Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø - PDF\nDownload "Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø"\n1 Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - Risø Oktober 2015 Åbningstider Mandag-torsdag Fredag Telefontider Mandag-onsdag Torsdag Fredag 08-14\n2 VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S Roskildevej Albertslund Side2/33 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde Tlf.: Miljøgodkendelse af spids- og reservelastcentral - RISØ i henhold til 33, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni oktober 2015 Listebetegnelse: G201 - Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. Sagsnr Brevid Ref. RIKJ Dir. tlf Virksomhedens beliggenhed: Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde Matr.nr.: 61a Veddelev By, Himmelev CVR-nr.: Virksomhedens ejerforhold: VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S, Roskildevej 175, 2620 Albertslund Virksomhedens kontaktperson: Projektleder Henning Lambertsen, tlf , Grundejer: Tilsynsmyndighed: Revurdering: Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Bredgade 43, 1260 København K Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby Roskilde Kommune Revurdering kan ske efter 8 år fra meddelelse af nærværende godkendelse\n3 Side3/33 1. Indledning Niras A/S har den 2. juli 2015 på vegne af VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S ansøgt Roskilde Kommune om tilladelse til at opføre en ny varmecentral, beliggende ved Risø på adressen Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde. Varmecentralen opføres i eget bygværk i forlængelse af VEKS nye fjernvarmevekslerstation umiddelbart øst for Risø s gamle kraftvarmecentral, der nedlægges. Den nye varmecentral, der kobles til VEKS transmissionssystem, skal indgå som spids- og reservelastanlæg i det storkøbenhavnske kraftvarme-system for at sikre den nødvendige kapacitet og forsyningssikkerhed i fremtiden. Den nye spids- og reservelastcentral vil ved fuld udbygning have en samlet indfyret effekt på i størrelsesordenen 40 MW. Den nye varmecentral skal primært fungere som spidslastcentral. Herudover kan der i visse situationer være behov for, at varmecentralen skal fungere som reservelastcentral. Varmecentralen etableres således, at den kan udbygges etapevis i forhold til behovet. Ved fuld udbygning vil varmecentralen bestå af i alt tre kedelanlæg med ydelse på hver 12 MW med tilhørende pumpeanlæg, ventilation, elinstallationer og SRO for styring og overvågning, herunder fjernbetjening med start og stop af kedler. Ansøgning om miljøgodkendelse omhandler etablering af varmecentral med en naturgasfyret kedel med ydelse på 12 MW. Roskilde Kommune har vurderet at nyetablering af en varmecentral ved Risø kræver en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens 1 kapitel 5. Denne afgørelse (om godkendelsespligt af ansøgte aktivitet) kan ikke påklages til anden administrativ myndighed i henhold til miljøbeskyttelseslovens 37 stk. 1. Ansøgningen er fremsendt i henhold til bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed Afgørelse Roskilde Kommune meddeler hermed VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S miljøgodkendelse til spids- og reservelastcentral - Risø i henhold til 33, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, og vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af kommunens vurdering. Virksomhedens aktiviteter er omfattet af G201 på listen over godkendelsespligtige virksomheder, hvilket betyder at den er omfattet af standardvilkår i henhold til be- 1 Bekendtgørelse af lov nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse 2 Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed\n4 kendtgørelse om standardvilkår 3. Standardvilkårene indsættes i godkendelsen sammen med øvrige relevante vilkår. Side4/33 Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de fornødne godkendelser og tilladelser, f.eks. i henhold til lov om arbejdsmiljø. Vilkårene for godkendelsen er angivet i det følgende. Vilkår for godkendelsen Generelt 1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter datoen for endelig meddelelse af godkendelsen. 2. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid forefindes på virksomheden/ anlægget. 3. De personer, der arbejder med drift af anlægget, skal være bekendte med miljøgodkendelsens indhold. 4. Ved ophør af virksomhedens drift skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører. 5. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. Indretning og drift 6. Afkasthøjden skal være mindst 18 meter. Luftforurening 7. De enkelte kedelanlæg skal overholde de respektive emissionsgrænseværdier, der er anført nedenfor i tabel 1. Når røggasser fra to eller flere særskilte kedelanlæg udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt kedelanlæg, og deres samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregningen af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Hvis to eller flere særskilte kedelanlæg installeres således, at røggasserne herfra, under hensyntagen til både tekniske og økonomiske forhold, efter godkendelsesmyndighedens vurdering kan udledes gennem en fælles skorsten, anses en sådan kombination af anlæg for at være et enkelt fyringsanlæg, og den samlede kapacitet betragtes under ét i forbindelse med beregning af den samlede nominelle indfyrede termiske effekt. Ved "skorsten" forstås en struktur med en eller flere røgkanaler, der udleder røggasser med henblik på udledning i luften. 3 Bekendtgørelse nr. 682 af 18. juni 2014 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed\n5 Ved beregning af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination af to eller flere særskilte kedelanlæg medregnes ikke særskilte kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 120 kw. Side5/33 Ved beregning af den samlede nominelle indfyrede effekt fra en kombination af to eller flere særskilte kedelanlæg medregnes ikke særskilte kedelanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på under 120 kw. Tabel 1. Emissionsgrænseværdier for kedelanlæg Brændsel Samlet nominel indfyret effekt Emissionsgrænseværdier mg/normal m 3 ved 10 % O 2 tør røggas CO NO x ** Naturgas 120 kw - 50 MW ** NO x regnet vægtmæssigt som NO 2 Støj 8. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må uden for virksomhedens skel i intet punkt i de nedenfor anførte områder (se bilag 2) overstige de i tabellerne angivne værdier: Område til offentlig formål, jf. kommuneplanområde 7.D.17: Alle dage Hele døgnet 60 db(a) Erhvervsområde, jf. kommuneplanområde 7.E.2: Alle dage Hele døgnet 60 db(a) Blandet bolig og erhverv, jf. kommuneplanområde 7.BL.7: Mandag fredag kl db(a) Mandag fredag kl db(a) Lørdag kl db(a) Lørdag kl db(a) Søn- og helligdage kl db(a) Alle dage kl db(a) Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 55 db(a)\n6 Boligområde for åben og lav bebyggelse, jf. kommuneplanområderne 2.LB.1, 2.BP.17 og 7.BL.9: Mandag fredag kl db(a) Side6/33 Mandag fredag kl db(a) Lørdag kl db(a) Lørdag kl db(a) Søn- og helligdage kl db(a) Alle dage kl db(a) Maksimalværdien af støjniveauet må om natten ikke overstige 50 db(a) Se også vilkår 17 om egenkontrol af støj. Beskyttelse af jord og grundvand 9. Slam og spildolie samt kemikalier og hjælpestoffer skal opbevares i egnede beholdere. 10. De i vilkår 9 nævnte beholdere skal placeres under tag og beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder el. lign., der opbevares på det. 11. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. Se også vilkår 16 om egenkontrol af anlæggets tæthed. Egenkontrol Præstationskontrol 12. Senest 6 måneder efter at et nyt kedelanlæg er taget i brug, skal der ved præstationskontrol foretages 2 enkeltmålinger hver af en varighed på 45 minutter med henblik på at dokumentere, at emissionsgrænseværdierne i vilkår 7 er overholdt. 13. Målingerne skal foretages under repræsentative driftsforhold (maksimal normaldrift). Præstationskontrollen skal ikke udføres under opstart og nedlukning. Målingerne skal udføres af et firma/laboratorium, der er akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 2 måneder efter, at disse er foretaget. For enkelte naturgas- eller gasoliefyrede kedelanlæg > 5 MW skal der herefter udføres præstationskontrol efter ovenstående retningslinjer med følgende frekvens: - For anlæg under 100 driftstimer: Ingen yderligere kontrol. - For anlæg fra 100 til og med 1500 driftstimer måles hvert tredje år. - For anlæg fra 1500 til og med 3000 driftstimer måles hvert andet år. - For anlæg med over 3000 driftstimer måles hvert år. Driftstimerne opgøres som et rullende gennemsnit over 5 år.\n7 14. Emissionsgrænseværdierne anses for overholdt, når det aritmetiske gennemsnit af alle enkeltmålinger udført ved præstationskontrollen er mindre end eller lig med emissionsgrænseværdien. Side7/ Prøvetagning og analyse skal ske efter de i tabel 2 nævnte metoder eller efter internationale standarder af mindst samme analysepræcision og usikkerhedsniveau. Tabel 2. Prøvetagnings- og analysemetoder Navn Parameter Metodeblad nr. * Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NO x ) i strømmende gas Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2 ) i strømmende gas Bestemmelse af carbonmonooxid (CO) i strømmende gas NO x O 2 CO MEL-03 MEL-05 MEL-06 * Se hjemmesiden for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften: Virksomheden skal løbende og mindst en gang årligt foretage visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af arealer med tæt belægning. Eventuelle utætheder skal udbedres hurtigst muligt. Støj 17. Virksomheden skal senest 1 år efter at anlægget er taget i brug dokumentere at de i vilkår 8 angivne støjvilkår er overholdt når virksomheden er i fuld, normal drift. Tilsynsmyndigheden kan herudover, dog højst en gang årligt, kræve dokumenteret at de i vilkår 8 angivne støjgrænser er overholdt, når virksomheden er i fuld, normal drift. Dokumentationen kan tillige kræves såfremt Roskilde Kommune vurderer at vilkår 8 er overskredet. Denne dokumentation skal ske i form af resultater af beregninger udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/93. Andre beregningsmodeller kan eventuelt anvendes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om forudsætningerne for beregningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives. Som alternativ til de nævnte beregninger kan dokumentationen ske ved måling af den støj virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984. Beregningerne/målingerne skal udføres af et laboratorium, som er godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger - ekstern støj".\n8 Et eksemplar af rapporten med dokumentation af beregnings- /måleresultaterne indsendes til Roskilde Kommune senest 6 uger efter udførelsen. Side8/33 Driftsjournal 18. Der skal føres driftsjournal med angivelse af: Justering af brændere. Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger samt dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader. Forbrug af naturgas. Antal driftstimer pr. år. Opgørelse af rullende gennemsnit over 5 år for naturgas- eller oliefyrede kedelanlæg > 5 MW. Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år. 3. Miljøteknisk beskrivelse Den miljøtekniske beskrivelse (ansøgning) fremgår af bilag Udtalelser 4.1 Virksomhedens bemærkninger 4.2 Bemærkninger fra Planafsnittet Roskilde Kommune har på baggrund af vedlagte VVM-screening vurderet, at projektet ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Kommunen har derfor truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt, se bilag Miljøteknisk vurdering Dette afsnit indeholder Roskilde Kommunes vurdering af oplysningerne i virksomhedens ansøgningsmateriale samt begrundelser for de fastsatte vilkår. Virksomhedens aktiviteter har listebetegnelsen G201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW. Denne type virksomhed er omfattet af standardvilkår, jf. Standardvilkårsbekendtgørelsen 4. Der er ikke foretaget en miljømæssig vurdering af standardvilkårene, da denne vurdering allerede er foretaget af Miljøstyrelsen ved fastsættelse af vilkårene. I de tilfælde, hvor Roskilde Kommune har vurderet at et standardvilkår er irrelevant, som derfor ikke er medtaget i miljøgodkendelsen, er det behandlet under de enkelte parametre/overskrifter. 4 Bek. 682 af om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed\n9 Det samme gælder, i de tilfælde, hvor Roskilde Kommune har vurderet, at der er behov for supplerende vilkår. Side9/33 Der er heller ikke stillet vilkår om renere teknologi, da Miljøstyrelsen allerede har taget stilling til det ved udarbejdelse af standardvilkårene. Planforhold og beliggenhed Spidslastcentralen er beliggende på Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde ved Risø. Kørsel til og fra virksomheden sker via Frederiksborgvej. Ifølge partiel byplan for et område omfattende forsøgsanlæg Risø, 1977 er området udlagt til offentlige formål. Roskilde Kommune vurderer, at varmecentralen kan etableres og drives på adressen i overensstemmelse med plangrundlaget. Natura 2000 Før der træffes afgørelse i medfør af bl.a. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, skal miljømyndigheden ifølge habitatbekendtgørelsens 5 7 foretage en vurdering af, om virksomheden kan påvirke et Natura 2000-område væsentlig. Det nærmeste Natura 2000-område er område nr. 136, som ligger 290 m mod vest. Roskilde Kommune vurderer, at etablering og drift af virksomheden ikke vil have væsentlig indvirkning på Natura 2000-området. Roskilde kommune har ikke kendskab til forekomst af arter på naturbeskyttelseslovens bilag 3 i området. Det er dog sandsynligt, at der findes flagermus i området. Roskilde Kommune vurderer, at etablering og drift af virksomheden ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på bilag 3-arter. Generelt Vilkår 1-3 er fastsat, da Roskilde Kommune har vurderet, at det er miljømæssigt fornuftigt at sætte krav om at virksomheden opstartes hurtigst muligt, så omgivelserne kan disponere ud fra om virksomheden er etableret eller ikke. Derudover har Roskilde Kommune sat krav om, at virksomhedens personale kender miljøgodkendelsen, da de skal være med til at sikre, at virksomheden drives miljømæssigt forsvarligt. Vilkår 4 og 5 er standardvilkår efter bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, afsnit 11. Der er således ikke behov for yderlig vurdering. Indretning og drift Vilkår 6 om skorstenshøjde fastsættes dog af Roskilde Kommune. OML beregninger med NOx som den dimensionerende faktor viser, at en skorstenshøjde på 18 meter sikrer at B-værdien for NOx på 0,125 mg/m 3 overholdes. Roskilde Kommune vurderer derfor, at det er tilstrækkeligt med en skorstenshøjde på 18 meter. 5 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter\n10 Luftforurening Vilkår 7 er standardvilkår efter bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, afsnit 11. Der er således ikke behov for yderlig vurdering. Side10/33 Spildevand Ikke relevant, da der ikke er direkte udledning af spildevand fra virksomheden. Støj Vilkår 8 om støj er ikke omfattet af standardvilkår, hvorfor vilkårene er indføjet på baggrund af Roskilde Kommunes vurdering. Støjgrænserne i vilkåret er fastsat i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomheder beliggende i blandet bolig- og erhvervsområde og Erhvervs- og industriområder (med forbud mod generende virksomheder). Samlet set vurderer Roskilde Kommune, at virksomheden i relation til støj kan drive den ansøgte aktivitet uden at dette medfører gener til omgivelserne. Roskilde Kommune har i vilkår 17 sat krav om, at virksomheden senest 1 år efter start af anlægget skal dokumentere at de i vilkår 8 angivne støjgrænser er overholdt, når virksomheden er i fuld normal drift. Affald Ikke relevant, da der ikke produceres affald i forbindelse med virksomhedens drift. Jord og grundvand Vilkår 9-11 er standardvilkår efter bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, afsnit 11. Der er således ikke behov for yderlig vurdering. Egenkontrol Vilkår og 18 er standardvilkår efter bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, afsnit 11. Der er således ikke behov for yderlig vurdering. 6. Klagevejledning mv. Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens 6 98, 99 og 100. Hvis du ønsker at klage over afgørelsen skal det ske til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen 7. Klageportalen er en digital selvbetjeningsløsning, som du finder på Her kan du også finde vejledning til, hvordan du klager. Klagen sendes gennem Klageportalen til Roskilde Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Roskilde Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Oplysninger om gebyrets størrelse og hvordan du betaler finder du også på Klageportalen. 6 Bekendtgørelse af lov nr juni 2010 om miljøbeskyttelse 7 Lov nr. 86 af 28. januar 2014 om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love\n11 Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Roskilde Kommune. Roskilde Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Side11/33 Klagefristen er fire uger fra det tidspunkt, hvor godkendelsen er meddelt. Godkendelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside tirsdag den 6. oktober Klage skal være modtaget hos Natur- og Miljøklagenævnet senest ved klagefristens udløb tirsdag den 3. november Virksomheden vil blive underrettet af kommunen, hvis vi modtager klage fra anden side. En eventuel klage vil som udgangspunkt ikke have opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet, jævnfør miljøbeskyttelseslovens 96 stk.1. Søgsmål og aktindsigt Roskilde Kommunes afgørelse om godkendelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse. Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel 11. Roskilde Kommune gør opmærksom på, at alle har mulighed for at få aktindsigt i sagen 8. Øvrige forhold Roskilde Kommune gør opmærksom på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader9 har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet. Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de øvrige fornødne godkendelser og tilladelser, f.eks. i henhold til beredskabsloven og lov om arbejdsmiljø. Venlig hilsen Rikke Kjærsgaard Sørensen Kemiingeniør 8 Jf. Offentlighedsloven (Lov nr. 606 af 12. juni 2013), Forvaltningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014) og Lov om aktindsigt i Miljøoplysninger (Lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006) 9 Bekendtgørelse af lov nr. 894 af 9. september 2014 om erstatning for miljøskader.\n12 Bilag 1 Side12/33\n31 Bilag 2 Kort med kommuneplan rammer Side31/33\n32 Bilag 3 Afgørelse om VVM Side32/33 Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. HABR Dir. tlf. NOTAT: VEKS's etablering af spidslastcentral ved Risø er ikke VVM-pligtig 3. september 2015 Niras har på vegne af VEKS, Vestegnens kraftvarmeselskab I/S den 2. juli 2015 anmeldt etablering af en spidslastcentral ved Risø til Roskilde Kommune efter reglerne om VVM. Anmeldelsen omfatter etablering af varmecentral til spids- og reservelastanlæg i det storkøbenhavnske varmesystem. Anlægget vil ved fuld udbygning have en samlet indfyret effekt på 40 MW. Bygningens højde vil være maksimalt 10 m og skorsten vil være minimum 18 m. Roskilde Kommune har på baggrund af vedlagte VVM-screening vurderet, at projektet ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Kommunen har derfor truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Kommunen har i vurderingen især fokuseret på anlæggets mulige påvirkning af landskabet inden for kystnærhedszonen og indpasning i forhold til det eksisterende byggeri i området. Efter dialog med ansøgers rådgivere Niras og Juul Frost Arkitekter om tilpasning af projektet, finder kommunen, at byggeriets udformning ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt, samt at projektet kan rummes inden for den gældende lokalplan for området. Kommunen lægger desuden vægt på, at anlæggets øvrige miljøpåvirkning vil blive reguleret via en miljøgodkendelse. Afgørelsen vil blive offentliggjort på Roskilde Kommunes hjemmeside den 6. oktober 2015 sammen med kommunens afgørelse vedrørende miljøgodkendelse. Projektet er omfattet af bilag 2, listepunkt 3 a). Energiindustrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand i bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Niras har som en del af anmeldelsen udfyldt skemaet i bekendtgørelsens bilag 5. Roskilde Kommune har gennemgået og kvalitetssikret skemaet, som herefter udgør kommunens VVM-screening. Kommunen har truffet afgørelsen om ikke VVM-pligt ud fra kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. planlovens 58, stk. 1, nr. 4. Der kan udelukkende klages over retlige forhold. Fristen for at klage er 4 uger fra\n33 den dato afgørelsen er offentliggjort. Klage vil ikke have opsættende virkning med mindre klagenævnet bestemmer andet. Klagenævnet vil opkræve et gebyr. Hvis gebyret ikke er betalt til tiden, vil nævnet afvise klagen. Nævnet tilbagebetaler gebyret, hvis klager får helt eller delvis medhold. Side33/33 Klager indgives digitalt gennem Klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk - søg efter 'Klageportal'. Her findes hjælpetekster, som guider dig gennem oprettelse af klager. Kommunens og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene inden 6 måneder fra de er meddelt. Nærmere vejledning om klageregler og gebyrer kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Venlig hilsen Hanne B. Brandt planlægger Hvad er VVM? VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang. Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 6. november 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det: - enten er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, eller - er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Et projekt eller anlæg, der er omfattet af bilag 1 eller 2, skal anmeldes til kommunen. Anmeldelsen skal ske ved indsendelse af et skema, som findes i bekendtgørelsen bilag 5. Kommunen gennemgår skemaet og vurderer projektets potentielle miljøpåvirkning ud fra kriterier, som er opstillet i bekendtgørelsens bilag 3. Kommunens vurderinger skal omfatte projektets karakteristika, placering og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning. Den skematiske fremstilling i skema giver et overblik over hvilke miljø- og planmæssige kriterier, der eventuelt kan udløse VVM-pligt, og de konkrete vurderinger fremgår af kommunens begrundelse for afgørelsen om VVM-pligt eller ej.\nTEKNIK OG MILJØ. Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse. Varmecentral Vest Møllevænget 11, 7400 Herning. Sagsnr.: 09.02.\nTEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering af miljøgodkendelse Møllevænget 11, 7400 Herning Sagsnr.: 09.02.00-P19-27-15 Dato: 2. maj 2016 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse\nMiljøgodkendelse. Varmecentralen Helgeshøj Hørskætten 22-24 2630 Taastrup. Vilkår gældende fra den 27. november 2012\nMiljøgodkendelse af Varmecentralen Helgeshøj Hørskætten 22-24 2630 Taastrup Vilkår gældende fra den 27. november 2012 Udarbejdet af Rikke Rasmussen Miljømedarbejder Kvalitetssikret af Morten Marcher Miljømedarbejder


Bioderma Atoderm Shower Cream Nærende kropscreme til normal, tør og sensitiv hud | notino.dk\nBioderma Atoderm Shower Cream Nærende kropscreme til normal, tør og sensitiv hud\nKode: BIR1502 | Denne vare er ikke tilgængelig for tiden\nBeskrivelse Bioderma Atoderm Shower Cream\nGør det bedste for din tørre eller atopiske hud, mens du bader. Den nærende brusecreme, Bioderma Atoderm, renser perfekt, og samtidig plejer den hele kroppen. Huden forbliver dejligt blød og smidig ved berøring og uden en ubehagelig følelse af stramhed.\nsikrer en meget blid og grundig vask\nstyrker hudens barrierer og hydrerer den\nbeskytter huden mod overdreven udtørring selv ved hyppig badning\nhar en let og frisk duft\nzinkgluconat – bidrager til regenerering og beroligelse\nPåfør på fugtet hud, skyl og tør blidt.\nAQUA/WATER/EAU, MAGNESIUM LAURETH SULFATE, METHYLPROPANEDIOL, SODIUM LAUROYL SARCOSINATE, SODIUM COCOAMPHOACETATE, GLYCERIN, PROPANEDIOL, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, PEG-90 GLYCERYL ISOSTEARATE, STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER, ZINC GLUCONATE, CITRIC ACID, FRAGRANCE (PARFUM), DISODIUM EDTA, BENZOIC ACID, XYLITOL, MANNITOL, LAURETH-2, RHAMNOSE, XYLITYLGLUCOSIDE, ANHYDROXYLITOL, NIACINAMIDE, GLUCOSE, FRUCTOOLIGOSACCHARIDES, TOCOPHEROL, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE, LECITHIN, ASCORBYL PALMITATE. [BI 651] Producenten er ansvarlig for produktets sammensætning. På grund af eventuelle ændringer anbefaler vi at kontrollere produktets sammensætning direkte på dets emballage.\nsensitiv, tør, normal\nAnmeldelse Bioderma Atoderm Shower Cream


Allante Norge – Serbiska kanaler – Smart IPTV Danmark\nAllante Norge – Serbiska kanaler. Den har bättre hårdvara än Mag box och kan klara av Svenska undertexter. ... svenska kanaler iptv flashback | svenska kanaler iptv forum | svenska kanaler iptv ...Denna instruktionen gäller för Formuler Z Prime, Formuler Z7+ samt Formuler Z+. Först och främst installerar du din hårdvara genom att sätta in strömsladden, ..\nDANSK IPTV - Allante Norge – Serbiska kanaler\n... Bei der TVIP S-Box v.600 Konsole handelt es sich um eine neuste Entwicklung von TVIP welche in sich das Maximum an technischen Möglichkeiten vereint. Allante Norge – Serbiska kanaler\niptv box danmark. Allante Norge – Serbiska kanaler\n…Køb og salg af Iptv i Digitale receivere - København og omegn på DBA. Allante Norge – Serbiska kanaler\nmag 254 pris – MAG 255 Abonnemang. Allante Norge – Serbiska kanaler\n…Modtager du tv fra YouSee via telefonstikket, kan du her se hvordan du skal opsætte din tv-boks. Allante Norge – Serbiska kanaler\n…Overvejer du at få Telia TV? Så se denne video fra Go'Morgen Danmark, hvor Telia TV, som er et IPTV ...Allante Norge – Serbiska kanaler\ndream tv ulovligt. Allante Norge – Serbiska kanaler\n…Se alverdens Live TV, serier, film, sport og meget mere, uden abonnement eller binding. ... Masser af gode TV kanaler - fyldt med dine favoritter. Image ... Allante Norge – Serbiska kanaler\nSeere slipper for straf for at se ulovlig fodbold - politiken.dk. Allante Norge – Serbiska kanaler\n… Telia Danmark. Allante Norge – Serbiska kanaler


Submitted on: Mar 01, 2018 at 12:45 PM\nIkke nogen som er værd at nævne, nej.\nEr igang med at tage kørekort, så jeg kan risikere at der bliver lagt en køretime ovenpå raid tiderne, dog er det kun sket 1 gang indtil videre, og jeg er snart færdig med kortet. Så det er ikke så aktuelt om f.eks. en måned.\nmindre rettelse, jeg er selfølgelig stadig troll, den var lige smuttet.\nApp læst, der kommer et svar i morgen aften :)\nHey mate - lader lige app hænge til søndag før vi tager stilling til noget endeligt! :)\nHey igen. Du får endeligt svar på onsdag. Vi beklager det tager så lang tid, men vi har en del at overveje ift fremtiden! :)\nHey igen Japper!\nVi er kommet frem til, at vi tror på at vores nuværende roster er stærkest som den er og ser derfor ikke nogen grund til at prøve dig af som trial. Det har været svært at komme frem til en konklusion, men det endte med, at falde således ud. Herudover, har vi 2x hunters som altid er med, hvilket ikke giver meget plads til en 3.\nDu har pæne logs og det virker til du spiller godt, men det har og gør vores 25 nuværende raiders også. Er dog ikke i tvivl om, at du nok skal finde en anden god guild at raide i! :) Ellers er du velkommen til at prøve lykken igen, engang i fremtiden.\nTak for interessen du viste igennem din app og gl med din fremtidige guild-søgning! :)\nDet er så fint, held og lykke i fremtiden :)


Spejlbassin – Flotte spejlbassiner med fantastiske vandspejl\nKøb spejlbassiner med specialmål: Vi producerer bassiner op til 100 x 200 cm. Her på siden har vi vist vores standardløsning - men du kan også få lavet det i dit eget mål. Som standard har vi også runde bassiner i jern. Enten i rust eller pulverlakeret. Klik på produktet for at se detaljerne. Hvis du ønsker, at vi sender bassinet direkte hjem til dig, så tilbyder vi billig fragt og hurtig levering.\nSe hvordan vi etablerede vores spejlbassin her!\nJernring i sort pulverlak\nJernring, ubehandlet til rundt spejlbassin / bålfade\nSpejlbassin 90 x 190 cm\nSpejlbassin i 90 x 90 x 10 cm\nSortlakeret firkantet spejlbassin med kant 120 x 60 x 10\nSortlakeret firkantet spejlbassin 120 x 60 x 10\nFirkantet spejlbassin 120 x 60 x 10 med kant\nFirkantet spejlbassin 120 x 60 x 10\nØ200 Corten Spejlbassin\nØ150 Corten Spejlbassin\nCorten spejlbassin Ø120\nØ100 Rundt corten spejlbassin\nØ80 Rundt corten spejlbassin\nØ60 Rundt corten spejlbassin\nStort sortlakeret spejlbassin Ø100 med bund\nSpejlbassin i sort lak Ø80 med bund\nØ60 sort spejlbassin med bund\nSortlakeret rundt spejlbassin Fra:\nMange af vores spejlbassiner kan også bruges som bålfad. Dette gælder alle, på nær dem som har fået en sort pulverlak. Hvis man laver bål i en af spejlbassiner med sort pulverlak, bliver lakken ødelagt. Det vil ikke blive specielt kønt. Vær dog opmærksom på at, hvis man laver bål i et af fadene, skal man sørger for at rense det godt inden man fylder det med vand igen. Grunden til dette er, at der kommer meget sod efter et bål, og det vil trænge ud i vandet, hvis man ikke får det fjernet. Se hvilke spejlbassiner der også kan bruges, som bålfad her!\nLeder du efter en billigere og mindre omfattende løsning, kan de fine fade i terrazzo bruges som et mindre spejlbassin. De fungerer også godt som fuglebad, hvilket kan være med til at tiltrække flere fugle til din have. De kan købes i farverne grå og sort. Her er det helt klar den sorte, der vil give det bedste vandspejl, mens den grå måske vil gå mere i et med resten af havens farver. Uanset om du er til kontrast eller noget der passer naturligt ind, har vi noget til dig. Fadene har vi i 3 størrelser, hvor det er let at komme i gang med både at have fuglebad eller et bassin i haven.\nEn anden løsning kunne være en af vores sorte plastbakker i genbrugsplast. Disse er alle i kraftig plast, som sagtens vil kunne anvendes og give et flot vandspejl. De fås dog kun i firkantet, så hvis man alligevel havde ønsket sig et firkantet spejlbassin, kan man jo lige prøve det af med en af vores plastbakker. Det anbefales dog at man graver dem ned i niveau. Det skyldes at plastbakkerne måske kan give sig lidt med tiden, hvis ikke at der er noget jord til at hjælpe med at holde på formen. Dette har vi endnu ikke været udsat for, men det er bare vigtigt at have i tankerne. Du kan finde vores udvalg af plastbakker her: Plastbakker!