Podstawy Automatyki. ĆWICZENIE 5 β - PDF\nPodstawy Automatyki. ĆWICZENIE 5 β\nDownload "Podstawy Automatyki. ĆWICZENIE 5 β"\n1 Podstawy Automatyki Politechnika Poznańska Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów ĆWICZENIE 5 β Badanie przekaźników elektromechanicznych Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z następującymi zagadnieniami: budowa i zasada działania przekaźnika, przekaźnika czasowego, przekaźnika programowalnego, stycznika, sposób programowania przekaźnika programowalnego Easy, realizacja podstawowych funkcji logicznych za pomocą urządzeń stykowych. 1 Elementy stykowych układów sterowania Układy sterowania elektrycznego składają się najczęściej ze źródeł energii elektrycznej(zasilaczy), różnego rodzaju urządzeń sterujących (łączniki, przekaźniki, styczniki, wyłączniki mocy), urządzeń sygnalizacyjnych (buczki, lampki, wskaźniki), urządzeń zabezpieczających (bezpieczniki), z elektrycznych elementów wykonawczych (silniki, elektromagnesy, silniki krokowe itp.), a także z innych elementów np. filtrów, liczników energii, mierników i przetworników, przekładników prądowych i napięciowych. Jeżeli sterowanie realizowane jest przez przełączanie styków elektrycznych (kontaktów) to takie sterowanie nazywa się sterowaniem stycznikowym, jeżeli sterowanie odbywa się bez użycia styków (funkcje styku wypełniają elementy elektroniczne np. tyrystory, triaki, tranzystory) to sterowanie nazywa się bezstykowym lub elektronicznym. Sterowanie stycznikowe polega na logicznym przełączaniu obwodów elektrycznych przy pomocy styków elektrycznych. Dla przejrzystego przedstawienia zasad działania elektrycznego układu sterowania (i do jego budowy) tworzy się schematy połączeń urządzeń. Każde urządzenie przedstawiane jest na schemacie w postaci znormalizowanego symbolu graficznego . 1.1 Styki Styki elektryczne zamyka się i otwiera z wykorzystaniem różnego rodzaju energii (ręcznie, mechanicznie, magnetycznie, elektromagnetycznie. Styki elektryczne tworzą tzw. zestyk. Zestyki mogą być (rys. 1): 1 26/10/2016\n2 2 Podstawy Automatyki 5 β zwierne ( no - normalnie otwarty) w stanie bez wymuszenia zestyk jest otwarty, zamknie się po podaniu wymuszenia np. naciśnięcia działającej na niego dźwigni, rozwierne ( nz, nc normalnie zamknięty) w stanie bez wymuszenia zestyk jest zamknięty, po podaniu wymuszenia zestyk otworzy się, przełączne złożone z zestyku zwiernego i rozwiernego o wspólnym elemencie ruchomym. Po podaniu wymuszenia następuje zamknięcie zestyku zwiernego i jednocześnie otwarcie zestyku rozwiernego Rysunek 1: Typy zestyków elektrycznych: a) NO (normalnie otwarty) zwierny, b) NZ (normalnie zamknięty) rozwierny, c) przełączny Łączniki Łączniki napędzane ręcznie przez naciśnięcie noszą nazwę przycisków. Łączniki napędzane mechanicznie to wyłączniki krańcowe (przełączane poruszającym się elementem mechanicznym po osiągnięciu przez mechanizm skrajnego położenia. Łączniki zbliżeniowe (elektroniczne) to: łączniki indukcyjne reagują przestawieniem styków wyjściowych po wprowadzeniu w strefę działania łącznika przedmiotu metalowego, łączniki pojemnościowe reagują przestawieniem styków wyjściowych po wprowadzeniu w strefę działania łącznika przedmiotu z metalu lub dielektryka (szkło, tworzywo sztuczne), łączniki optyczne przestawiają styki wyjściowe po przerwaniu odbitego od obiektu promienia świetlnego (działają w podczerwieni), łączniki ultradźwiękowe przestawiają styki wyjściowe po przekroczeniu mierzonej odległości do obiektu (w stosunku do zadanej)  Oznaczenia zacisków Oznaczenia zacisków zgodnie z normą PN-EN Zaciski zestyków (rys. 2) są zawsze oznaczone cyfrowo, są one identyfikowane za pomocą liczb dwucyfrowych, gdzie: cyfra jednostek jest liczbą funkcji, cyfra dziesiątek jest liczbą kolejności. Zaciski cewki (rys. 3) są zawsze literowo cyfrowe.\n3 Podstawy Automatyki 5 β 3 Rysunek 2: Oznaczenie zacisków zestyków 1.2 Przekaźniki Rysunek 3: Oznaczenie zacisków cewki Przekaźnik spełnia dwa fundamentalne zadania: 1. Galwaniczne oddzielenie (separacja) pomiędzy obwodem sterowania a obwodem wyjściowym. 2. Przełączanie obciążeń dużej mocy z wysokim napięciem i / lub prądem o wysokim natężeniu przy małym zużyciu energii (niskie napięcie / małe natężenie prądu), nawet przy małych sygnałach elektrycznych Typy przekaźników Istnieją dwa główne typy: przekaźnik elektromechaniczny i półprzewodnikowy (Solid State Relay, SSR). Funkcjonowanie przekaźników półprzewodnikowych i elektromagnetycznych jest bardzo podobne - polega na przełączaniu obwodu obciążenia, które jest sterowane sygnałem niskonapięciowym odizolowanego obwodu wejściowego. Przekaźnik elektromagnetyczny Uproszczona budowa przekaźnika pokazana jest na rysunku 4. Na metalowy rdzeń nasunięty jest izolacyjny korpus z umieszczoną w nim nawiniętą cewką. Przyłączenie cewki do zasilania powoduje przepływ przez nią prądu i powstanie pola magnetycznego. Pole magnetyczne zamyka się w obwodzie: rdzeń ruchoma zwora rdzeń wytwarzając siłę przyciągającą zworę do rdzenia. Pod wpływem tej siły zwora przesuwa się w kierunku rdzenia ruchem obrotowym powodując naciągnięcie sprężyny powrotnej i przemieszczenie styku ruchomego w zestyku (popychaczem zbudowanym z materiału izolacyjnego). Wyłączenie cewki powoduje zanik pola magnetycznego. Cofnięcie zwory i styku ruchomego do położenia wyjściowego dokonuje sprężyna zgromadzoną w niej energią.\n4 4 Podstawy Automatyki 5 β Rysunek 4: Schemat działania przekaźnika elektromagnetycznego Przekaźnik, którego działanie opisano wyżej może posiadać wiele zestyków. Wszystkie styki ruchome w tych zestykach przestawiają się jednocześnie. Można więc włączeniem i wyłączeniem cewki przełączać jednocześnie wiele innych obwodów elektrycznych (patrz rys. 2). Przykład zastosowania przekaźnika do załączenia obwodu prądu zmiennego przedstawiony jest na rysunku 5. Polega ono na załączaniu żarówki 100W do sieci prądu zmiennego 230V, 50 Hz z użyciem bateryjki. W tym przypadku przekaźnik stanowi wzmacniacz mocy. Do wysterowania przekaźnika potrzeba niewielkiej mocy (< 5W) zaś moc przełączana wynosi 100 watów. Rysunek 5: Sterowanie obwodem prądu zmiennego przy pomocy obwodu prądu stałego Styki przekaźników są z reguły bardzo delikatne i nie mogą przewodzić dużych prądów (np. do odbiorników mocy silników, podgrzewaczy elektrycznych). Dopuszczalne prądy przekaźników nie przekraczają 10A . Przekaźniki półprzewodnikowe Przekaźniki półprzewodnikowe wykorzystują transoptor do oddzielenia obwodu wejściowego i wyjściowego (Rys. 6). Transoptor zamienia sygnały elektryczne na optyczne, przekazując je przez odległość stanowiącą izolację galwaniczną pomiędzy sekcjami wejścia i wyjścia. SSRy są urządzeniami elektronicznymi nie posiadającymi żadnych części ruchomych, a elementami przełączającymi są w nich\n5 Podstawy Automatyki 5 β 5 tyrystory, triaki lub tranzystory. Prąd wejściowy przepływa przez diodę elektroluminescencyjną, która najczęściej jest wykonana z arsenku galu i emituje promieniowanie w podczerwieni. Dioda oświetla ogniwo fotowoltaiczne, które następnie wytwarza napięcie sterujące elementem wyjściowym. Fotodetektorem w optoizolatorze może być fotodioda, fototranzystor lub fototyrystor. Transoptor przenosi sygnały zarówno stałoprądowe, jak i zmiennoprądowe (analogowe i cyfrowe). Rysunek 6: Schemat działania przekaźnika półprzewodnikowego Przekaźniki monostabilne i bistabilne Przekaźniki monostabilne Przekaźnik monostabilny jest przekaźnikiem elektrycznym, który zmienia stan pod wpływem wielkości zasilającej o odpowiedniej wartości i wraca do stanu poprzedniego, gdy wymieniona wartość zaniknie albo odpowiednio zmieni się jej wartość. Przekaźniki bistabilne Przekaźnik bistabilny jest przekaźnikiem, który zmienia stan pod wpływem wielkości zasilającej o odpowiedniej wartości i pozostaje trwale w tym stanie po zaniku tej wielkości. Do kolejnej zmiany stanu przekaźnika i powrotu do stanu poprzedniego konieczne jest ponowne przyłożenie wielkości zasilającej o odpowiedniej wartości  Cewki ochrona przeciwprzepięciowa Stosowaniu przekaźników elektromagnetycznych w układach elektrycznych powinna towarzyszyć świadomość, że ich cewki są źródłem znacznych przepięć, które mogą być przyczyną zakłóceń w pracy urządzeń, w których stosowane są przekaźniki elektromagnetyczne. Dodatkowo przepięcia mogą spowodować, że urządzenia wyposażone w przekaźniki elektromagnetyczne nie będą spełniać wymagań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Cewki przekaźników w stanie zadziałania mają dużą indukcyjność, co powoduje, że przy wyłączaniu na cewce przekaźnika występuje raptowny wzrost napięcia. Sytuacja taka występuje zarówno przy cewkach na napięcie stałe, jak i na napięcie przemienne. Jeżeli elementem wyłączającym cewkę przekaźnika jest np. tranzystor, to może nastąpić uszkodzenie tego elementu. Dodatkowo takie zakłócenia impulsowe mogą negatywnie wpływać na działanie pobliskich układów elektronicznych.\n6 6 Podstawy Automatyki 5 β Rysunek 7: Napięcie na cewce DC podczas wyłączania Dla cewek zasilanych napięciem stałym najlepszym i najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest równoległe podłączenie do zacisków cewki zwykłej diody prostowniczej. W trakcie przepływu prądu przez cewkę, dioda spolaryzowana jest zaporowo (przez spadek napięcia na cewce). W momencie wyłączenia napięcia na cewce, dioda zaczyna przewodzić, powodując zwiększenie napięcia na cewce przekaźnika tylko o spadek napięcia na przewodzącej diodzie. Projektanci układów elektronicznych, w których występują przekaźniki elektromagnetyczne, praktycznie zawsze stosują diody gaszące podłączone równolegle do cewki przekaźnika. W większości przypadków do tego celu doskonale nadaje się dioda typu 1N4007. Diody wyjątkowo efektywnie usuwają przepięcia, są tanim, niezawodnym i niewymagającym skomplikowanych obliczeń sposobem zdławienia napięcia samoindukcji cewki. Jedynym minusem układu diodowego jest znaczne (około trzykrotne) zwiększenie czasu powrotu przekaźnika. Czas powrotu można zmniejszyć poprzez podłączenie szeregowo z diodą dodatkowego rezystora, lecz w takim przypadku zwiększa się wartość przepięcia przy wyłączaniu cewki . 1.3 Kontraktony Wewnątrz elektrycznej cewki umieszczona jest rurka szklana, w której zatopione są sprężyste styki. Rurka najczęściej wypełniona jest gazem obojętnym, w celu zmniejszenia iskrzenia styku i ochrony przed korozją. Zestyk wykonany jest z materiału magnetycznego (dla koncentracji strumienia magnetycznego). Końce styków pokrywa się dobrze przewodzącym materiałem (np. złotem). Jeśli zestyk znajdzie się w polu magnetycznym to końce styków zostaną przyciągnięte do siebie i nastąpi ich zamknięcie. Usunięcie pola magnetycznego spowoduje otwarcie zestyku siłami sprężystości styków. Ze względu na bardzo małą masę układu ruchomego szybkość przełączania zestyku może być bardzo duża nawet kilka khz. Budowę przekaźnika kontraktonowego pokazano na rysunku 8.\n7 Podstawy Automatyki 5 β Styczniki Rysunek 8: Budowa kontraktonu Styczniki elektromagnetyczne są urządzeniami działającymi na analogicznej zasadzie jak przekaźniki elektromagnetyczne. Przeznaczone są do przełączania obwodów zawierających odbiorniki mocy (pobierające znaczne prądy). Z tego powodu styczniki posiadają zestyki robocze znacznie większych rozmiarów. Zestyki te umieszczone są w komorach gaszenia łuku elektrycznego, który powstaje podczas ich otwierania. Konstrukcja styczników jest znacznie mocniejsza i cięższa. Z powodu iskrzenia styków i ciężkiej zwory styczniki nie mogą przełączać obwodów z większymi częstotliwościami (maksymalnie 10 razy na minutę). Oprócz zestyków roboczych styczniki posiadają również kilka zestyków pomocniczych o obciążalności prądowej do 10A które wykorzystywane są do przełączeń obwodów sterujących . Styczniki przeznaczone są głównie do zdalnego łączenia np. silników 3-fazowych, urządzeń grzejnych, itp. Oprócz styczników prądu przemiennego dostępne są także styczniki prądu stałego. Mają one napęd elektromagnesowy lub pneumatyczny, przy czym zarówno elektromagnesy jak i elektrozawory sterowane są prądem stałym. Główne zastosowania tych styczników to trakcja kolejowa, tramwajowa i akumulatorowa (wózki) . Schemat elektryczny stycznika z oznaczeniami przedstawiono na rys. 9 Rysunek 9: Oznaczenia wybranych końcówek stycznika: A1, A2 końcówki cewki; 1-2, 3-4, 4-5 końcówki zestyków mocy; 13-14, końcówki zestyków pomocniczych. 1.5 Różnica pomiędzy stycznikiem a przekaźnikiem Zasadnicza różnica polega na tym, że stycznikami nazywa się urządzenia do załączania układów silnoprądowych podczas gdy przekaźnikami takie urządzenia, które załączają (czyli przekazują) sygnały niskoprądowe lub sygnały o potencjale zerowym. Innymi słowy stycznikami załącza się urządzenia elektryczne takie jak na przykład silniki elektryczne, przekaźniki natomiast stosowane są do podawania\n8 8 Podstawy Automatyki 5 β sygnałów sterujących przykładowo do lub od sterowników PLC. Zestyki przekaźników mają stosunkowo niewielką obciążalność prądową (prąd roboczy zestyków zwykle wynosi od 1 do 10 A a napięcie cewki 12V lub 24V). Dlatego przekaźnik jest wyposażony w znacznie mniejszy elektromagnes niż stycznik, a styki nie mają dodatkowych urządzeń do gaszenia łuku. Trwałość przekaźników jest bardzo wysoka (do kilkudziesięciu milionów łączeń) w porównaniu do stycznika (do kilkudziesięciu tysięcy łączeń). a) b) Rysunek 10: Przykładowy wygląd: a) przekaźnika wraz z podstawką, b) stycznika\n9 Podstawy Automatyki 5 β 9 2 Stanowisko do badania przekaźników W trakcie wykonywania ćwiczenia student korzystał będzie ze stanowiska laboratoryjnego zaprezentowanego na rys 11. W skład stanowiska wchodzi: zestaw przekaźników elektromagnetycznych, przekaźniki czasowe, zespół przycisków wraz z ich podświetleniem, sekcja zasilania z wyłącznikiem bezpieczeństwa, zespół styczników, przekaźnik programowalny firmy Moeller model Easy 412, oraz wyprowadzenia odpowiednich zacisków analizowanej aparatury. Rysunek 11: Stanowisko laboratoryjne\n10 10 Podstawy Automatyki 5 β 3 Przebieg ćwiczenia 3.1 Realizacja podstawowych funkcji logicznych za pomocą przekaźników elektromagnetycznych UWAGA: Przed uruchomieniem połączonego układu poprosić prowadzącego o sprawdzenie poprawności połączeń podłączyć układ w taki sposób, by wciśnięcie przycisku powodowało zapalanie się lampki kontrolnej w przycisku (rys. 12), Rysunek 12: Schemat załączenia lampki kontrolnej za pomocą przycisku monostabilnego podłączyć układ w taki sposób, by wciśnięcie przycisku powodowało zadziałanie przekaźnika, za pomocą którego nastąpi zapalanie się lampki kontrolnej w przycisku (rys. 13) Rysunek 13: Zapalanie lampki przy użyciu przekaźnika: a) obwód sterowania 24V DC, b) obwód sterowany 24V DC. wykorzystując dostępne przyciski zrealizować funkcję AND, OR, NOT, XOR,..., za każdym razem wizualizując efekt za pomocą lampek kontrolnych.\n11 Podstawy Automatyki 5 β Badanie przekaźnika czasowego podłączyć układ w taki sposób, by wciśnięcie przycisku powodowało zapalanie się lampki kontrolnej w przycisku, zbadać zasadę działania poszczególnych trybów pracy przekaźnika czasowego Finder 88.02, podłączając pod styk przekaźnika lampkę kontrolną, naszkicować przebiegi dla poszczególnych trybów pracy przekaźnika, gdzie T 0 czas wciśnięcia przycisku z zasilaniem, T czas działania przekaźnika, porównać uzyskane przebiegi z przebiegami zawartymi w dokumentacji przekaźnika (załącznik), czy wszystkie tryby pracy różnią się między sobą? w sprawozdaniu umieścić naszkicowane przebiegi, wraz z ich opisem. 3.3 Realizacja podstawowych funkcji logicznych za pomocą przekaźnika programowalnego Moeller Easy 412- DC-R przycisk monostabilny zaprogramować przekaźnik programowalny Easy oraz połączyć układ w taki sposób, by wciśnięcie przycisku S4 aktywowało odpowiednie wyjście sterownika, oraz zapalała się dołączona do wyjścia lampka kontrolna S6. Po puszczeniu S4, gaśnie S6, przycisk bistabilny przeprogramować Easy tak, by po puszczeniu S4 nie gasło S6. Kolejne wciśnięcie S4 gasi S6, podłączając przyciski pod wejścia Easy zrealizować funkcję AND, OR, NOT,..., za każdym razem wizualizując efekt za pomocą lampek kontrolnych, Timery wykorzystując Timer sprawić, by S6 świeciło się przez 3 sekundy.\n12 12 Podstawy Automatyki 5 β 4 Podstawy programowania przekaźnika EASY 4.1 Tryby pracy przekaźnikia EASY Easy ma dwa tryby pracy: RUN i STOP. W trybie pracy RUN przekaźnik easy wykonuje zapamiętany program, aż do chwili przełączenia w tryb STOP lub wyłączenia napięcia zasilającego. Program, parametry i ustawienia easy zostają zachowane przy zaniku napięcia. Wprowadzanie programu do przekaźnika jest możliwe tylko w trybie pracy STOP Start programu - wyświetlanie stanu Po włączeniu zasilania easy wyświetla aktualny stan układu. Na wyświetlaczu jest informacja o stanie wejść i wyjść oraz o trybie pracy przekaźnika (RUN/STOP). Za pomocą OK następuje przejście do kolejnego poziomu menu, za pomocą ESC przejście o jeden poziom wstecz. Przyciskając 2 OK przechodzi się przez punkty menu PROGRAMM... PROGRAMM do poziomu wyświetlania, w którym można wprowadzać schemat programu Podstawy obsługi Klawisze kursora mają trzy funkcje przy programowaniu easy. Aktualny tryb można rozpoznać po wyglądzie migającego kursora. W trybie Przesuwanie przyciskami <> można ustawić kursor na schemacie, aby wybrać linię programu, styk lub cewkę przekaźnika. Przycisk OK przełącza kursor w tryb Wprowadzanie, jeżeli na danej pozycji możliwe jest wstawienie lub zmiana wartości. Naciśnięcie ESC w trybie Wprowadzanie, powoduje cofnięcie ostatnich zmian dokonanych w programie easy. Przycisk ALT przełącza kursor w tryb Łączenie, do zaznaczania połączeń styków i cewek przekaźników. Ponowne naciśnięcie ALT przywraca tryb kursora Przesuwanie. Przyciskiem ESC opuszcza się tryb wyświetlania schematu programu i parametrów Wyświetlanie programu Zestyki i cewki przekaźników łączy się na schemacie programu easy od lewej strony do prawej, od styku do cewki.\n13 Podstawy Automatyki 5 β 13 Schemat jest wprowadzany na niewidocznej siatce z polami styków, cewek i połączeń (rys. 14). Na zestyki są przeznaczone trzy pola styków. Pierwsze pole styków jest automatycznie podłączane do sygnału 1. Cewkę przekaźnika wprowadza się w polu cewek z podaniem typu i numeru przekaźnika. Rysunek 14: Widok ekranu EASY412 Każdy wiersz schematu tworzy linię programu. W programie przekaźnika EASY412 można umieścić 41 linii programu, a w programie EASY linii. Za pomocą połączeń tworzymy obwód elektryczny z zestyków i cewek. Połączenia mogą przechodzić przez wiele linii schematu. Każde skrzyżowanie linii stanowi połączenie. Parulski\n14 14 Podstawy Automatyki 5 β 5 Załączniki 1. Instrukcja programowania przekaźnika EASY firmy Moeller 2. Dokumentacja przekaźnika czasowego Finder Symbole graficzne stosowane w schematach elektrycznych 4. Przykład sterowania (lewo-prawo) silnikiem indukcyjnym 3-fazowym Literatura  Olszewski M.; Urządzenie i systemy mechatroniczne cz. 1, Wydawnictwo REA s.j., Warszawa, 2009    Przekaźniki podstawowe informacje;  Materiały dydaktyczne. Wstęp do mechatroniki.; Akademia Morska w Szczecinie\n15 Symbole graficzne wg PN-EN SYMBOLE GRAFICZNE WG PN-EN STOSOWANE W SCHEMATACH ELEKTRYCZNYCH Lp. Pozycja normy PN-EN Nazwa Symbol Przewody, połączenia, linie przewód, kabel, linia przesyłowa, szyny zbiorcze (symbol ogólny) przewód giętki, przewód ruchomy przewód neutralny N przewód ochronny PE przewód neutralny ochronny PEN linia trójfazowa z przewodem neutralnym i przewodem ochronnym 3L + N + PE zasilanie linii telekomunikacyjnej prądem przemiennym zasilanie linii telekomunikacyjnej prądem stałym linia napowietrzna linia podwodna linia podziemna odgałęzienie od przewodu połączenie przewodów zacisk, połączenie rozłączane listwa zaciskowa linia odchodząca do góry linia odchodząca w dół linia przechodząca pionowo Nr\n16 Symbole graficzne wg PN-EN Lp. Pozycja normy PN-EN Nazwa Symbol Aparaty, łączniki, urządzenia stacyjne stacja stacja planowana rozdzielnica linia graniczna, linia podziału miedzy polami ekranowanie uziemienie (symbol ogólny) uziemienie ochronne uziemienie bezszumowe masa, korpus, podstawa montażowa anoda ochronna ekwipotencjalność iskiernik ogranicznik przepięć, odgromnik warystor łącze wtykowe łącznik (symbol ogólny) stycznik przerywnik wyłącznik 64\n17 Symbole graficzne wg PN-EN Lp. Pozycja normy PN-EN Nazwa Symbol odłącznik rozłącznik rozłącznik bezpiecznikowy odłącznik bezpiecznikowy łącznik statyczny (symbol ogólny) stycznik statyczny łącznik statyczny jednokierunkowy zamek z blokadą mechaniczną (łącznika) rozrusznik silnika (symbol ogólny) automatyczne wyzwalanie łącznika w przypadku zadziałania jednego z bezpieczników Zestyki zestyk zwierny lub zestyk rozwierny zestyk przełączający z przerwą zestyk przełączający, otwarty w pozycji pośredniej zestyk zwierny, zwiera z opóźnieniem przy uruchamianiu lub zestyk rozwierny, zwiera z opóźnieniem przy powrocie lub Instalacje sprzęt instalacyjny 54. instalacyjny wyłącznik nadprądowy bezpiecznik topikowy (symbol ogólny) Nr\n18 Symbole graficzne wg PN-EN Lp. Pozycja normy PN-EN Nazwa Symbol wskazanie strony bezpiecznika, która po zadziałaniu pozostaje pod napięciem gniazdo wtykowe instalacyjne (symbol ogólny) gniazdo potrójne gniazdo ze stykiem ochronnym gniazdo z wyłącznikiem gniazdo z transformatorem separacyjnym, np. gniazdo do golarki gniazdo telekomunikacyjne podstawowe przykłady oznaczenia: TP telefon, FX faks, M mikrofon, L głośnik, TV telewizja łącznik instalacyjny (symbol ogólny) łącznik podświetlony łącznik jednobiegunowy łącznik dwubiegunowy łącznik grupowy łącznik zmienny (schodowy) łącznik krzyżowy 70. łącznik szeregowy ściemniacz łącznik pociągany 73. łącznik krańcowy przycisk przycisk podświetlony 66\n19 Symbole graficzne wg PN-EN Lp. Pozycja normy PN-EN Nazwa Symbol Instalacje sprzęt oświetleniowy wypust oświetleniowy kinkiet lampa (symbol ogólny) świetlówka (symbol ogólny) oprawa zawierająca 5 świetlówek lampa sodowa Na 82. lampa rtęciowa Hg projektor (reflektor) symbol ogólny o świetle skupionym (spot light) o świetle rozproszonym oświetlenie ewakuacyjne punkt świetlny zasilany ze specjalnego obwodu Instalacje odbiorniki grzejnik wody wentylator zamek elektryczny 90. grzejnik elektryczny 91. grzejnik elektryczny akumulacyjny 92. kuchenka elektryczna 93. pralka elektryczna Nr\n20 Symbole graficzne wg PN-EN Lp. Pozycja normy PN-EN Nazwa Symbol 94. chłodziarka, zamrażarka 95. zmywarka do naczyń Elementy bierne rezystor, rezystancja (symbol ogólny) rezystor zmienny 98. rezystor nastawny potencjometr indukcyjność, dławik lub kondensator, bateria kondensatorów lub 102. kondensator elektrolityczny 103. cewka z rdzeniem magnetycznym, elektromagnes Przyrządy półprzewodnikowe złącze prostownicze, dioda półprzewodnikowa (symbol ogólny) dioda Zenera dioda LED dioda dwukierunkowa, diak tyrystor (symbol ogólny) tranzystor PNP tranzystor NPN z kolektorem na obudowie 68\n21 Symbole graficzne wg PN-EN Lp. Pozycja normy PN-EN Nazwa Symbol Przyrządy sygnalizacyjne i pomiarowe 111. wskaźnik lub miernik (symbol ogólny) lampa sygnalizacyjna dzwonek brzęczyk syrena 116. amperomierz woltomierz watomierz 119. częstościomierz miernik cosj 121. przyrząd rejestrujący (symbol ogólny) 122. licznik licznik energii czynnej w h licznik energii biernej var h licznik dwutaryfowy 126. oscyloskop elektroniczny Uruchamianie napędy aparatów uruchamianie ręczne (symbol ogólny) uruchamianie cięgnem Nr\n22 Symbole graficzne wg PN-EN Lp. Pozycja normy PN-EN Nazwa Symbol uruchamianie przez obracanie uruchamianie przyciskiem uruchamianie kluczykiem uruchamianie dotykiem uruchamianie dźwignią uruchamianie ręczne uchwytem odejmowanym przycisk bezpieczeństwa Uruchamianie napędy ręczny (symbol ogólny) elektromagnetyczny silnikowy pneumatyczny lub hydrauliczny jednokierunkowy pneumatyczny lub hydrauliczny dwukierunkowy z wykorzystaniem zakumulowanej energii mechanicznej łącznik przyciskowy z powrotem samoczynnym łącznik obrotowy bez powrotu samoczynnego Przekaźniki pomiarowe cewka przekaźnika, wyzwalacza, (symbol ogólny) cewka przekaźnika z opóźnionym odpadaniem cewka przekaźnika z opóźnionym działaniem 70\n23 Symbole graficzne wg PN-EN Lp. Pozycja normy PN-EN Nazwa Symbol wyzwalanie cieplne wyzwalanie elektroniczne prąd zwrotny I prąd różnicowy I d prąd ziemnozwarciowy I prąd w przewodzie neutralnym I N opóźnienie (zwłoka czasowa) Przekaźniki pomiarowe przykłady przekaźnik zeronapięciowy U= przekaźnik nadprądowy zwłoczny I > przekaźnik mocowy P < przekaźnik podimpedancyjny Z < przekaźnik do wykrywania zwarć miedzyzwojowych N < Wytwarzanie i przekształcanie energii elektrycznej maszyna elektryczna (symbol ogólny). Wewnątrz należy wpisać odpowiednie oznaczenie literowe: C przetwornica wirująca, G generator, GS generator synchroniczny, M silnik, M silnik prądu stałego, MS silnik synchroniczny silnik liniowy (symbol ogólny) silnik indukcyjny trójfazowy z wirnikiem klatkowym silnik indukcyjny trójfazowy pierścieniowy transformator dwuuzwojeniowy Nr\n24 Symbole graficzne wg PN-EN Lp. Pozycja normy PN-EN Nazwa Symbol transformator trójuzwojeniowy autotransformator dławik przekładnik prądowy, transformator impulsowy grupa trzech transformatorów jednofazowych o połączeniu gwiazda-trójkąt transformator trójfazowy o połączeniu gwiazda-trójkąt z podobciążeniowym przełącznikiem zaczepów regulator indukcyjny trójfazowy A B przekładnik napięciowy przekładnik prądowy dwurdzeniowy z jednym uzwojeniem wtórnym na każdym rdzeniu przekaźnik prądowy z dwoma uzwojeniami wtórnymi na wspólnym rdzeniu przekształtnik (symbol ogólny) prostownik prostownik mostkowy przekształtnik DC/DC falownik ogniwo pierwotne, akumulator, bateria akumulatorów (dłuższa linia oznacza biegun dodatni) elektrownia cieplna elektrownia cieplna projektowana elektrownia nuklearna elektrownia nuklearna projektowana 72\n25 Symbole graficzne wg PN-EN Lp. Pozycja normy PN-EN Nazwa Symbol elektrownia wodna elektrownia wodna projektowana elektrociepłownia Ważniejsze symbole rozróżniające prąd stały; wartość napięcia podawana na prawo od symbolu, rodzaj układu po lewej stronie. Przykład: układ trójprzewodowy z przewodem środkowym M i napięciu 2x110 V 2/M 220/110 V prąd przemienny; wartość napięcia podawana na prawo od symbolu, rodzaj układu po lewej stronie. Przykład: układ trójfazowy 50 Hz czteroprzewodowy z przewodem neutralnym N i napięciu 3x400/230 V 3/N 400/230 V 50 Hz prąd przemienny średniej częstotliwości (akustycznej) prąd tętniący, prąd wyprostowany ze składową stałą odbiór przesył energii do szyn zbiorczych przesył energii od szyn zbiorczych Materiał ciecz gaz półprzewodnik dielektryk Uzwojenia uzwojenie otwarte. Liczbę uzwojeń podaje się obok symbolu lub za pomocą liczby kresek Nr\n26 Symbole graficzne wg PN-EN Lp Pozycja normy PN-EN Nazwa Przykład: uzwojenie trójfazowe o fazach otwartych (nie połączonych ze sobą) Symbol uzwojenie dwufazowe uzwojenie trójfazowe połączone w układzie V uzwojenie trójfazowe połączone w trójkąt uzwojenie trójfazowe połączone w otwarty trójkąt uzwojenie trójfazowe połączone w gwiazdę uzwojenie trójfazowe połączone w gwiazdę z wyprowadzonym punktem neutralnym uzwojenie trójfazowe połączone w zygzak Funkcja wejścia i wyjścia sygnałów wejście analogowe n wyjście analogowe n wejście cyfrowe # wyjście cyfrowe # końcówka napięcia zasilania (do połączenia ze źródłem) U końcówka prądu zasilania I końcówka do zewnętrznego połączenia z obwodem pomocniczym lub z elementem obwodu. W miejsce EXT wprowadza się odpowiednio oznaczenia: RX rezystancja, CX pojemność, RCX rezystancja i pojemność, XTAL kryształ, itp. EXT końcówka obwodu pomocniczego wewnętrznego lub składnik obwodu. W miejsce INT wprowadza się odpowiednio oznaczenia: RINT rezystancja, CINT pojemność, RCINT rezystancja i pojemność, XTALINT kryształ, itp. INT 74\n27 Symbole graficzne wg PN-EN Uproszczone symbole graficzne łączników stosowane w schematach funkcjonalnych odłącznik otwarty rozłącznik otwarty wyłącznik otwarty 215. odłącznik zamknięty rozłącznik zamknięty wyłącznik zamknięty Wykaz norm  PN-EN Symbole graficzne stosowane w schematach Część 2:2003 Elementy symboli, symbole rozróżniające i inne symbole ogólnego przeznaczenia Część 3:2003 Przewody i osprzęt łączeniowy (oryg) * Część 4:2003 Podstawowe podzespoły bierne (oryg) * Część 5:2004 Przyrządy półprzewodnikowe i lampy elektronowe (oryg) * Część 6:2004 Część 7:2004 Część 8:2004 Wytwarzanie i przekształcanie energii elektrycznej Aparatura łączeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa Przyrządy pomiarowe, lampy i urządzenia sygnalizacyjne Część 9:2002 Łączniki i urządzenia peryferyjne (oryg) * Część 10:2002 Telekomunikacja transmisja (oryg) * Część 11:2004 Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych Część 12:2002 Elementy logiczne binarne (oryg) * Część 13:1998 Elementy analogowe (oryg) *  PN-EN Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice Część 1:2006 Podstawowe zasady (oryg) *  PN-EN Systemy przemysłowe, instalacje i urządzenia oraz wyroby przemysłowe. Zasady strukturyzacji i oznaczenia referencyjne Część 1:2002 Część 2:2002 Reguły podstawowe Klasyfikacja obiektów i klasy kodów *) (oryg) oznacza, że dana norma nie została dotąd opublikowana w języku polskim Nr\nPodstawy Automatyki. ĆWICZENIE 3 β\nPodstawy Automatyki Politechnika Poznańska Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów ĆWICZENIE 3 β Sterowanie poziomem cieczy w zbiornikach Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie studenta z takimi


kondensatory? - elektroda.pl\nppionke 29 Maj 2004 10:23 2289 23\n#1 29 Maj 2004 10:23\nmam pytanie takie w zasilaczu który naprawiam byly kondensatopry 180uf/200V jest to zasilacz ATX i czy moge w ich miejsce wstawic kondensatory 330uf/200V?? jakie moga byc konsekfencje czy to bedzie dzialalo czy od razu padnie czy po chwili padnie(schemat zasialcza w przyblizeniu taki sam jak ten zatytulowany ATX200W w internecie"\n#2 29 Maj 2004 11:42\nNo raczej tego nie powinieneś robić... bo daremna może być Twoja robota\nStosuj się do oryginału a napewno zadziała i będziesz wtedy tego pewny.\n(Robiłem coś podobnego w pewnym zasilaczu "ale nie od kompa" i gdy dałem większy kondzior to wzrosło mi napięcie na wyjściu!!!)\n#3 29 Maj 2004 13:29\npo wymianie na 330uf przy obcnastepujacym : 1 halogen na 12V ogniwo peltiera podpite do +5V i dwa dyski 3,5 cala napicia sa nastepujace 3,3V-->3,39 (ale to nie jest obciazone wogóle) 5V-->5,3V 12V-->11,6V czy to moze byc czy moze popsuc mi plyte i reszte kompa??\n#4 29 Maj 2004 20:20\nmam pytanie takie w zasilaczu który naprawiam byly kondensatopry 180uf/200V jest to zasilacz ATX i czy moge w ich miejsce wstawic kondensatory 330uf/200V??\nWitam ! ... i pytam dlaczego tak chcesz zrobić ?\n#5 30 Maj 2004 02:10\nno bo dotarlo duzo ich do mnie z takim samym uszkodzeniem i one sa 300W ale dotarly tez 135W które maja 330uf jak wiadomo sprzedac 135W zasialcz ATX za dobra cene ciezko wiec wole wyciagnac kondensatory do tych 300W i jak moga byc?? cena kondensatorów jest wyzsza niz tych zasilaczy 135W;) tj tak mi sie wykalkulowalo chyba ze ktos wie gdzie kupic 220uf/200V w cenie ponizej 3,5zł ??;]\n#6 30 Maj 2004 07:03\n... sam kupiłem tylko jedną parę 220uF/200V kiedyś więc nie pamiętam po ile , a i tak mam je do tej pory tylko jako wzorcowe tylko gdy mam pewność lub wątpliwość co do pojemności w danym zasilaczu to je zakładam a potem demontuję i zakładam te z odzysku nawet udało mi się niedawno cały mój zapas pomierzyć na mierniku u kolegi . Przy zamianie można z robić test jeśli chodzi o napięcia czy aby rzeczywiście podbijają napięcie na pewno aż tak nie będzie .Pozdrawiam\n#7 30 Maj 2004 10:40\nno wlasnie napiecia sa ok tj nieznacznie odbiegaja od idealnych ale w zasilaczu tekim samym ale z 180uf sa one podobne i odbiegaja w ten sam sposób tj +3,3 +5 sa troszke wieksze a reszta minimalnie ponizej swych wartosci, zasilacz zostawilme obciazony ok 130W na cala noc i rankiem wszystko wygladalo tak samo nawet sie nie nagzal:D. THX za pomoc i pozdrawiam Toniego jak bys potrzebowal czesci któych ne mzona dostac (do zasilaczy) to sadze ze bede mogl pomuc bo troszke zlomu mam.\n#8 30 Maj 2004 10:45\n... te 130W to jest troche za mało no i jak to rozłożyłes na poszczególne napięcia ?\n#9 30 Maj 2004 11:04\n2 halogeny po 35W pod +12V\n4 zaruwki na 6v 20W pod 5V\nogniwo peltiera pod 3,3V (ono ma niby 70W ale przy wiekszym nap )\nale napiecia sa takie same jak sie mocniej obciazy ale nie chcialem puscic ponad KW przez noc:)\nzdazylo mi sie nawet zewzec koncówki zasialcza to poprostu sie wylaczyl i po wylaczeniu przelacznikiem normalnie sie zachowywal\n#10 30 Maj 2004 11:59\n... widzę że mniej więcej przy pomocy podobnych obciążeń to robimy tyle że ja dodaję jeszcze stare dwa dyski w formacie gabarytowym 5/25 ( smoki ) Często specjalnie zwieram na wyjściu by się przekonać czy taka funkcja działa poprawnie . Trapi mnie jednak fakt zwiększania mocy wyjściowych nowych zasilaczy , a co za tym idzie pasowało by ten problem obciążania zasiłek rozwiązać inaczej. Powiedzmy bardziej profesjonalnie ale by to nie biło zaraz po kieszeni .Co o tym sądzisz ? Odnośnie jeszcze elektrolitów jeden z ostatnich zasilaczy jakie naprawiałem miał dwa elektrolity 820uF/200V . Więc nasuwa się pytanie gdzie to wszystko pędzi i w jakim miejscu w końcu się to zatrzyma . Pozdrawiam\n#11 30 Maj 2004 15:54\nKondensatory xxx/200V są po stronie pierwotnej przetwornicy. Ich wartość może , a nawet powinna być zwiększana dla wyższych mocy zasilaczy .Nie będzie to w żaden sposób wpływało na wyjściowe napięcia z zasilacza bo te są stabilizowane poprzez częstotliwość lub wypełnienie pracy przetwornicy . Jedyny problem to być może konieczność zwiększenia bezpiecznika topikowego na wejściu , bo ten który był stosowany przy 180 uF może nie wytrzymać przy 330u. Problemem jest uderzeniowy prąd zwarciowy w momencie włączania zasilacza do sieci wyłącznikiem sieciowym .Wtedy kondensatory dla takiego impulsu stanowią zwarcie .Aby ograniczać ten prąd wstawiany jest też szeregowy rezystor około 3 om. Reasumując ,jeżeli oprócz kondensatorów 330u przerzuci się też szeregowy rezystor i bezpiecznik , nie będzie żadnego problemu z poprawną pracą zasilacza a napewno nie odbije się to na jej napięciach wyjściowych.\n#12 30 Maj 2004 18:10\n... zdaje mi się że coś tu nie gra co kolega powyżej napisał myślę że problem potraktował z góry i krótkowzrocznie myślę że powinien spojrzeć na te parę schematów zasilaczy ATX jakie są na Elektrodzie i nie tylko . Czy nie jest tak że powinno przypadać 2uF/1W mocy znamionowej zasilacza przy założeniu że zasilacz jest o mocy powyżej 200W ? Natomiast co do bezpieczników to na razie jakoś się nie spotkałem z innymi jak 5A lub 6,3A . Warto by może sprawę wyjaśnić do końca sam jestem tym zainteresowany , a i myślę że wielu innych też . Zasilacze ATX ich założenia budowa zabezpieczenia to temat na ogól mało znany jeśli chodzi o nasz rodzimy język .Pozdrawiam\n#13 30 Maj 2004 20:36\nz tym bezpiecznikiem hmm no to o ile nie byly padnite tranzystory lub mostek to nie widzialem aby padl ten 5A, natomiast od razu jak dostalem te zasilacze do naprawy zastanowil mnie fakt ze w prawie kazdym padniety jest jeden z kondensatorów i ewentualnie tranzystory i bezpicznik (ale zadko), sadze ze producent "obnizajac koszta produkcji zastosowal te 180uf i powinny byc wiekszej pojemnosci wstawialem (poki mialem) 220uf i sadze ze o ile te 180uf dzialaly te kilka lat to takie 220uf powinny znacznie dluzej dzialac:) co do obciazenia hmm zarówki napewno sa bardzo dobre tylko ile Wchciec wycisnac z zasilacza 300W? moze 250W z napiec 3,3V 5V i 12V (tak aby nie uszkodzic tego co sie naprawialo)a te -5 i -12 to 3ba se podarowac.\n#14 30 Maj 2004 21:59\nToni napisał że potrzebne są 2uF/W. A więc trochę teorii. Prostowanie dwupoł. więc te kondensatory ładowane są co 10 ms przednimi zboczami sinusoidy. Ze wzoru UC=It zakładając 100% sprawność i to uproszczenie ,że właśnie 10 ms , bo w istocie trochę mniej wychodzi ,że 2uF/W otrzymamy gdy dopuścimy spadek tego napięcia o 36V. Napięcie to opada liniowo od około 315V . Jako I przyjąłem iloraz mocy wyjściowej i średniego napięcia na tych C tj. 280V. Kondensatory są połączone szeregowo stąd należy dwukrotnie zwiększyć ich pojemność - to uwaga to tych co liczą za mną .Ale spadek o 36V to troche więcej niż 10 %. Jestem pewny ,że dobrze zaprojektowana przetwornica poradzi sobie nawet z 40 % spadkiem napięcia , a wtedy wartość C może spaść do 0,6 uF/W i to daje około 220uF przy 350W. Najlepiej sprawdzić to praktycznie chociaż może być problem z dociążaniem . Jeżeli przetwornica przestała by wyrabiać na wyjściach pojawiały by się charakterystyczne dołki z częstotliwością 50Hz. Można to jednak zaobserwować tylko oscyloskopem.No i trzeba to sprawdzić przy minimalmym dopuszczalnym napięciu sieci ( jak ktoś wie jakim niech napisze , pewnie około 210V ), czyli poprzez autotransformator( o mocy odpowiedniej ). Pozdrawiam.\n#15 31 Maj 2004 08:59\nKolegaErtevu napisał trochę teorii , która mnie nie przekonuje w praktyce jakiej spotykam od czasu do czasu ( widzę jakie są stosowane elektrolity i są one coraz wyższe w lepszych konstrukcjach) np. Q Technology The Ultra Qulet Power Supply model :ENP-0730 QT(ATX12V&2.03) 300WATT POWER SUPPLY W/PFC ---- w nim zastosowano dwa elektrolity po 820uF/200V. Napisałeś tez w poprzednim poście cytuję "Aby ograniczać ten prąd wstawiany jest też szeregowy rezystor około 3 om." nie przypominam sobie by takowe były stosowane. Chyba że masz na myśli dwójnik R , C który minimalizuje oscylacje na uzwojeniu pierwotnym T1 i zabezpiecza tranzystory przełączające. Faktem jest ze są stosowane rezystory bezpośrednio na tych elektrolitach ale mają one wartości dużo większe bo powyżej 100K do 330K i mają one spełniać rolę podwójną ( symetryzujących rezystorów o jednakowej wartości oraz stałą czasową rozładowania tych elektrolitów wejściowych )\nPs. i wydaje mi się że start nastąpi dużo wcześniej niż przy napięciu 210 V gdzieś około 160 do 180V szkoda że nie mam jak tego sprawdzić.\n#16 31 Maj 2004 20:03\nczyli wieksza pojemnosc jest nawet wskazana??\nokazuje sie jednak ze 330uf bede mial bardzo malo ale za to dotarlem do 220uf/200V w cenie 1.98zł +vatt ale potestuje umieszczenie kondensatorów 470uf/200v tak na probe sadze ze toni ma racje poniewaz w kazdym z tych zasilaczy padniety jest jedenz kondensatorów + cos jeszcze co moglo by wskazywac na niewlasciwe dobranie wartosci pojemnosci przez producenta zobaczymy wyniki umiszcze tutaj moze sie komus przydadza\n#17 31 Maj 2004 21:51\nco do tych jaka pojemnosc to w 300W FSP taki z wielkim wentylatorem to siedza 2x1000uF wiec chyba potrzeba troszke pojemnosci\n#18 31 Maj 2004 22:16\n... skoro w tych tanich zasilaczach jest tyle braków i tandety to jak ma wyglądać ich sprawność oraz awaryjność nic dodać nic ująć .Trzeba za wszelką cenę ich nie kupować i tyle , aż spadnie na nie pobyt to może coś się polepszy w tej gestii . Pozdrawiam\n#19 31 Maj 2004 22:41\nKolega Ertevu ma rację, we wszystkich tego typu zasilaczach musi być element ograniczający prąd ładowania elektolitów. W zasilaczach komputerowych jest to przeważnie termistor NTC.\nNTC.gif Download (1.1 KB)\n#20 31 Maj 2004 23:21\nWitam Kolego Gjoncz napisałeś że kolega Ertevu ma rację więc pozwoliłem sobie przytoczyć ten fragment o jaki chodzi cytuję "Problemem jest uderzeniowy prąd zwarciowy w momencie włączania zasilacza do sieci wyłącznikiem sieciowym .Wtedy kondensatory dla takiego impulsu stanowią zwarcie .Aby ograniczać ten prąd wstawiany jest też szeregowy rezystor około 3 om. " i teraz dopiero ustosunkuj się do tego czym się podparłeś w swym poście znając myślę definicje TERMISTOR . Zaznaczam że nie piszę że się nie zgadzam z samym przykładem .Pozdrawiam\n#21 01 Cze 2004 00:07\nDziękuję koledze Gjoncz. I muszę się wytłumaczyć . Rzeczywiście w zasilaczach komputerowych nie ma rezystora 3 om ( taki występuje w przetwornicach TV ) a rezystor nieliniowy -termistor , który gdy jest zimny ma ok.10 om a gdy ciepły poniżej jednego. Dodatkowo funcję ograniczenia prądu uderzeniowego przejmuje prawdopodobnie filtr LC tłumiący zakłócenia (które mogłyby wydostawać się z zasilacza do sieci poprzez jego wejście).Szeregowe ( z kondensatorami o których mówimy) indukcyjności tego filtru nie dopuszczają prawdopodobnie do ostrego impulsu prądu. A poza tym szczyt sinusoidy występuje statystycznie rzadko. Ktoś pytał o literaturę na temat zasilaczy . Myślę ,że można polecić 3-częściowy artykuł w SERWISIE ELEKTRONIKI 7/8/9/2003.Moim zdaniem napisał go dobry teoretyk i zarazem praktyk. Akurat pominął zagadnienie wartości kondensatorów po stronie pierwotnej , uznając chyba to za zbyt trywialne.W artykule podane są wymagania na zasilacz i okazuje się ,że musi on poprawnie pracować już od napięcia 180 VAC dając pełną moc na wyjściu aż do 265 VAC ., i nawet przy minimalnym obciążeniu 1A na 5V napięcie na tym wyjściu nie może przekroczyć 5,25V.Daje to surowe wymagania na wartości kondensatorów i po kolejnych obliczeniach , którymi już nie chciałbym zanudzać znowu wychodzi minimum 2uF/W.Podkreślam minimum , bo wszyscy już chyba zrozumieli,że zawsze będzie lepiej przy wyższych pojemnościach. Pozdrawiam wszystkich. ertevu\n#22 01 Cze 2004 10:28\nW zasilaczach komputerowych stosuje sie bezpieczniki szybkie więc konieczne jest ograniczenie prądu ładowania kondensatorów. W większosci konstrukcji robi sie to termistorem NTC (w zasadzie sa to ograniczniki prądu działajace na zasadzie termistora) lub rezystorów stałych. Takie sa stosowane w niektórych zasilaczach Linkword i jest to 1Ohm/5W. Oba rozwiązania maja tyle samo zalet co wad i nie ma sensu kłócic się które lepsze ale cześciej stosuje się NTC. W porządnych zasilaczach stosuje się duże kondensatory bo tak jest po prostu lepiej. Kiedyś w zasilaczach SPI (Codegen) 235W standardem było 2x470uF/200V\n, robiłem też takie gdzie były pojemności 680uF i 820uF. W tanich zasilaczach są mniejsze ale 180uF to chyba już przegięcie . W przypadku gdy jeden kondensator wyraźnie spuchł albo wylał raczej z miejsca wymieniam oba rezystory wyrównujace (to te po 150-390kOhm równolegle do kazdego kondensatora)\n#23 01 Cze 2004 23:16\nogólnie zasilacz wydaje sie byc bardzo dobrze skonstruowany bo w momencie padniecia jednego z kondensatorow nie pada nic wiecej w tylko zaczyna dzialac dodatkowe zabezpiczni na osobnej plytce przeciw przeciazeniowe, co jest duzym plusem równiz moc dostarczana (300W) na tyle na ile ale udalo mi sie obciazyc w okolo 90% i napicia nie opadaja wraz z wzrostem obciazenia ( ) jest tak zarówno na kondensatorach 470uf jak i 180uf\ntak czy inaczej nie sa to roczne zasilacze ale ponad 3 letnie (chyba na plombie jest zaznaczony rok 2002 styczen ale nie wiem czy to data sprzedazy czy waznosc gwarancji)\n#24 02 Cze 2004 08:39\nJeżeli mamy już być profesjonalni , trzeba by sprawdzać taki zasilacz przy 180V napięcia na wejściu i pełnym obciążeniu na wyjściu oraz przy 265V na wejściu i minimalnym obciążeniu 5 Voltów 1 Amperem. Czy również wówczas zasilacz będzie trzymał napięcia tzn. to wymienione napięcie 5V będzie w granicach 4,75-5,25V.Pozdrawiam.\nPodobne tematy kondensatory?\nWitam. Mam w domu dwie plyty Abita, standardowo uszkodzone- "wybrzuszone" kondensatory przy procesorze, najprawdopodobniej odpowiedzialne za stabiliza... (12)\nWitam.Dziś czyściłem wentylatory i zauwarzyłem że mam popuchnięte kondensatory koło procka i to dość mocno.Ale płyta chodzi stabilnie.Czym to może być... (12)\nJak są napuchnięte to są do wymiany - uszkodzone. Teraz porównaj parametry tych co chcesz zamontować zamiast tych uszkodzonych i zobacz czy się nadają... (5)\nAbit Be6-2 a kondensatory\nWitam Mam problem mam abita gdy włączałem kompa komp chodził jakies 5 minutek i wyłaczał sie i tak cały czas. ztego co ludziska mowia to wina kondens... (5)


Ogłoszenia - Magic Power\nAn example of one of the most restrictive in terms of requirements that must be met are the requirements pharmacy packaging. On the other hand, the possibility of obtaining such products that are able to meet the given requirements, and at the same time will present themselves appropriately, is able to offer us a company such as Capsand jars. Another reason for purchasing this product is also that thanks to the company mentioned, many campaigns selling a specific product have been successful. Additionally, the company is able to offer solutions other than those mentioned above pharmacy packaging.\nNajbardziej popularne opakowania szklane do kosmetyków z oferty naszego przedsiębiorstwa to przede wszystkim nowoczesne buteleczki do perfum czy innych płynnych kosmetyków. Oferujemy butelki o standardowych, jak i specjalnych kształtach. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszą się butelki przezroczyste, ale w naszej ofercie można znaleźć także produkty o innych kolorach. Słoiki to także bardzo popularne opakowania szklane do kosmetyków - w szczególności do kremów i innych podobnych preparatów. Dajemy solidne gwarancje na wszystkie dostarczane opakowania oraz zapewniamy niskie ceny dla odbiorców hurtowych.\nI pora na kosmetyki\nKażdy produkt przecież potrzebuje odpowiedniego opakowania dla siebie. Dzięki temu jest dobrze zabezpieczony i niczego mu nie brakuje, gdy wędruje do naszego klienta. Ostatnio jednak zainteresowaliśmy się czymś takim jak laminat do kosmetyków. Mamy nadzieję, że i to okaże się jak najbardziej skuteczne w naszym przypadku. Przecież pragniemy zawsze korzystać ze wspaniałych rzeczy, które nie zawodzą i które się po prostu sprawdzają. W takim razie chętnie sprawdzimy laminat do kosmetyków. Na pewno na niego natrafimy na tej stronie internetowej wśród wielu innych ciekawych ofert, które mogą nas zainteresować.\nTeksty dla firm\nNasze przedsiębiorstwo to profesjonalna platforma, która oferuje klientom różnego rodzaju profesjonalne oraz inspirujące teksty. Głównie specjalizujemy się w tekstach zapleczowych, SEO ora innych treściach na strony internetowe. Na potrzeby SEO jesteśmy w stanie dostarczyć m.in. duże ilości tekstów preclowych, pisanych przez doświadczonych współpracowników naszej firmy. Gwarantujemy bardzo wysoką jakość oraz unikatowość oferowanych tekstów zapleczowych i preclowych SEO. Wszystkie oferowane przez nas teksty są bardzo atrakcyjnie wycenione i dostosowane pod względem parametrów do potrzeb danego odbiorcy. Oprócz specjalnych rozwiązań tekstowych SEO, nasz portal oferuje także inspirujące teksty na różne tematy, które mogą być wykorzystywane do różnych celów. Jesteśmy w stanie m.in. wykonywać na zlecenie prace naukowe o różnej objętości, korekty, artykuły tematyczne i wiele innych. Wszystkie teksty są pisane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w kreowaniu tego rodzaju treści.\nSzyfrowanie SSL obejmuje użycie specjalnego protokołu sieciowego. Jest on używany w celu zabezpieczenia stron internetowych, przez użycie odpowiedniego szyfrowania. Zaletą tego rozwiązania jest uniwersalność - mogą z niego korzystać strony o protokołach aplikacyjnych typu HTTP, czy FTP. Szyfrowanie SSL jest bardzo przydatne zwłaszcza podczas przesyłania przez sieć poufnych danych, na przykład przelewów. Działa ono na zasadzie wprowadzenia szeregu algorytmów i kluczy szyfrujących normalne dane (wykorzystując kryptografię asymetryczną). Jest to rozwiązanie bezpieczne i szeroko stosowane. Przedsiębiorstwo Kompan to firma, która zajmuje się między innymi tworzeniem stron internetowych dla klientów, w oparciu o najbezpieczniejsze i najwydajniejsze metody szyfrowania, w tym SSL. Pomagamy również naszym klientom wypromować się w internecie, poprawiając na przykład widoczność witryny w wyszukiwarce.\nNowe Pomorze - najlepsze źródło informacji.\nNowe Pomorze to znakomity portal informacyjny stworzony z myślą o wszystkich tych, których interesuje ziemia pomorska i tamtejsze miejscowości, takie, jak na przykład Kościerzyna. Wydarzenia, eventy, atrakcje, praca, biznes, newsy - tego wszystkiego dowiesz się z naszego portalu. Jesteśmy idealnym źródłem informacji dla osób zainteresowanych tym regionem - dlatego też nasz portal odwiedza wiele osób zamieszkałych bądź zainteresowanych pomorzem. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, szczególnie, jeśli kogoś interesuje miejscowości Kościerzyna. Wydarzenia odbywające się w Kościerzynie przyciągają gości z całego regionu, dlatego też tak wiele miejsca zajmuje na naszym portalu właśnie ta miejscowość. Zapraszamy do zapoznania się Nowym Pomorzem.\nW naszej ofercie znajduje się szeroki asortyment flag i masztów, dostosowanych do różnego rodzaju potrzeb. Są to m.in. flagi przenośne do celów reklamowych czy też flagi państwowe czy inne oficjalne. W naszej ofercie znajdują się najwyższej jakości materiały, któe gwarantują trwałość i atrakcyjny wygląd poszczególnych rodzajów flag. Dla przedsiębiorstw zainteresowanych promocją produktów czy własnej marki oferujemy flagi przenośne czy stacjonarne do celów reklamowych o różnych kształtach. W ofercie obecnie posiadamy kilka kategorii flag reklamowych, ale jesteśmy w stanie wykonać dowolne rozwiązania na bazie projektów przedstawionych przez naszych klientów. Wykonujemy w sposób profesjonalny nadruki reklamowe na tego rodzaju flagach. Jesteśmy w stanie dostarczyć hurtowe ilości flag reklamowych dla klientów biznesowych w bardzo atrakcyjnych cenach. Na stronie internetowej naszego przedsiębiorstwa zamieszczamy szczegółowy katalog oferowanych produktów wraz z opisem ich parametrów oraz wizualizacji.\nTanie biuro detektywistyczne dla ciebie!\nPodejrzewasz męża o zdradę, jednak nie jesteś w stanie osobiście tego potwierdzić? A może twoje dziecko zaczęło się ostatnio dziwnie zachowywać i chciałabyś sprawdzić co jest tego przyczyną? Jeśli tak, to koniecznie odwiedź nasze biuro detektywistyczne. Radom jest jednym z miast gdzie zaoferujemy ci swoje usługi. Zawsze działamy dyskretnie, przez co wszyscy klienci są pełni satysfakcji z naszych usług. Różnymi metodami szybko dochodzimy do prawdy. Zajmujemy się licznymi sprawami i nie wymagamy dużych sum za usługi jakie świadczy biuro detektywistyczne. Radom jest jednym z miast gdzie łatwo znaleźć nasze biura. Profesjonalizm w działaniu, skuteczność oraz pełne dyskrecji śledztwo pomoże szybciej zdiagnozować prawdę i zdemaskować złe czyny! Sprawdź!\nSzeroki wybór instalacji medialnych\nNasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu różnego rodzaju rozwiązań technologicznych dla szerokiego grona odbiorców. W naszej ofercie dominują instalacje audiowizualne, rozwiązania graficzne i multimedialne oraz dźwiękowe. Dostarczamy zarówno gotowy sprzęt, jak i zintegrowane systemy do obsługi wizualnej czy dźwiękowej różnego rodzaju przedsięwzięć, takich jak np. koncerty, imprezy sportowe, imprezy plenerowe, bankiet, konferencje i wiele innych. Nasze instalacje audiowizualne czy rozwiązania multimedialne bazują na najnowszych technologiach, gwarantując unikalne wrażenia dla odbiorców. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu tego typu rozwiązań. Obsługujemy szerokie grona klientów biznesowych (w tym przedsiębiorstw i instytucji) i oferujemy bardzo atrakcyjne warunki współpracy oraz dogodne ceny zależne od rodzaju wprowadzanych rozwiązań.\nZaplanuj swoje wydarzenie eventowe\nAgencja eventowa Ves. zajmuje się kompleksową realizacją zadań, którymi jest obsługa wydarzeń. Wszystko, co robimy aktualnie, to efekt doświadczenia zdobywanego przez wiele lat. Mamy za sobą wiele realizacji, mniej i bardziej wymagających, jednakże wszystkie zawsze traktujemy z takim samym zaangażowaniem. Obsługa wydarzeń to dla nas prawdziwa pasja i hobby zamienione w pracę. Dzięki temu masz pewność, że każde zadanie, jakie nam powierzysz, będzie wykonane na najwyższym poziomie. Od kompleksowej obsługi imprez przeszliśmy także do pełnego zarządzania obiektami. Jeżeli planujesz organizację jakiegoś eventu, na nic nie czekaj, tylko skontaktuj się z naszą agencją. Możesz liczyć na fachowe doradztwo, na każdym etapie planowania i realizacji danego eventu.\nChusteczka odświeżająca to pozornie błahy gadżet, który w znacznym stopniu ułatwi nam życie. Szczególnie doceniona została ostatnimi laty, kiedy to media i kolorowa prasa coraz większy nacisk zaczęła kłaść na nasz wygląd zewnętrzny. Obecnie dobrze postrzegana osoba to taka, która wyróżnia się nienagannym wyglądem i nieskazitelną higieną osobistą. W utrzymaniu tej ostatniej niezastąpiona okaże się chusteczka odświeżająca, która ze względu na swoje praktyczne zastosowanie i drobiazgową postać może być z nami dosłownie zawsze i wszędzie. To właśnie nią wytrzemy plamki i zabrudzenia na nas i na naszej garderobie, ale również odświeżymy się i będziemy mogli na nowo poczuć się świeżo i pewnie. Ten drobiazg dostępny zawsze pod ręką zapewni nam perfekcyjny wygląd i komfortowe samopoczucie. Chusteczka oprócz funkcji eliminacji zabrudzeń posiada bardzo przyjemny zapach, który dodatkowo poprawi nam nastrój.\npromogoods- artykuły promocyjne dla waszej firmy.\nSzukasz promocji dla twojej firmy? Potrzebujesz gadżetów reklamowych na konferencje? Tu znajdziesz to, czego szukasz. Długopisy Touch Tip, brelok antystresowy volley, brelok latarka i wiele więcej. Wszystkie produkty są wysokiej jakości, dostępne i dostosowane do waszych potrzeb. Logo waszej firmy może być wykonane najnowszymi metodami znakowania co pozwoli na trwałość i estetykę nadruku. W ofercie naszej firmy znajdą państwo wiele artykułów od pamieci USB, koszulki po brelok antystresowy volley, dzięki którym logo waszej firmy będzie na produktach, które klienci często używają i cenią. Artykuły reklamowe nie mają dla nas tajemnic.\nOdblaski promocyjne w atrakcyjnych cenach\nGratisownia jest miejscem, w którym znajdziecie wiele ciekawie zaprojektowanych, estetycznie wyglądających, a jednocześnie funkcjonalnych gadżetów reklamowych. Oferujemy mnóstwo przedmiotów codziennego użytku, które dodatkowo będą zaopatrzone w logo lub nazwę Waszej firmy, dzięki czemu w prosty i skuteczny sposób będziecie mogli wypromować własną działalność. Wszystkie produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów i dostępne w wielu wersjach. Szczególnie polecamy odblaski promocyjne, które są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych. Zostały również wyposażone w gwizdek i wykonane z dobrego gatunkowo tworzywa sztucznego. Odblaski promocyjne oraz wiele innych produktów oferowanych przez naszą firmę znajdziecie Państwo w sklepie w atrakcyjnych cenach.\nTrwałe, ładne gadżety reklamowe z logo firmy\nW zależności od profilu firmy większość podmiotów, by dobrze zapisała się wśród klientów ma gadżety reklamowe. Tychy to jeden z obszarów działania firmy FOXSTUDIO. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów przedsiębiorstwo specjalizuje się w projektowaniu systemów informatycznych. Wszystkie projektowane strony internetowe dostosowane są do urządzeń mobilnych. Zapewne dla każdego podmiotu dobrze przygotowana i przejrzysta strona internetowa jest połową jej sukcesu. FOXSTUDIO oferuje również sprawdzony i skuteczny sposób na reklamę, a są nią różne gadżety reklamowe. Tychy i inne miasta, jak Bielsko Biała chętnie korzystają z usług popularnej firmy FOXSTUDIO. Wszystkie produkty są wysokiej jakości, co cieszy się dużym uznaniem klientów. Firma proponuje gadżety z nadrukiem danej firmy, a to przynosi niewspółmierne korzyści dla obu stron. Zakład ma atrakcyjne ceny swoich usług i liczne rabaty. Za zakup 500 zł. w skali miesiąca klient otrzymuje wydruk 100 wizytówek 9x5 cm po 1 zł.\nAPS Group - drukarnia o wielkim formacie\nPrzyzwyczailiśmy się już do usług poligraficznych, takich jak na przykład druk wizytówek, czy materiałów reklamowych o niewielkich rozmiarach. Czasami jednak potrzebujemy usług, które zapewnią nam wykonanie wydruku na ogromnej powierzchni. Bardzo często z tego rodzaju usług korzystają agencje reklamowe i inne podmioty, którym zależy na wydruku na powierzchni innej, niż standardowe. Nasza drukarnia wielkoformatowa jest miejscem, w którym wykonasz każdy projekt w dużym formacie. Drukujemy na wielu rodzajach nośników, a wydruk jest zawsze trwały i wytrzymały na różne warunki. Nasze usługi kierujemy przede wszystkim do branży reklamowej, a także firm, które chciałyby zaopatrzyć się w doskonale wykonaną reklamę, która skutecznie przyciągnie klientów. Prowadzona przez nas drukarnia wielkoformatowa wykonuje zlecenia w ciągu 72 godzin, ale czas ten można zmniejszyć do 24 godzin. Zapraszamy do współpracy.


Apartamenty Nedo Dalmatia | Omiš, kwatery Chorwacja Stanici zakwaterowanie\nApartamenty Nedo Dalmatia Chorwacja Omiš kwatery w Chorwacji wakacje\nwczasy Chorwacja Apartamenty Nedo Dalmatia – Chorwacja wakacje\nKwatery Chorwacja ::: Południowa Dalmacja :: Omiś : Apartamenty Nedo Dalmatia\nApartamenty Nedo Dalmatia - Stanici\nOsoba kontaktowa: Nedeljko Totic\nAdres: Stanici Rape I br 3\nGród: Stanici - Omiś\nTel. komórkowy: +385 91 6100770\nA 2+1 26 - 2 1 na zapytanie info\nA 2+2 36 1 2 2 na zapytanie info\n"MIRABELA 1" - Nasze studio apartmetn Mirabela 1 jest jednym z naszych najlepszych apartamentów , to on znajduje się na 2 nd piętrze i ma wspaniały widok na morze . Studio dla 2 osób ( +1 dziecko poniżej 5 lat)\n"Mirabela 2" - Nasze studio Mirabela 2 jest jednym z naszych najlepszych apartamentów , zlokalizowanych w dniu 3 th piętrze i ma wspaniały widok na morze . Studio dla 2 osób ( 1 dziecko poniżej 5 lat)\n"FORTICA 1" - Nasz apartament Fortica 1 jest jednym z naszych najlepszych apartamentów , znajduje się na 2 piętrze i posiada piękny widok na morze . Apartament przeznaczony jest dla 2 + 2 osób , posiada własny anek\n"FORTICA 2" - Nasz apartament Fortress 2 jest jednym z naszych najlepszych apartamentów, znajdujących się na 3 piętrze i ma piękny widok na morze. Apartament przeznaczony jest dla 2 + 2 osób, posiada własną kuchnię\nDrodzy przyjaciele, zapraszamy do naszego domu w Stanici, małej miejscowości na Riwierze Omis. Stanići znajduje się zaledwie 4 km od Omis w kierunku Makarskiej. Dom znajduje się około 150m od morza i 350 metrów od głównej plaży w miejscowości Stanici. Mamy 5 nowoczesnych apartamentów. Apartamenty posiadają piękny widok na morze i wyspę Brac. Wszystkie apartamenty mają kuchnię, telewizję satelitarną, bezpłatny internet, balkon z pięknym widokiem na morze. W Stanici mamy dwa sklepy i trzy restauracje, które znajdują się w odległości około 100 metrów.\nSkomentuj nieruchomości "Apartments Nedo Dalmatia"


Strona główna » Gwarancja Trusted Shops\nHP TUSZE 305XL BK + 305XL KOLOR - ZESTAW 2 ZAMIENNIKÓW\nŚwietne zamienniki, w końcu są. Wcześniej były tylko bardzo drogie oryginały, które starczały na krótko. Te kupiłam do wydruku pracy, ponad 300 stron,…\nCo oznacza Znak Jakości Trusted Shops?\nOchrona kupującego Trusted Shops - warto skorzystać! Bezpłatnie!\nStosowany w naszym sklepie model Classic jest bezpłatny. Każde zamówienie można zabezpieczyć do kwoty 10.000 zł, standardowo zabezpieczana jest wartość zamówienia. Początek Ochrony Kupującego Trusted Shops odpowiada dacie zamówienia i trwa 30 dni.\nBezpłatna opcja Ochrony Kupującego jest oferowana bezpośrednio po złożeniu zamówienia w sklepie. Aby skorzystać z bezpłatnej ochrony kupującego wystarczy kliknąć po potwierdzeniu zakupu w niebieski przycisk:\nGratulacje - Twój zakup został zabezpieczony! Dodatkowo możesz zainstalować dodatek do przeglądarki ułatwiający znalezienie bezpiecznych sklepów bezpośrednio w wyszukiwarce Google.\nJak skorzystać z dodatkowej ochrony?\nPo potwierdzeniu chęci skorzystania z ochrony otrzymasz od Trusted Shops maila z informacją o jej włączeniu oraz niezbędnymi danymi: numerze, dacie ważności, wysokości sumy ubezpieczenia, kwocie zamówienia.\nW tym mailu będzie także link umożliwiający aktywację konta gwarancyjnego i wygenerowanie hasła. Reklamacje można zgłaszać po zalogowaniu się na www.trustedshops.pl przez specjalny formularz na tej stronie.\nDlaczego oferujemy dodatkową ochronę kupującego?\nOchronę kierujemy w szczególności do osób dokonujących zakupów przez internet po raz pierwszy, które nie kupowały jeszcze na DrukTak.pl lub dokonują zakupów o większej wartości. Nasi klienci mają czuć się pewnie, a dodatkowa gwarancja Trusted Shops skutecznie i bezpłatnie to zapewnia!\nZobacz certyfikat Trusted Shops dla DrukTak.pl


Inspiracje-kombinacje Rudej S.: Filusiowa obroża i trochę wieści\nFilusiowa obroża i trochę wieści\nObiecałam mojej Mamie tuż po przygarnięciu Filusia, że zrobię mu obrożę. Piękną, kolorową, błyszczącą - według fantazji Mamy :) Wczoraj w nocy naszło mnie na jej wykonanie. Wygrzebałam pięknie błyszczące plastikowe "kryształki" i ułożyłam według koloru, chciałam obszyć jeszcze pomiędzy nimi koralikami ale doszłam do wniosku że tak będzie ciekawej. Jak widać Filusiowa obroża na nim wygląda jakby kryształki były przymocowane do jego szyi a nie do kawałka materiału.\nSam Filuś jeszcze się przyzwyczaja - rano chodził bez niej bo udało mu się ściągnąć, a samą obróżkę znalazłam pod szafką po 30 minutowych poszukiwaniach...\nWyposażyłam ją w zapinanie na magnes więc gdyby faktycznie mu przeszkadzała nie będzie większego problemu ze zdjęciem jej. No i gdyby już faktycznie Filuś jej nie chciał, może śmiało być bransoletką bo wymiar jest idealny. Ach no i powstały jeszcze tekie kolczyki z trochę podniszczonych kryształów swarovskiego które Mama mi przekazała do przerobienia.\nA tył wykończony tak.\nA na koniec informacja o tym iż udało mi się złożyć już pracę w dziekanacie i w poniedziałek zapewne poznam termin swojej obrony. Trzymajcie kciuki!\nStworzone przez Ruda S. o 15:49\nEtykiety: beading, bransoleta, kolczyki, obroża dla kota, swarovski\nMoje Małe Rękodzieło 28 wrz 2013, 17:32:00\nFiluś jak król teraz będzie chodził ubrany :) cudo ! bardzo udana reanimacja kryształów - wyszły piękne kolczyki..\nKaoriArt 28 wrz 2013, 18:35:00\nŚliczna obróżka,a w Filuś na fotkach widać bardzo sie przejał sesją zdjęciową ;D koty są bezbłędne ich zachowanie mnie rozwala ;D ja naszej ladacznicy też zrobiłam juz chyba z 3 obróżki i każdą rozpieprzyła.Ten typ tak ma :P Co do kolczyków są przecudowne.Ostatnio kupiłam sobie prywatnie swarki migdałki bermud blue.Kocham <3 Podziwiam jak zwykle za wykonanie i za zawziętość.Bo ja mam lenia,ale już chociaż mam zrobione zakupy z towarem ;D\nkrainamojejfantazji 4 paź 2013, 20:10:00\nPiękne kolczyki super tu u Ciebie zostaję na dłużej oraz zapraszam na dłużej również do siebie ;)\nCzarownica 4 lis 2013, 19:03:00\nObroża cudna, taka elegancka, że ho ho!! Kolczyki piękne. Masz talent :)\nAnonimowy 2 gru 2013, 16:50:00\nobroża śliczn a, kolczyki cudne, tylko myślę że taki mały kociak nie powinien nosić takiej obroży.Uważam ,że koty, w sczegulności takie małe, wogóle nie powinny nosić niczego na szyji, jak już co jakąś małą i sinką obróżke, bo inne moga go po prostu wkurzać.\nPrzenośne miejsce pracy\nFrustracja mnie ogarnia...\nOstatnie tchnienia lata\nSwarovski w srebrze