wärmenutzung nicht erreicht, erlischt der Anspruch auf EEG-Vergütung sogar vollständig (siehe unten). Tabelle 1 gibt einen Überblick über die möglichen Vergütungsbestandteile für Strom aus einer Holzvergasungsanlage bei Inbetriebnahme 2012. Tabelle1: Vergütungssätze für Strom aus fester Biomasse bei Inbetriebnahme 2012 (jeweils in ct/ kWhel; Voraussetzung u.a. Wärmenutzung!)\nGrundvergütung EVK I a) EVK II b)\n150 kW  500 kW  750 kW  5 MW\n14,30 6,00 8,00 12,30 6,00 8,00 11,00 5,00/2,50c) 8,00 11,00 4,00/2,50c) 8,00\na) Einsatzstoffvergütungsklasse I; b) Einsatzstoffvergütungsklasse II; c) bei Verwertung von Rinde oder Waldrestholz\nZum Teil schlagen sich unterschiedliche Vergütungssätze allerdings auch in unterschiedlichen verbrauchs- und betriebsgebundenen Kosten nieder. So steht die Grundvergütung jeder Anlage zu, die Strom aus Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung erzeugt. Der Einsatz von Stoffen, die nicht nach der Biomasseverordnung anerkannte Biomasse darstellen, also z.B. Altholz, ist auch in Teilen nicht gestattet. 25\nDie Grundvergütung ist degressiv gestaltet, d. h. wenn die produzierte Strommenge einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, sinkt die spezifische Vergütung.\nEin Beispiel soll dies verdeutlichen: eine Anlage mit 250 kWel und 7.000 Vollbenutzungsstunden, d. h. die (real oder rechnerisch) 7.000 Stunden im Jahr unter voller Leistung betrieben wird, produziert im Jahr 250 * 7.000 = 1.750.000 kWhel elektrischen Strom. Die Grundvergütung der höchsten Stufe erhält sie aber nur bis zum entsprechenden Schwellenwert von 150 kWel, bei dem allerdings die volle Jahreslaufzeit ausgenutzt wird, nämlich 8.760 h. Die Grundvergütung beträgt also für 150 * 8.760 = 1.314.000 kWhel aktuell 14,30 ct/ kWhel, für die darüber hinaus gehenden 1.750.000 kWh el - 1.314.000 kWhel = 436.000 kWhel beträgt die Vergütung 12,30 ct/ kWhel. Insgesamt beträgt die mittlere Vergütung damit 13,80 ct/ kWhel. Beträgt die installierte Leistung der Anlage 180 kWel, so würde sie bei 7.000 Vollbenutzungsstunden für jede eingespeiste Kilowattstunde die höchste Grundvergütung (14,30 ct/ kWhel) beanspruchen können, da die insgesamt produzierte Strommenge von 180 * 7.000 = 1.260.000 kWhel unter dem Schwellenwert von 1.314.000 kWhel bleibt.\nDer Bonus für Einsatzstoffe der Vergütungsklasse I (kurz: EVK I-Bonus) steht nur einer Anlage zu, deren Einsatzstoffe gewissen Grundvoraussetzungen genügen, die in der Biomasseverordnung beschrieben werden. Es dürfen zur Feststoffverbrennung oder thermochemischen Vergasung nur ,,Pflanzen oder Pflanzenbestandteile..., die in landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betrieben anfallen und die keiner weiteren als der zur Ernte, Konservierung oder Nutzung in der Biomasseanlage erfolgten Aufbereitung oder Veränderung unterzogen wurden (nachwachsende Rohstoffe)", eingesetzt werden. Die Biomasseverordnung enthält eine nicht abschließende Liste von Einsatzstoffen der Einsatzstoffvergütungsklasse I und ihrem Energieertrag. Der Energieertrag dient der Berechnung des Anteils eines Einsatzstoffs im Sinne der Einsatzstoffvergütungsklasse I oder II an der Stromerzeugung in der Anlage (siehe unten). Die Liste von Einsatzstoffen der Vergütungsklasse I umfasst unter anderem Rinde und Waldrestholz. Als Einsatzstoffe, die keinen Anspruch auf eine einsatzstoffbezogene Vergütung begründen, werden in der Biomasseverordnung explizit lediglich Sägenebenprodukte genannt.\nWeitere in der Biomasseverordnung genannte Einsatzstoffe der Vergütungsklasse I sind Getreide (Ganzpflanze), Gras einschließlich Ackergras und Miscanthus. Außerdem kommt Holz aus Kurzumtriebsplantagen (KUP) als Einsatzstoff in Frage, definiert als Holz aus ,,Anpflanzungen mehrjähriger Gehölzkulturen mit einer Umtriebszeit von mindestens drei und höchstens 20 Jahren auf landwirtschaftlichen Flächen, die allein oder im Rahmen einer agroforstlichen Nutzung der Energieholzgewinnung dienen, und die nicht Wald im Sinne des Bundeswaldgesetzes sind, einschließlich Rinde." Allerdings findet sich herkömmliches Holz aus KUP bei den Einsatzstoffen der Vergütungsklasse II (siehe unten). Waldresthölzer im Sinne der Biomasseverordnung sind ,,das Kronenderbholz, das X-Holz, das zwar bearbeitet wird, jedoch keiner abnehmerorientierten Sortierung entspricht, sowie der oberirdische Bestandteil des Stockholzes, einschließlich Rinde. Nicht als Waldrestholz im Sinne eines vergütungsfähigen Rohstoffs gelten Stubben, Blätter und Nadeln."\nEin weiterer für Holzvergasungsanlagen möglicher, wenn auch selten relevanter Bonus ist der EVK II-Bonus. Er kommt dann in Frage, wenn Holz aus KUP im oben beschriebenen Sinn eingesetzt wird, ,,sofern die KUP nicht auf Grünlandflächen (mit oder ohne Grünlandumbruch), in Naturschutzgebieten, in Natura 2000-Gebieten oder in Nationalparks angepflanzt wurden und sofern keine zusammenhängende Fläche von mehr als 10 ha in Anspruch genommen wurde, einschließlich Rinde". Außerdem kommen als Einsatzstoff in Frage ,,Baum-und Strauchschnitt, der bei Maßnahmen anfällt, die nicht vorrangig und überwiegend den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes dienen, z. B. Straßenbegleitholz" sowie bestimmte, ebenfalls in der Biomasseverordnung näher definierte Landschaftspflegematerialien.\nSollte die Anlage nicht ausschließlich Einsatzstoffe, die keinen Anspruch auf eine einsatzstoffbezogene Vergütung begründen (also z. B. Sägenebenprodukte), einsetzen, so muss der Betreiber regelmäßig zum 28. Februar eines Jahres für das zurückliegende Jahr durch 26\nein sogenanntes Umweltgutachten den Anspruch auf den Einsatzstoffvergütungsbonus I oder II belegen. Darüber hinaus muss schon zur Inbetriebnahme bzw. spätestens bei der erstmaligen Inanspruchnahme der einsatzstoffbezogenen Vergütung ein Umweltgutachten vorgelegt werden, in dem der voraussichtliche Vergütungsanspruch abgeschätzt wird, auf dessen Basis die monatlichen Abschlagszahlungen, auf die der Einspeiser einen Anspruch hat, kalkuliert werden. Der Vergütungsanspruch für eingespeisten Strom gemäß EEG besteht nur, ,,wenn und solange mindestens 25 Prozent bis zum Ende des ersten auf die erstmalige Erzeugung von Strom in der Anlage folgenden Kalenderjahres und danach 60 Prozent des in dem jeweiligen Kalenderjahr in der Anlage erzeugten Stroms in Kraft-Wärme-Kopplung nach Maßgabe der Anlage 2 zu diesem Gesetz erzeugt wird". Eine Wärmenutzung im Sinne der Anlage 2 des EEG liegt zum einen vor, wenn diese ,,nachweislich fossile Energieträger in einem mit dem Umfang der fossilen Wärmenutzung vergleichbaren Energieäquivalent ersetzt" oder wenn sie auf einer dort vorhandenen Positivliste verzeichnet ist. In der Positivliste finden sich die Beheizung, Warmwasserbereitstellung oder Kühlung von Gebäuden sowie die Nutzung als Prozesswärme, jeweils unter verschiedenen Voraussetzungen. Zur Prozesswärme wird auch ,,die Trocknung von Holz zur stofflichen oder energetischen Nutzung bis zu einem Wärmeeinsatz von 0,9 Kilowattstunden je Kilogramm Holz" gezählt.\nDer Umrechnungsfaktor, mit Hilfe dessen von der eingespeisten Strommenge auf die messtechnisch zu erfassende Wärmeenergiemenge geschlossen wird, die für die Erfüllung der oben beschriebenen Mindestwärmenutzung erforderlich ist, ist die Stromkennzahl. Die Stromkennzahl ist der Quotient aus elektrischer und thermischer Leistung einer Verbrennungskraftmaschine und wird in der Regel bei einem serienmäßig hergestellten BHKW vom Hersteller auf einem Datenblatt ausgewiesen. Die Ermittlung der erforderlichen Mindestwärmenutzung soll im Folgenden anhand eines Beispiels dargestellt werden. Ein mit Holzgas betriebenes BHKW hat eine elektrische Leistung von 60 kW und eine Stromkennzahl von 0,6. Als thermische Leistung ergibt sich demzufolge der Wert 100 kW. Die Anlage produziert in 6.000 Vollbenutzungsstunden also 360.000 kWhel und 600.000 kWhth. Von der erzeugten thermischen Energie müssen im ersten auf die erstmalige Erzeugung von Strom in der Anlage folgenden Kalenderjahr 25 %, also 150.000 kWhth, und im zweiten auf die erstmalige Erzeugung von Strom in der Anlage folgenden Kalenderjahr 60 %, also 360.000 kWhth gemäß Anlage 2 genutzt werden. Bei einer Inbetriebnahme in 2012 und 1.000 Vollbenutzungsstunden in diesem Jahr bedeutet das zum Beispiel, dass im Kalenderjahr 2012 25.000 kWhth, im Kalenderjahr 2013 150.000 kWhth und im Kalenderjahr 2014 360.000 kWhth gemäß Anlage 2 des EEG genutzt werden müssen.\nWärmeverkauf Holzvergasungsanlagen im kleinen Leistungsbereich werden meist mit dem Ziel errichtet, neben dem Strom auch große Anteile der Wärme aus dem Blockheizkraftwerk (BHKW) zu nutzen. Während bezüglich der eingespeisten Strommengen das EEG, wie oben beschrieben, den Vergütungsrahmen vorgibt und absichert, muss sich der Anlagenbetreiber hinsichtlich der erzeugten Wärmemengen selbst um eine möglichst lukrative Vermarktung kümmern. Die betriebswirtschaftliche Auswertung der Betreiberbefragung hat gezeigt, dass die Erzielung von nennenswerten Wärmeverkaufseinnahmen ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg des Anlagenkonzepts ist und daher unbedingt bei der Planung berücksichtigt werden sollte. So sollte zum Beispiel ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des Standorts der Anlage sein, ob dort zu technisch und ökonomisch akzeptablen Bedingun27\ngen ein oder mehrere Abnehmer mit Wärme beliefert werden können. Hierbei sollte auf eine möglichst kontinuierliche Abnahme der Wärmeenergie und, falls ein Wärmenetz errichtet wird, auf eine möglichst hohe Wärmebedarfsdichte geachtet werden. Bei der vertraglichen Ausgestaltung der Wärmelieferung sollten die einzelnen Einnahmebestandteile auf Basis einschlägiger Vorgaben kalkuliert werden. Bei Vereinbarung einer Preisgleitklausel sollte diese unter Beachtung der aktuellen Rechtsprechung die tatsächliche Änderung der Wärmegestehungskosten wiederspiegeln. Je nach Umfang und Komplexität der getroffenen Vereinbarungen sollte auch das Hinzuziehen von juristischer Beratung in Erwägung gezogen werden. Dies ist insbesondere unter dem Aspekt von Bedeutung, dass für die Erzielung einer konstanten Rendite die Entwicklung der Einnahmen aus dem Wärmeverkauf die netto degressive Entwicklung der Einnahmen aus dem Stromverkauf (aufgrund einer konstanten EEG-Vergütung gegenüber der Kostensteigerung durch Inflation) ausgleichen muss. Sonstige Einnahmen Wenn unter sonstigen Einnahmen beispielsweise die Erlöse aus der Trocknung von Holz aufgeführt werden, ist dies kritisch zu hinterfragen. Wenn es sich dabei nicht um Einnahmen aus Wärmeverkauf an eine Holztrocknungsanlage handelt, sondern mit der Vergasungsanlage zusammen eine Holztrocknung betrieben wird, deren Produkte vermarktet werden, müssen die entsprechenden Investitionen, der Eigenstrombedarf dieser Anlage und alle anderen zusätzlich notwendigen Kostenfaktoren (z. B. Instandhaltung) auch auf der Ausgabenseite berücksichtigt werden.\nDie Beurteilung eines Konzeptes für eine kleine Holzvergasungsanlage stellt angesichts der aktuell vielfältigen Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen unter technischen Gesichtspunkten eine sich stets wandelnde Herausforderung dar. Die in den vergangenen Jahren erreichten Verbesserungen hinsichtlich der Laufzeiten von Holzvergasungsanlagen können hoffen lassen, dass in naher Zukunft von mehreren Herstellern Anlagen angeboten werden, die nicht nur eine dauerhafte Funktionsfähigkeit unter Beweis gestellt haben, sondern auch durch Standardisierung der Komponenten eine technische Vergleichbarkeit möglich machen. Zum aktuellen Zeitpunkt muss bei der Einschätzung eines Projektes größter Wert auf die vorhandenen Referenzen für ein Anlagenkonzept gelegt werden. Die Referenzen sollten sowohl hinsichtlich Größenordnung und eingesetzter Hackschnitzelqualität zum vorgesehenen Anwendungsfall passen, als auch detaillierte Informationen zur Betreuungsintensität der Anlage bieten. Viele Betreiber von kleinen Holzvergasungsanlagen zeigen nämlich großes Engagement bei der Weiterentwicklung und Betreuung ihrer Anlage, welches unter Umständen durch einen Investor rein zeitlich und/oder fachlich nicht zu leisten ist. Darüber hinaus wird diese für einen Dauerbetrieb möglicherweise nötige Eigenleistung häufig monetär nicht oder wenigstens viel zu gering bewertet und ist daher auch aus Kostengründen problematisch. Bei der Einschätzung der wirtschaftlichen Konzeption stellen die zu kalkulierenden Wartungs- und Instandsetzungskosten einen wesentlichen Unsicherheitsfaktor dar, da man sie angesichts der Komplexität der Anlage zwar als wichtigen Kostenpunkt ansehen kann, die effektive Höhe mangels belastbarer Daten aus Langzeituntersuchungen aber nur schwer zu beziffern ist. Den Brennstoffkosten sollte ebenfalls hohe Aufmerksamkeit geschenkt werden, da sie in der Regel die größte Kostenposition darstellen. Schon in den vergangenen Jahren kam es bei Holzhackschnitzeln zu deutlichen Preissteigerungen. Bei Waldhackschnitzeln, dem in Holzvergasungsanlagen meist eingesetzten Material, stiegen die Preise zwischen 2003 und 2009 jährlich um durchschnittlich fast 10 Prozent. Auch in Zukunft wird der Biomassebrennstoffmarkt sich nicht losgelöst vom konventionellen Brennstoffmarkt entwickeln können. Mögliche Steigerungen der Brennstoffpreise stehen aber einer konstanten EEG-Vergütung für den produzierten Strom gegenüber. Damit ist nicht nur unter Effizienz-Gesichtspunkten, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen ein hohes Maß an Wärmenutzung beim Betrieb einer Holzvergasungsanlage geboten. Doch beim Ziel, durch den Wärmeverkauf wichtige Einnahmen zu schaffen, müssen die bei der Verteilung von Wärme mit Nahwärmenetzen auftretenden Wärmeverluste genau beachtet werden. Schließlich soll darauf hingewiesen, dass insbesondere der Sicherheit und den Emissionen einer Holzvergasungsanlage schon vom Investor größtes Augenmerk geschenkt werden sollte, zum einen um Schäden an Mensch und Umwelt zu vermeiden, zum anderen aber auch, weil Mängel in diesen Bereichen drastische Maßnahmen seitens der Aufsichtsbehörden bis hin zur Stilllegung der Anlage zur Folge haben können.\n5 Checkliste zur Konzeptprüfung\n1 Einführung Die Unterlagen sollten so gestaltet sein, dass ein unabhängiger Dritter sich über die Konzeption und die Rahmenbedingungen ein klares Bild verschaffen kann. Die Unterlagen/Angaben sollten in der hier dargestellten Reihenfolge bzw. Form, entsprechend nummeriert und ohne Beifügung unspezifischer Unterlagen vorgelegt werden. 2 2.1 2.2 2.3 3 4 4.1 Grundstück Gemarkung und Flurnummer des Grundstückes, auf dem die Holzvergasungsanlage errichtet werden soll Adresse des Grundstückes (PLZ und Ort, ggf. Str., Hs-Nr.) Eigentümer des Grundstückes Investor Allgemeine Angaben Wie oft wurde die Anlage, die errichtet werden soll, bereits in dieser Größenordnung und für die vorgesehenen Einsatzstoffe errichtet und betrieben? Wie lange sind diese Anlagen bereits in Betrieb? Bitte Kontaktadressen der Betreiber benennen. Soll die Holzvergasungsanlage innerorts oder außerorts errichtet werden? Wie weit ist die nächst gelegene Wohnbebauung von der Holzvergasungsanlage entfernt? Gibt es bereits eine Emissionsvorbelastung der angrenzenden Nachbarschaft durch einen anderen Betrieb (unabhängig davon, ob es sich um eine Holzvergasungsanlage handelt oder nicht)? Welche Firma ist für die Planung der Anlage verantwortlich? Welche Planungsergebnisse liegen bereits vor? (Kostenplan, Bauzeitenplan, Lagepläne, Baupläne, Aufstellungspläne, Leitungspläne, Flussschema der Anlage inkl. Lagerhaltung) Welche Firmen sind für die Ausführung der einzelnen Gewerke verantwortlich? (ggf. Angebote beifügen) Liegt ein Genehmigungsbescheid für die Anlage vor? (ggf. beifügen; ansonsten Genehmigungsbehörde benennen) Können für den Bau der Anlage öffentliche Fördermittel in Anspruch genommen werden? (ggf. Zuwendungsbescheid beifügen bzw. Angaben zu beantragten öffentlichen Fördermitteln machen) Liegt eine Aussage des zuständigen Netzbetreibers zum Anschluss der Anlage an das Stromnetz vor? (ggf. Ergebnisse der Netzberechnung, Anschluss- und Einspeiseverträge beifügen) Wurde die Versicherbarkeit der Holzvergasungsanlage mit der Versicherung schriftlich geklärt? (ggf. Versicherungsvertrag beifügen)\nHackschnitzelversorgung: 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Qualität (Holzart, Stückigkeit, Wassergehalt, Rindenanteil), Menge und Herkunft der Hackschnitzel einschließlich Qualitätssicherungskonzept Hackschnitzelbezugssituation (Eigenversorgung, Lieferanten, Lieferverträge) ggf. mit Angaben zum logistischen Konzept Hackschnitzelaufbereitung (Trocknung, Siebung etc.) Art des Hackschnitzellagers (ober-/unterirdisch, befahrbar/nicht befahrbar, vollautomatisiert/teilautomatisiert, Außen-/Freilager) Größe des Hackschnitzellagers mit Angabe des Brutto-/Nettovolumens Belüftung Hackschnitzellager Hackschnitzelaustrag- und -fördereinrichtungen\nVergasungsanlage 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 Hersteller Herstellerbezeichnung Maximale Feuerungswärmeleistung in kW Beschreibung der erforderlichen Hackschnitzelqualität Hackschnitzeldurchsatz in t/h Produktgaserzeugung in m³N/h Beschreibung der Bauart und Funktionsweise der Vergasung (inklusive Benennung des Vergasungsmittels)\nGasaufbereitung 5.15 5.16 5.17 Beschreibung der Produktgaskühlung Beschreibung der Produktgasreinigung Erwartete Gasqualität (Heizwert und Zusammensetzung einschließlich Störstoffen wie Staub und Teer)\nGasverwertung: 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 BHKW-Hersteller Herstellerbezeichnung Art des BHKW, z.B. Gas-Otto-BHKW Toleriertes Druck- und Temperaturniveau des Gases am Eintritt in das BHKW Feuerungswärmeleistung Elektrische Nennleistung Thermische Nennleistung\nSonstiges 5.25 5.26 An welcher Stelle der Anlage fällt nutzbare Wärme an und welche Leistungen können bei welchen Temperaturniveaus genutzt werden? Beschreibung und Quantifizierung der bei der Vergasung anfallenden Reststoffe (z.B. Asche, Holzkohle, belastete Kondensate, Waschwasser, Filterstäube) sowie deren Behandlung/Verwertung/Entsorgung Beschreibung der Sicherheitseinrichtungen und Sicherheitskonzept Trafoverluste in % Sofern Technologien eingesetzt werden, die bisher in Holzvergasungsanlagen nicht eingesetzt wurden: Begründung, warum diese Technik eingesetzt werden soll sowie umfassende Erläuterung dieser Technologie Betrieb der Anlage Wer soll die Anlage künftig betreiben? Welche Schulungen hinsichtlich der Anlagenbetreuung hat der hauptverantwortliche Betreiber schon gemacht bzw. sollen durch ihn noch absolviert werden? (Seminare, Besichtigungen von Holzvergasungsanlagen, Betreiberschulungen etc.) Für den erfolgreichen Betrieb einer Holzvergasungsanlage sind zahlreiche Teilaspekte abzudecken. Bitte machen Sie im Folgenden, möglichst in Tabellenform, Angaben zu den Zuständigkeiten für die einzelnen Aufgabenbereiche Aufgabenbereich Einhaltung Inbetriebnahmeplan Arbeits- und Anlagensicherheit Emissionen (Lärm, Geruch) Verantwortlich Stellvertreter Qualifikation/ berufliche Erfahrungen V: Sv: V: Sv: V: Sv: V: Sv: V: Sv: V: Sv: V: Sv: V: Sv: wann erreichbar?\n(Wochentage, Feiertage, Sa/So, tagsüber/nachts)?\nV: Sv: V: Sv: V: Sv: V: Inspektion und Wartung Sv: V: Instandsetzung Sv: Hackschnitzelversorgung- V: und -lagerhaltung Sv: V: Reststoffe Sv: V: Geschäftsführung Sv: 6.4 6.5\nSoll die Anlage strom- oder wärmegeführt gefahren werden? Wie viel Vollbetriebsstunden soll die Anlage pro Jahr erreichen? Wie viel Arbeitszeit wird für den Betrieb der Anlage kalkuliert?\nWärmeverwertung Wird die anfallende Wärme ganz oder teilweise außerhalb der Vergasungsanlage genutzt? Genügt diese Nutzung den Anforderungen des § 27, Abs. 4, Nr.3 in Verbindung mit Anlage 3 des EEG 2009? Liste der Wärmeabnehmer außerhalb der Holzvergasungsanlage mit Anschlussleistung, jährlichem Wärmebedarf und Status der Verhandlungen zum Wärmeverkauf (z.B. ,,interessiert", ,,Absichtserklärung unterzeichnet", ,,Vertrag unterzeichnet") Maßstäblicher Lageplan mit Kennzeichnung der benötigten Wärmetrasse und der Wärmeabnehmer entsprechend obiger Liste Kalkulation der Investitionskosten Investitionskosten bauliche Anlagen(aufgeschlüsselt nach den Teilgewerken wie z.B. Gebäude für Vergasungsanlage, Lagerung) Investitionskosten Vergasungsanlage Investitionskosten Gasaufbereitung Investitionskosten BHKW Investitionskosten für Wärmeverwertungstechnik (z.B. Wärmeleitung, Wärmeübergabestationen, hydraulische Einbindung etc.) abzüglich Anschlusskostenbeiträge Investitionskosten restliche Anlagentechnik (aufgeschlüsselt nach den Teilgewerken wie z.B. Sicherheitseinrichtungen, Hackschnitzelzuführung, Ascheaustragung, Leitungen etc.) Grundstückskosten (Kauf, Erschließung, Wiederherstellung) Netzanschlusskosten (Strom) Planungs- und Genehmigungskosten (einschließlich bereits bezahlter Leistungen) Inbetriebnahmekosten Sonstige Kosten Angesetzte Eigenleistung (inkl. Bewertung der eigenen Arbeitszeit) Kalkulation der Ausgaben\n7.8 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6\n8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 9\n(Kosten jeweils in /a): 9.1 Nutzungsdauern für einzelne Investitonskostenpositionen (bauliche Anlagen, Vergasungsanlage, Gasaufbereitung, BHKW, restliche Technik, Wärmeverwertungstechnik) in Jahren Kapitalzinssatz (Fremdkapital und Eigenkapital) Instandsetzungskostensätze für einzelne Investitonskostenpositionen in Prozent Hackschnitzelkosten Abschätzung der Preissteigerung bei Hackschnitzeln Eigenstrombedarf der Anlage in Prozent oder in kWhel/Jahr Kosten für sonstige Betriebsstoffe 33\nKosten für Behandlung/Verwertung/Entsorgung der Reststoffe Personalkosten Wartungskosten Zählerkosten Versicherungskosten Buchführungskosten Verwaltungskosten Pachtkosten Rückbaukosten (nur sofern im Genehmigungsbescheid ein Rückbau verbindlich vorgeschrieben ist; jährliche Rücklagen für Rückbaukosten nach Stilllegung der Anlage und Angabe der kalkulierten gesamten Rückbaukosten) Sonstige Kosten\nDie angesetzten Kosten sollten erläutert bzw. nach Möglichkeit belegt werden (zum Beispiel durch Verträge). Insbesondere sollten die erwarteten Instandhaltungskosten in Beziehung gesetzt werden zu den kalkulierten Vollbetriebsstunden der Vergasungsanlage und ein Konzept für die Wartung und Instandsetzung der Anlage (Wartungszyklen, Vorratshaltung für Verschleißteile, Verträge) vorgelegt werden. 10 Kalkulation der Einnahmen\n(Einnahmen jeweils in /a): 10.1 Erwartete Einnahmen aus dem Stromverkauf nach EEG (ohne Trafoverluste!) Grundvergütung NawaRo-Bonus Technologie-Bonus KWK-Bonus 10.2 10.3 Erwartete Wärmeverkaufseinnahmen (Grundpreise, Leistungspreise, Arbeitspreise) Sonstige Einnahmen\n_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________\nKleine Holzvergasungsanlagen - Handlungsempfehlungen für Kapitalgeber