Værktøj til Integreret design af Bygning 303. Vurdering af BIM metode i Bygningsprojekter - PDF\nDownload "Værktøj til Integreret design af Bygning 303. Vurdering af BIM metode i Bygningsprojekter"\n1 Værktøj til Integreret design af Bygning 303 Vurdering af BIM metode i Bygningsprojekter Theis K. R. Andersson S\n2 1. Forord På DTU campus har der gennem de seneste år været flere konstruktions eller renoveringsprojekter af bygninger, for at skabe bedre plads til de studerende og medarbejdere. Samtidigt har DTU indført en politik hvor der ønskes etableret et bedre overblik over relevante informationer vedr. deres bygninger, til brug for nuværende og fremtidige bygningsprojekter baseret på BIM-modeller. Rapporten vil gennemgå brug af en automatiseret BIM-metode, gennem to forskellige cases. Formålet er at undersøge om informationerne fra BIM-modellerne kan indgå i en mere automatiseret optimerings- og designproces gennem en integrering af værktøjerne i en automatiseret BIM-metode, samt at demonstrere en arbejdsstrategi ved brug af den automatiserede BIM-metode, der resulter i et bedre overblik og beslutningsgrundlag. I den første case, der omhandler et design af en tilbygning til DTU Nanotech, vil alle værktøjer, der indgår i den automatiserede BIM-metode bliver brugt til at demonstrere et proof of concept, for at konstatere om den automatiserede BIM-metode kan bruges i sin helhed. Den anden case baseres på et renoveringsprojekt over bygning 303 N på DTU campus, hvor den automatiserede BIM-metode bliver brugt til at give en anbefaling af hvilket renoveringsforslag, der bør konstrueres, for at opfylde kravene for et bedre energiforbrug og indeklima i bygning 303 N. Gennem disse cases bedømmes om den automatiserede BIM-metode er anvendelig til at konstruere et realistisk og sammenhængende overblik, som grundlag for beslutningstagen omkring emnerne energiforbrug, indeklima, omkostninger af et bygningsprojekt og en projekt tidsplan for konstruktion af designet. 1\n3 Indholdsfortegnelse 1. Forord Introduktion Case beskrivelse af DTU Nanotech Case beskrivelse af Auditoriebygning 303 N Motivation og formål Metode og afgrænsning Implementering af case 1, DTU Nanotech Krav til bygningselementer Udfordring med modellering Resultater af DTU Nanotech Revit Rockwool Energy Design Ecotect Sigma Navisworks Analyse og diskussion af DTU Nanotech Implementering af case 2, Auditoriebygning Eksisterende forhold i Bygning 303 N Komfortventilationsberegninger Diverse Antagelser Resultater Eksisterende forhold (referenceforhold) Energiramme Auditorium Auditorium Beregning af renoveringsforslag Energiramme Auditorium 47, Renoveringsforslaget Auditorium 49, Renoveringsforslag Auditorium 49, Renoveringsforslag Alternativer Energiramme\n4 Auditorie 47 Alternativ Auditorie 49, Renoveringsforslag 1 Alternativ Auditorie 49, Renoveringsforslag 2 Alternativ Analyse og diskussion på bygning 303 N Sammenligning og analyse af resultater Energiramme Auditorium 47 simuleringer Auditorium 49 simuleringer Anbefaling Nye Erfaringer med værktøjet Ecotect Konklusion og perspektivering Konklusion Integrering af værktøjer i automatiseret BIM-metode Demonstration af arbejdsstrategi Kan den automatiserede BIM- metode anbefales? Perspektivering Bibliografi\n5 2. Introduktion Nærværende Bachelorprojekt demonstrerer automatisering af integration mellem BIM (Bygnings Informations Modellering) beskrivelser og beregningsværktøjer for bl.a. energiforhold. Dette gøres vha. BIM-metoden 1 (Smith, 2007), der konstruerer de nødvendige data i BIM-modellen 2, med relevante størrelser og mængder for den givne konstruktion, og derved understøtter byggeprocessen i at blive mere automatiseret og effektivt. I dag er der mange forskellige informationer om de bygninger vi opfører, udbygger eller renoverer. De fleste informationer er vedr. selve bygningens konstruktion og geometri, men der er også andre typer af data der kan være relevante; energiforbrug, dagslysfaktorer, ventilation, bærende strukturer, bygningsmaterialer og priser. Den typiske situation er, at disse informationer på intet tidspunkt er angivet i et samlet overblik, når der arbejdes med detaljer vedr. en bygning og dermed mangler overblikket også over, hvad det fx betyder for energiforbruget, hvis man vælger en billigere løsning til opførelse af ydermurene. Informationerne kan skabes af en række forskellige IT værktøjer, der laver beregninger og simuleringer, men der er stadig behov for information, som skal beregnes manuelt, eksempelvis luftskifte og CO 2 niveau. Det sidste gør at ikke hele processen kan automatiseres (endnu). I nærværende projekt afprøves og beskrives et eksempel på en automatiseret BIM-metode, der integrerer en række af IT værktøjerne. BIM-metodens anvendelse demonstreres på en proof of concept case, med en tilbygning til DTU Nanotech. Herefter bliver BIM-metoden brugt aktivt på en renoveringscase af Bygning 303 N fra DTU campus. I den første case, Nanotech-bygningen, afprøves hele værktøjskassen i sin helhed, mens der i den anden case, Auditoriebygning 303 N, gennemføres en hel designproces, dog med en delmængde af værktøjskassen. I begge cases forekommer nogle vanskeligheder, der skal løses, og som er specielle for disse cases. Erfaringer med at løse disse specielle problemstillinger er ikke central for nærværende projekt, det dokumenteres alligevel i denne rapport for at andre kan tage lære heraf og undgå de samme udfordringer. Formålet med rapporten og metoden der anvendes, beskrives efter case beskrivelserne Case beskrivelse af DTU Nanotech Nanotechnologi på DTU har i sinde at udvide deres arealer gennem en tilbygning, der vil forbinde tre af deres eksisterende bygninger. Tilbygningens design er lavet af arkitektfirmaet Rørbæk og Møller. Til at konstruere bygningen har de et budget på 30 mio. kr. Det skal nævnes, at designet, benyttet i denne opgave, ikke er endeligt. 1 BIM-metoden er en iterativ proces til optimering af bygningsdesign. Dette gøres vha. beregninger og simuleringer af designets energiforbrug, lysforhold, priser etc. baseret på konstruktion, materialevalg og bygningsreglementet. 2 BIM-model er en samling af information om en given bygning eller bygningsprojekt. Informationerne omhandler fx tegninger, indeklima, priser, energi behov og projektplaner. 4\n6 Billede 1, Rørbæk og Møller s design af en tilbygning for DTU Nanotech Bygningen set i Billede 1, består af tre dele. Midten er et stor atrium med mødelokaler, der hænger i luften fra den bærende struktur til loftet. Siderne i øst og vest enderne af atriummet tænkes opbygget som normale kontorbygninger. Arkitekterne forestiller sig, at taget, den nordlige og den sydlige facade af Atriummet, vil være udført i et lags glas, da atriummet skal være u-opvarmet, mens de ophængte lokaler forestilles som fuldt klimatiserede rum. Adgangen til mødelokalerne er givet via tre gangbroer. To af gangbroerne, følges ad fra vest til øst enden langs den sydlige side af atriummet. En i første sals højde, den anden i anden sals højde. Den tredje gangbro går fra anden sal i vest enden, møder op med den største af boksene midt i atriummet, hvorefter den falder til første sal, og herfra går ind i øst enden i første sals højde. I den østlige kontorblok er der placeret en balkon fra anden sal ned til et areal på første sal i det nord vestelige hjørne af blokken. Arkitekterne har til hensigt at tilbygningen skal overholde BR10 energirammen som minimum. Der er planer om at atriummet skal være u-opvarmet, samt at al belysning i atriummet skal komme fra sollyset i dagtimerne Case beskrivelse af Auditoriebygning 303 N Bygning 303 (Billede 2) er opført i perioden 1962 til 74, da DTU campus blev nyopført.(dtu, 2013) 5\n7 N Billede 2, Revit 3D-Model af Bygning 303, den under markerede del af bygningen med rød linje er 303 N Bygningen 303 N (Billede 3) er en del af bygning 303, som huser både auditorier til forelæsninger og kontorer til lektorer. For at gøre det nemt for studerende og personale at vide hvilken del af bygningen de skal til, har DTU valgt af give bygningen undernumrene 303 S og 303 N, som reference til syd og nord enderne af bygningen. 303 N består af en stor bred foyer, der går fra øst til vest gennem bygningen, med en række auditorier, der er adgang til langs væggene. Foyeren er indrettet som et opholdsområde til pauser i forelæsningerne, som forgår i auditorierne. Auditorierne selv følger alle sammen den samme overordnede opbygning. Siddepladser, med et smalt bord, der giver godt udsyn til tavlerne. Hertil er der placeret akustik manipulerende elementer i loftet, hvori der samtidigt er placeret lys og udsugning, mens indblæsning fra ventilationssystemet forgår som infiltration gennem sprækker, der er placeret i podiegulvet under siddepladserne. 6\n8 N Billede 3, Plantegning af bygning 303 N, den understregede del af bygningen i Billede 2 Renoveringsprojektet af bygning 303 N, har til formål at lave bedre indeklima og energiforbrug i de gamle auditorier og foyeren. Dette gøres ved at udskifte ventilationssystemet, konstruere nye podier og siddepladser, opsæt ny belysning i bygningen og opsætning af nye akustiske elementer. Informationer vedrørende projektet er udleveret af Rørbæk og Møller, der har stået for design, og Alectia, der som rådgivende ingeniørvirksomhed har verificeret designet. 3. Motivation og formål DTU har en politik om at al bygningsinformation, fra bygninger på DTU campus, skal samles vha. BIM modeller, hvormed organisationen er en af de førende på området. Dette har baggrund i, at DTU på nuværende tidspunkt kun kender det totale energiforbrug for den enkelte bygning. I dag er det vigtigt at kunne optimere bygningsdesignet i forhold til energi, indeklima og pris. Disse informationer om hvor meget de enkelte systemer i en bygning bruger af energi, har DTU ikke overblik over. En anden årsag er, at mange af dataene om bygningerne på DTU ligger i gamle dokumenter, som endnu ikke er digitaliseret. 7\n9 Med udgangspunkt i DTU s politik er formålet med nærværende projekt; At undersøge om disse informationer fra BIM-modellerne om energiforbruget, isoleringsværdier, indeklimaforhold og pris, kan indgå i en mere automatiseret iterativ designproces, der baserer sig på BIM-metoden. Automatiseringen tager form i hvordan værktøjerne, der understøtter BIMmetoden, integreres yderligere. At demonstrere en arbejdsstrategi for den automatiserede designproces, der vil give mulighed for at træffe beslutninger omkring energi og indeklima, der er baseret på et gennemarbejdet grundlag, med hensyn til design af en bygning, og dens materiale valg. 4. Metode og afgrænsning I nærværende projekt anvendes en række værktøjer til konsekvensberegning af en tilbygning til DTU Nanotech, og forskellige designforslag for renoveringen af Bygning 303N. Værktøjerne, der beskrives nedenfor, arbejder ikke ret godt sammen. I bilaget om dataudveksling (bilag 2) bliver beskrevet en opskrift, der forsøger at overkomme disse begrænsninger. Der er to grundlæggende metoder til at skabe samarbejde mellem uafhængige værktøjer Man skaber de nødvendige modeller i hvert værktøj eller Man bruger en fælles standard til at skabe en fællesmodel, der bliver importeret i hvert værktøj. Det er den sidste metode, der ses på i denne rapport. På basis af DTU s politik, er metoden til at skabe en fælles standard i nærværende projekt BIM. BIMmetoden sammenkæder en række værktøjer, der både giver informationslager og forskellige simuleringsog beregningsværktøjer til etablering af konsekvenser for en variation af et bygningsprojekt eller et renoveringsdesign. Værktøjerne er udgivet af Autodesk. Denne automatiserede BIM-metod er udviklet af NEWBIM Ref. (NEWBIM), og den leverer templates til at etablere en bedre sammenhæng mellem Autodesk værktøjerne. For at kunne gennemføre en undersøgelse omkring energi og indeklima på forskellige mulige udformninger for de to bygnings cases, er der behov for at integrere alt kendt information og bearbejde informationerne med simuleringer i forhold til de parametre, man ønsker at optimere. Resultatet af simuleringerne skal give input vedr. designalternativer og deres konsekvenser, som arkitekter og bygherrer kan benytte til at træffe beslutninger på basis af. For DTU Nanotech tilbygningen, vil der blive udført simple simuleringer, for at vise at den automatiserede BIM-metode fungerer. Der udføres i den anledning indeklimasimulering, energirammeberegning, omkostningsberegninger og en tidsplan simulering. Gennem disse simple simuleringer etableres der et proof of concept der validerer den automatiserede BIM-metode. Casen viser en integration af alle værktøjer, mens casen for bygning 303 N kun anvender dele af systempakken. For at kunne vurdere renoveringens effekt på indeklima- og energiforbrug for bygning 303 N, etableres indledningsvis et udgangspunkt for simuleringerne (referencescenarie). Udgangspunkt etableres ud fra de eksisterende forhold, der er i bygningen og der foretages en første beregning af indeklima og energi, som de senere simuleringer kan sammenlignes med. 8\n10 Når udgangspunktet er etableret, udføres der simuleringer på en eller flere optimerede renoveringsløsninger til sammenligning med udgangspunkt. Sammenligningen mellem resultaterne vil herefter give svar på hvorvidt en eller flere af de optimerede renoveringsløsninger medfører et minimeret energiforbrug med gode indeklimaforhold. Den automatiserede BIM-metode er en opbygning af en stribe templates, som gør det nemmere at få en række forskellige eksisterende værktøjer til i et samspil at give input til et integreret design omfattende parametrene; tegninger, energi, indeklima, pris og planlægning. Det skal bemærkes at alt dette er baseret på den værktøjskasse, som firmaet Autodesk tilbyder gennem deres sammenhængende programmer, hvor templatesene udgivet af NEWBIM gør at sammenhængen mellem Autodesk s programmer bliver bedre. De værktøjer, der benyttes i denne automatiserede version af BIM-metoden er (Se sammenhængene i Figur 1); Revit, CAD-værktøj med BIM informationsdata samt design værktøj, der indeholder materialevalg. Bruges i opgaven til at indføre bygningselementer i arkitekternes tegninger. Sigma, økonomiberegningsværktøj. Ecotect, indeklimaberegningsværktøj for lys, temperatur og ventilation. Bruges i opgaven til beregninger på energiforhold samt indeklimaforhold. Rockwool Energy Design, energirammeberegningsværktøj, til vurdering af overholdelse af Bygningsreglementet. Navisworks, planlægningsværktøj, bruges til at beregne tidsrammen for bygningskonstruktionen. I denne opgave vil bygningerne i casene blive konstrueret i en Revit-model baseret på alle tekniske informationer, som er kendt om casene. Herefter vil denne BIM model blive eksporteret til Ecotect, Rockwool Energy Design, Sigma og Navisworks, som giver beregnede resultater på forskellige bygningsdesign. Resultaterne af disse beregninger vil blive brugt til at finde emner i bygningen, der kan forbedres, normalt gennem en iterativ proces, således at bygningen vil kunne overholde alle de krav, der bliver stillet fra Bygningsreglementet og fra bygherren. 9\n11 Figur 1, Iterativ proces mellem værktøjerne i BIM modelen. I rapporten: En bedre Sammenhæng i Projektet, Bilag 8, findes en mere detaljeret gennemgang af BIMmetoden; En gennemgang til simpel brug af værktøjerne, hvordan interaktionen mellem værktøjerne kan fungerer og et afsnit om dataoverførsel. Dataoverførslen 3 er også beskrevet i denne rapport (Bilag 2). Ovenstående beskriver den ideelle fremgangsmetode, for udførsel af den automatiserede BIM-metode. I dette projekt benyttes fremgangsmåden på case 1, men for case 2 kan den del af metoden, der omhandler Sigma, ikke bruges. Renoveringen af auditorierne omhandler en ombygning af lokalernes indretning, lys opsætning og ventilationssystemet. Template filen til brug for overførsel til Sigma, der er stillet til rådighed af NEWBIM i dette projekt, er desværre ikke konstrueret til at arbejde med de emner, som indgår i renoveringen af auditorierne i bygning 303N. Templaten, der er til rådighed i Sigma, arbejder kun med vægge, gulve, tage, døre og vindue. Ligeledes kan Navisworks heller ikke bruges. I dette tilfælde pga. manglende information omkring en tidsplan for udførsel af renoveringsprojektet. Firmaerne ansvarlige for renoveringen af bygning 303 N har valgt ikke at udnytte BIM-metoden s mulighed for at iterere. 5. Implementering af case 1, DTU Nanotech Der vil være forskel på hvor meget af bygningen, der udføres simuleringer på, alt efter formålet og hvilket program, der tages i brug. I nærværende fokuseres på auditorierne, mens der ses bort fra kontor afdelingen af bygningen. Dette vil gælde ved brug af Ecotech som gennem temperatur og lyssimuleringer skal bruges til at finde frem til det bedste indeklima. Alle andre programmer vil bruge hele bygningen til deres simuleringer. 3 På grund af ny viden vedr. brug af gbxml filer er der forskel på dataoverførselskapitlerne i nærværende rapport og rapporten: En bedre sammenhæng i Projektet (bilag 8) omkring Ecotect. 10\n12 DTU Nanotech tilbygningen befinder sig kun på designstadiet. Derfor er der behov for at etablere antagelser omkring bygningens udformning i BIM-metoden (jfr. nedenfor), for at give simuleringerne realisme. Med udgangspunkt i en råhus-udgave af tilbygning, der inkludere standard materiale valg for vægge, vinduer, fundament, etc., demonstreres den automatiserede BIM-metode ved at simulerer energi forbrug, temperatur og lys i bygningen, omkostninger for konstruktion, samt en tidsplan for udførelsen Krav til bygningselementer Tilbygningen til DTU Nanotech bør fra starten overholde bygningsreglementets krav for U-værdier. På den måde sikres det, at der arbejdes med en bygning, der kun har brug for finetuning, hvis der findes mangler. Bygningsdel U-værdi, W/m 2 K Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 Etageadskillelser og skillevægge mod rum, der er 0,40 uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er 5 K eller mere lavere end temperaturen i det aktuelle rum. Terrændæk, kældergulve mod jord og 0,20 etageadskillelser over det fri eller ventileret kryberum. Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod 0,50 rum, der er opvarmede Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, 0,20 flade tage og skråvægge direkte mod tag. For yderdøre, ovenlyskupler, porte og lemme mod 1,80 det fri eller mod rum, der er uopvarmede og disse samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til en temperatur, der er 5 K eller mere, lavere end temperaturen i det aktuelle rum. Tabel 1, Bygningsreglementets minimumskrav til U-værdier i bygningselementer I Tabel 1 er angivet krav for U-værdi af bygningselementer, jfr. bygningsreglementets krav. (Energistyrelsen, 2013) Med hensyn til valg af materialer bygning skal laves af, har arkitekterne kun fremhævet følgende om materialer: Beton til etage adskillelse og mursten til de facader, der ikke består af glas paneler. Hverken beton eller murstens type er nærmere specificeret. Disse to punkter vil der blive taget højde for i udformningen af Revit modellen. Materialevalget er dokumenteret i bilag Udfordring med modellering I forbindelse med gennemførelsen af proof of concept har der i denne case vist sig en speciel udfordring i forbindelse med dataoverførslen af data fra Revit til Ecotect. En udfordring, det har gjort det nødvendigt, at gennemføre en validering af resultaterne i simuleringerne i Ecotect jfr. nedenfor. 11\n13 Billede 4, Resultatet af data overførslen fra Revit til Ecotect Billede 4 viser geometrien der er blevet overført fra Revit til Ecotect, hvor geometrien synes at være fejlbehæftet, da den giver indtryk af, at der er hul gennem loftet i atriummet ned til toppen af mødelokale boksene (Blå firkant). På grund af geometriens udformning efter dataoverførslen, er det nødvendigt at vurdere om resultaterne fra Ecotect er realistiske. Problemstillingen tager sit udgangspunkt i det faktum at mødelokalerne, som er separate zoner, befinder sig inde i en anden zone, hvilket er atriummet. Grunden til at dette giver problemer, er at Ecotect normalt kun bruges med rum, der er placeret som naboer og ikke inden i hinanden. Ecotect resultaterne vil blive undersøgtt ved udførsel af en række forsøg, hvor resultaterne gerne skulle følge logik. I tilfældet af at resultaterne ikke er som forventet, betyder det at Ecotect ikke er bygget til at lave disse specifikke simuleringer. 12\n14 1. simulering: To kasser af forskellig størrelse står ved siden af hinanden uden at have kontakt med hinanden. Resultatet bør være at de har tæt på samme temperatur. Billede 5, Geometrien af de to kasser hver for sig Bilag 6, Figur 1 og 2 Viser at resultatet fulgte den fremsatte logik for simuleringen. Temperaturen for den lille kasse følger temperaturen for den store kasse. 2. simulering: De to kasser har nu kontakt med hinanden, på en flade. Resultatet heraf bør være at de har tæt på samme temperatur igen, men at den lille kasse mister varme hurtigere end sidst, da den står i skyggen af den store kasse ud på aften Billede 6, Geometrien af de to kasser ved siden af hinanden Bilag 6, Figur 3 og 4 Viser at resultatet blev som forventet. 3. simulering: Den mindre af de to kasser er inde i den større kasse. Geometrien er identisk med den geometri, der blev lavet via data overførslen fra Revit til Ecotect i case 1. Specifikt er den store kasse åben i toppen ned til den lille kasse. Resultatet heraf, skal vise at den overførte geometri er forkert, da der er hul i den store kasse, og den lille kasse har kontakt med ude temperaturen. Hvis geometrien var korrekt, skal resultaterne vise (energi/varme) overførsel mellem kasserne hen over døgnet. Når der ikke kommer energi fra solen om aftenen, vil der vises (energi/varme) 13\n15 overførsel fra den lille kasse til den store kasse, da temperaturen i den lille kasse i starten af aftenen overstiger temperaturen i den store kasse. Temperaturen fra den lille kasse skal herefter falde under temperaturen for den store kasse ud på natten, da den afgiver energi til den store kasse, hvis temperatur ikke falder ligeså hurtigt. Billede 7, Geometrien udført på samme måde som fra dataoverførslen Bilag 6, Figur 5 og 6 viser at geometrien er forkert, da den lille kasses temperatur var for høj ifh. til den store kasse, til at være realistisk. Med andre ord er det bekræftet at den store kasse er åben i toppen, og at dataovrførslen forgår forkert. 14\n16 4. simulering: Den mindre af de to kasser er inde i den større kasse. Geometrien er udført så den store kasses geometri er uændret og den lille kasses geometri blot er rykket ind i den store kasse. Resultatet heraf for validering af at denne geometri er den korrekte, vil følge den samme logik for den 3. simulering. Billede 8, Geometrien af den lille kasse inde i den store kasse Bilag 6, Figur 7 og 8 Viser at resultatet ikke blev som forventet. Temperaturen fra den lille kasse oversteg aldrig den store kasse. 15\n17 5. simulering: Den mindre af de to kasser er inde i den større kasse. Geometrien er udført så den store kasses geometri er korrigeret til at have et rum til den lille kasse, hvis geometri er indsat i den store kasse. Logikken for resultatet, i tilfælde af at geometrien er korrekt, vil følge samme logik om resultatet fra 3. simulering. Billede 9, Geometrien af den lille kasse inde i den store kasse, med den stor kasse geometri om sig Bilag 6, Figur 9 og 10 Viser at resultatet fulgte logik, med den lille kasse temperatur der oversteg den store kasse, ud på aften, selv om det var meget lidt. Nu hvor det er bekræftet at den 5. simulering har den rette løsning til problemet med geometri, skal det testes, at det ikke kun er i denne specifikke situation at resultatet er korrekt. Der vil udføres 3 yderligere simuleringer med forskellige situationer for at validere at geometrien er korrekt til alle løsninger. 1. Situation: Konstant temperatur. Den lille kasse vil sættes til en konstant temperatur for at vise at der er varme overførsel mellem den lille og den store kasse. Logik siger at den store kasse temperatur, når udetemperaturen er lavere end den lille kasses, vil blive en smule under den lille kasses temperatur, da den fungere som et varmeapparat. Bilag 6, Figur 11 og 12 viser at resultatet blev som forventet 2. Situation: Sollys effekt. De sydlige sider på kasserne sættes til at være lavet af glas. I denne situation vil den lille kasse blive opvarmet af sollys, og begynde at miste varme når solen er gået ned. Bilag 6, Figur 13 og 14 viser at resultatet blev som forventet 3. Situation: Konstant opvarmning. Den lille kasse gives en temperatur, der skal holdes med et varmeapparat. Dette betyder, at i sommerperioden hvor det kan blive varmere end den fastsatte temperatur, vil temperaturen stige når de ydre omstændigheder kan få den lille kasse op på en temperatur, der er højere end det, dens varmeapparat er sat til at holde Bilag 6, Figur 15 og 16 viser at resultatet blev som forventet 16\n18 Ud fra ovenstående kan det konkluderes at den 5. simulering givere det rigtige resultat i alle situationer, og at der derfor ikke længere kan være tvivl, omkring løsningsforslaget til opsætning af geometri med zoner inde i andre zoner. 6. Resultater af DTU Nanotech I dette afsnit beskrives de resultater, der er fremkommet ved simuleringerne i værktøjerne, omkring DTU Nanotech tilbygningen. Resultater bliver fremlagt efter følgende struktur: Figur 2, Oversigt over resultater der fremkommer ved simuleringer af DTU Nanotech tilbygningen Der startes med at konstruerer tilbygningen i Revit, hvilket resultere i en model, der kan eksporteres til de andre værktøjer. Der gennemføres simuleringer i de relevante værktøjer hvor resultaterne vises i det følgende. Der gennemgås resultater for energirammen, lavet vha. Rockwool Energy Design. Næste trin er simuleringer på atriummet, med hensyn til lys og temperatur, vha. Ecotect, for at få et indblik i situationen for indeklimaet. Efterfølgende laves en omkostningsberegning, for at give et budget på konstruktionen af tilbygningen i Sigma, og til sidst laves en tidsplanssimulering, til at fremvise et mulig forløb i konstruktionen i Navisworks (Figur 2). Nedenunder gennemgås disse skridt 17\n19 6.1. Revit En Revit model af tilbygningen er konstrueret, baseret på de udleverede tegninger fra Rørbæk og Møller i bilag 9, med de valgte materialer specificeret i bilag 4: Billede 10, Revit model af DTU Nanotech tilbygning. Revit modellen vist i Billede 10, indeholder de bygningselementer der indgår i en råhus udgave af bygningen og de tilstødende vægge i den eksisterende bygning. Råhus udgaven betyder at modellen ikke indeholder noget om ventilations-, klima-, elevator, lednings-, vandrørs, eller lyssystemer. Det gør modellen forholdsvis simpel Rockwool Energy Design Den designede bygning i Revit overføres til Rockwool Energy Design, via det plugin der findes mellem værktøjerne, jfr. bilag 2.1. Da overførslen ikke medtager oplysninger vedr. materialevalg fra Revit, skal der i Rockwool Energy Design vælges bygningselementer der svarer til dem, der burde være blevet overført fra Revit. Hvis der ikke er bygningselementer til stede i Rockwool Energy design eget bibliotek som er tilfredsstilende, er det muligt at etablere nye elementer med de indbyggede værktøjer i webservicen. 18\n20 Billede 11, Resultat af energiramme beregninger Ud fra resultaterne vist i Billede 11, kan det ses, at hverken energirammen, eller krav til transmissionstab bliver overholdt, da tallene er røde og ikke grønne. Dette på trods at de enkelte bygningselementer overholder bygningsreglementets krav for U-værdier, angivet i Tabel 1. Årsagen til at energirammen ikke bliver overholdt kommer fra de store glasarealer der er angivet i bygningsdesignet. Med mere glasfacade end normale ydervægge, må der være behov for en mindre U- værdi i glasfacaderne, end der normalt bruges, for at isolere bygningen bedre. Forskellen på resultaterne i energirammen fra de forskellige år skyldes, at der medregnes kompensation for de skærpede krav. 19\n21 6.3. Ecotect Ecotectmodellen er forsimplet i sin opbygning, sammenlignet med Revit modellen. Billede 12, Færdig redigeret Geometri fra Ecotect Dataene der er overført fra Revit til Ecotect er ændret, således at geometrien i Ecotect stemmer overens med løsningen fra afsnit Error! Reference source not found.. (Billede 12). Samtidigt er geometrien sat op, så øst og vest enderne af bygningen er blevet opdelt i en zone pr. etage, og er kun med fordi der er udveksling af varme mellem dem og atriummet (grænsebetingelser). Endvidere er gangbroerne ikke taget med, da deres indflydelse på atriummets temperatur regnes for at være minimal, og fordi de ikke er med til at skabe nye rum/zoner, ifølge tegningerne fra Rørbæk og Møller Der laves tre simulationer i forhold til demonstrationen af Ecotect. 1. Simulering hvor atriummet er tomt 2. Simulering hvor mødelokalerne er med i atriummet hvor mødelokalerne er med 3. En undersøgelse af dagslysmængder i atriummet hvor mødelokalerne er med De første to simuleringer er for at undersøge hvorvidt boksene i atriummet har nogen betydelig indflydelse på temperaturen i atriummet. Den sidste simulering er for at se om der er nok lys i stuetagen af atriummet, da det har nabobygninger der begrænser lysindfaldet betragteligt. 20\n22 Efter at have udført simuleringer for Ecotect er resultaterne til demonstrationen blevet følgende Temperatur o C 2. August Fyldt Atrium Timer Tomt Atrium Ude temperatur Figur 3, Sommer temperaturer i atriummet, tomt og fyldt Figur 3 og 4 viser tydeligt at det gør en forskel om hvorvidt mødelokalerne er til stede med deres termiske masse. Det tomme atrium når en temperatur på 36 o C, mens atriummet inklusiv mødelokalerne (Fyldt atrium) kun kommer op på 28 o C. Forskellen heri kan konkluderes at komme fra mødelokalerne, der med deres termiske masse tager energien fra solen, oplagre den, og frigiver den så snart solen ikke kan ramme mødelokalerne, hvilket gør at temperaturen fra det fyldte atrium tager længere tid at varme op, og køle af. o C Februar Timer Fyldt Atrium Tomt Atrium Ude temperatur Figur 4, Vinter temperaturer i atriummet, tomt og fyldt Dagslys 21\n23 Dagslysmængder i atriummet vises i Billede 13 for simulering af det dynamiske dagslys, dvs. solens stråling ind i bygningen. Det vuderes at en illuminans af 50 lux er nok til at se, mens en illuminans over 200 lux er nok til at arbejde i området. Billede 13, Dagslysmængder i atriummet i 1100 mm. højde Billede 13 viser at der bliver mørkere mod den sydlige ende af atriummet fordi den tilstødende bygning skygger, og samtidigt opstår der mørke områder under de mødelokaler, der hænger i 1. sals højde i atriummet. Man kan altså se at hele atriummet har lys nok til at opholde sig i det og arbejde på en vilkårlig overskyet dag kl. 12. Under normale omstændigheder bør der gennemføres simuleringer på et bredere udvalg af dage og tidspunkter, for at sikre sig at der altid er lys nok til at opholde sig og arbejde i atriummet. Det er ikke gennemført her da formålet udelukkende er at vise proof of concept Sigma Som nævnt har værktøjet Sigma til formål at give et budget for et givet design baseret på udtræk af mængder fra BIM-modellen. Modellen, der skal overføres fra Revit til Sigma, skal derfor indeholde de bygningselementer, som har Sigma-Link numre. Når overførslen, der gennemføres via et template og et plugin jfr. bilag 2.3, har fundet sted, er det kun de elementer der har Sigma-link numre, der bliver prissat. 22\n24 Billede 14, Revit modelen til Sigma Eksport Billede 14 viser Revit modellen af tilbygningen uden bygningselementer fra de tilstødende bygninger. Denne beskrivelse anvendes til eksport til Sigma, da det kun er de nye bygningsdele, der skal prissættes. Når plugin et er anvendt, konstrueres en Sigma fil, der kun indeholder mængde udtræk og deres tilhørende Sigma-link. Denne fil skal nu opdateres med priser fra et projektbibliotek, som tilsætter priser til bygningselementerne der har et Sigma-link. Derfor er man nødt til selv opdatere Sigma med priser for de øvrige bygningselementer. Billede 15, Totalomkostningerne for udgangspunktet Billede 15, viser at alle omkostninger ligger i Entrepriseomkostninger, som dækker priser på byggematerialer og arbejdskraft. Dette er fordelt yderligere mellem etage og terrændæk, vægelementer, hvor glasfacader indgår, døre osv., i alt ca mio. kr. (Bilag 5) Byggeplads (skurvogne, toiletter mv.) og Særlige vinterforanstaltninger (fx vinterafdækning) er sat til at koste 0 kr. Det skyldes, at Revit kun arbejder med bygningselementer og ikke giver input til disse øvrige omkostninger, der skal indtastes manuelt. 23\n25 Med hensyn til dataoverførslen opstod der et problem angående stålbjælker og søjler, hvilke der indgår i bygningens atrium. Disse blev ikke overført, selv om alle nødvendige data syntes at være indtastet. Årsagen er ukendt på nuværende tidspunkt. Det betyder at stålbjælkerne og søjler skal indtastes manuelt i Sigma, for at indgå i omkostningsberegningerne Navisworks Navisworks er et hjælpeprogram til estimering og styring af tidsforbrug samt planlægning af processer. Dataoverførslen mellem Revit og Navisworks er udført som anvist i bilag 2.4 om dataoverførsel. Herefter er der blevet opbygget en simuleret tidsplan, for byggeprojektet af DTU Nanotech tilbygningen. Billede 16, Oversigt over tidsplan for konstruktion af DTU Nanotech tilbygningen Billede 16 giver et overblik over en tidsplan for konstruktion af DTU Nanotech tilbygningen. Denne tidsplan er fiktiv, da bygningsdesignet ikke kom ud af designfasen, og er derfor kun sat op som eksempel på indtastning af data. En simulering af fremgangen i konstruktionen af bygningen, gennem denn fiktive tidsplad kan ses i en tilhørende animation af forløbet der er vedlagt projektet som bilag 7. Der udføres ingen automatisk indtastning af konstruktionstid i Naviswork, hvilket derfor er indtastet manuelt. 7. Analyse og diskussion af DTU Nanotech I dette afsnit er kommunikationen mellem værktøjerne beskrevet. I det følgende opsummeres de observationer som casen har ført til, selvom projektet ikke har til formål at være en gennemført optimeringsproces, men mere et proof of concept for den automatiserede BIM-metode. Revit Oprettelse af modellen af Nanotech tilbygningen i Revit fungerer forholdsvis problemfrit. De problemer der er oplevet er, at det er vanskeligt at indsætte taget over atriummet og at placere søjler og bjælker i atriummet, der skal holde taget og mødelokalerne oppe. 24\n26 Selve værktøjet Revit er ikke umiddelbart så brugervenligt. Det er fx svært at finde de funktioner, man skal bruge i menuerne, hvis man ikke ved på forhånd, hvor de er placeret. Rockwool Energy Design Overførslen af data fra Revit til Rockwool Energy Design virker under normale omstændigheder fint. Kun hvis man i designet benytter såkaldte curtain walls, glasfasader, opstår der problemer. Curtain walls bliver genkendt af Rockwool Energy Design som væg elementer, og det er ikke muligt at tildele dem egenskaberne af en glasfacade i Rockwool Energy Design. For at klare problemet, er det nødvendigt at opmåle glasarealet, for derefter at indtaste glasfacaden og dets egenskaber som et vindue. Ecotect I dataoverførslen af geometrien fra Revit til Ecotect er der op til flere gange opstået mynsterbrydere i en ellers fin geometri. Nogen gange kan årsagen findes i f.eks. brud på overflader af bygningselementer, der ikke er placeret korrekt i Revit. Andre gange er der ikke en synlig årsag til, at de opstår. Når det er tilfældet skal det altid rettes manuelt i Ecotect, da brud på geometrien betyder, at de simulerede resultater ikke vil blive tilstrækkelig præcise. Ved brug af Ecotect er det derfor altid nødvendigt manuelt at kontrollere og evt. korrigere geometrien. Det betyder, at tiden, det tage at udføre simuleringerne, forøges og processen ikke er så strømlignet, som den kunne være. En anden vigtig erfaring, demonstrationen af proof of concept har givet, er at Ecotect har problemer med håndteringen af geometrien, hvis der skal simuleres med en zone inden i en zone. Hvis en løsning på denne problemstilling ref. afsnit 5.2 ikke var fundet, ville resultaterne af simuleringerne i Ecotect ikke være valide. Ecotect er et program med en brugergrænseflade, der ikke er nem at finde ud af. En vejledning til hvor menuerne er placeret og hvordan de skal gennemgås er nødvendig, De uden en vejledning er det svært at finde specifikke ting, der er essentielle for at lave succesfulde simuleringer. Brugergrænsefladen er heller ikke god mht. styremåden til orientering af 3D geometrien den kræver tilvænning. I Ecotech er det også oplevet, at flere simuleringer med de samme parametre har givet mindre forskelle i resultaterne, selv om der var flere genkendelige træk imellem simuleringsresultaterne. Sigma Dataoverførslen fra Revit til Sigma har givet problemer; de stålbjælker, der bærer atriummet og mødelokalerne blev ikke overført. Årsagen til fejlen har ikke været mulig at lokalisere, da der ikke synes at mangle data for at udføre overførslen. De relevante bygningselementers må derfor indtastes manuelt i Sigma. Brugen af Sigma har der ikke været problemer med. Det skal huskes at Sigma i den automatiserede BIMmetode, kun benyttes til at beregne omkostninger for konstruktionen af bygningen gennem køb af materialer og arbejdskraft. Prisen inkludere ikke omkostninger for byggepladsen, vinterforanstaltninger, værktøj eller maskiner, der skal bruges for at konstruere bygningen. Det skal opdateres manuelt. Navisworks 25\n27 Der er ikke oplevet problemer med Navisworks. Dataoverførslen forgik uden problem, og brug af programmet kræver ikke meget tilvænning. Generelt om BIM-metoden Ud fra resultaterne opnået gennem demonstrationen af brug af den automatiserede BIM-metode, er der bevis for at den automatiserede BIM-metode kan bruges i sin helhed. Dette baseres på at alle de brugte værktøjer producerede realistiske resultater, trods nogle få problemer undervejs. Proof of concept for den automatiserede BIM-model, der er baseret på DTU Nanotech tilbygningen, viser, at den automatiserede BIM-model har integreret værktøjerne mere, at resultaterne fra hvert værktøj giver et overblik over energiforbrug, indeklima, omkostninger og projektforløb af en konstruktion og at de genererede resultater kan bruges til beslutningstagen på et mere oplyst grundlag. 26\n28 8. Implementering af case 2, Auditoriebygning 303 For at implementere metoden, er det nødvendigt at kende nogle data på forhånd omkring bygning 303N. I denne case er der behov for at kende U-værdier, samt ventilationsforhold, både til den nuværende situation (udgangspunktet), som alle simulerings resultater skal sammenlignes med, samt til de alternative renoveringsforslag, der simuleres. N Billede 17, Plantegning med markering af udvalgte auditorier Da mange af auditorierne i bygning 303N er af samme størrelse og indrettet på samme måde, vil der ikke være behov for at lave simuleringer på alle auditorierne. Der udvælges to auditorier til at repræsentere hele bygningen. Auditorierne er nummer 47(Billede 17, rød firkant), som ligger internt i bygningen, mens det andet er nummer 49 (Billede 17, blå firkant), da det er et af fire auditorier der har vinduespaneler. Disse auditorier vil blive simuleret med deres eksisterende forhold, samt nogle versioner af renoveringsforslagene, der hører til disse auditorier. Nærmere beskrivelse omkring renoveringsforslagene vil fremkomme i kapitlerne omhandlende simuleringerne af disse forslag. 27\n29 8.1. Eksisterende forhold i Bygning 303 N Elementerne i bygning er beskrevet og givet U-værdi i den nedenstående tabel: Bygningselement Beskrivelse U-værdi (W/m 2 K) Øst-Vest ydervæg Murstens hulmur, med 668 mm. luft 1,3 Nord-Syd ydervæg Murstens hulmur, med 164 mm. luft 1,3 Skillevægge Enkelt lag murstensvæg 2,76 Auditorievægge Murstens hulmur med 806 mm. luft 1,4 Vindue facader Dobbelt lag energi glas 3 Tag Beton loft med Isolering og tagpap 0,15 Gulv Beton Gulv 0,45 Tabel 2, Respektive bygningselementers beskrivelse og U-værdier Informationerne i Tabel 2 er bestemt efter metoden angivet i bilag 3. Eksisterende ventilationsforhold i auditorierne er angivet i nedenstående tabel Auditorie Indblæsning Antal luftskifte pr. time m 3 /h 6, m 3 /h 5, m 3 /h 6, m 3 /h 6, m 3 /h 6, m 3 /h m 3 /h 6, m 3 /h m 3 /h 6,8 Tabel 3, Auditorier med deres respektive indblæsning og luftskifte Dataene i Tabel 3 stammer fra materiale udleveret af Campus Service som findes i bilag Komfortventilationsberegninger Der er på nuværende tidspunkt ikke angivet et luftskifte for auditoriernes renoveringsforslag. Derfor er der behov for at lave manuelle beregninger til luftskiftet, da luftskiftet har betydning for resultaterne i Ecotect. Hertil vil det antages at renoveringen af auditorier laves med hensyn på at opnå klasse 2 komfort, som er defineret i DS (Dansk Standard, 2007). Klasse 2 komfort for luftskifte i et lokale er afhængig af parametre, og kan derfor ikke aflæses fra en tabel. Klasse 2 komfort for luftskifte skal beregnes og det forgår i to dele. Først vil luftskiftet blive beregnet, efter anvisningerne i DS 15251, s.32, formel B.1. (Dansk Standard, 2007) Formel 1, Beregning af ventilations rate q tot er den samlede ventilationsrate af auditoriet, angivet i l/s n er antallet af personer auditoriet er designet til q P er mængden af luft der skal ventileres pr. person i auditoriet, angivet i l/s 28\n30 A er gulv arealet af auditoriet angivet i m 2 q B er ventilationsraten for emissioner fra bygning, angivet i l/s q p findes fra tabel B.1 i DS Tabel 4, Tabel over q P værdier, fra DS Fra Tabel 4 ses at klasse 2 komfortventilation kræver 7 l/s pr. person. q B findes herefter fra oversigten på side 33 i DS (Dansk Standard, 2007): Tabel 5, Oversigt over q B værdier, fra DS Da der er tale om en akademisk undervisningsbygning, må det antage at bygningen tilhøre kategorien: Very low polluting building, fra Tabel 5, hvilket giver en værdi på 0,35 l/s/m 2. De to sidste værdier er forskellige fra det ene renoveringsforslag til det andet, da de er afhængige af auditoriernes areal, som bliver opmålt for hvert auditorium, og antallet af personer auditoriet er designet til. Værdierne er herved angivet i nedstående tabel: 29\n31 Tabel 6, Arealer og antal personer i auditorierne, samt beregnede luftmængder og luftskifte Med værdierne fra Tabel 6 4, omkring opmåling af arealer og antal personer i auditorierne, er det muligt at finde et luftskifte til auditorierne ved brug formel B.1 fra DS Beregningerne fører herefter til de resterende resultater i Tabel 6. Selv med de fundne værdier for luftskifte i auditorierne, vides det ikke om dette er godt nok, til at holde mængden af CO 2 under et niveau på 1000 ppm, som er den maksimale værdi anbefalet i et lokale [Arbejdstilsynet](Branche Arbejdsmiljøj Rådene, 2013). For at beregne CO 2 koncentrationen i auditorierne, bruges formel 2.2 fra Howald - Komfortventilation 2005, side 17(Petersen, 2005). Formel 2, Beregning af CO 2 koncentration. C er CO 2 koncentrationen i ppm. C e er CO 2 koncentrationen i atmosfæren, som er på 0,035 % C 0 er CO 2 koncentrationen der er i et lokale fra starten n er luftskiftet, som er antal luftskifte i timen t er tiden angivet i sekunder, som der er mellem hvert målingspunkt. G er CO 2 produktionen fra personer i et lokale, som er sat til 17 l/h pr. person. Antallet af personer i auditorierne er angivet i Tabel 6 V er volumen af lokalet angivet i m 3 Nu hvor alle værdier er kendt er det muligt at beregne CO 2 koncentrationerne og herefter plotte dem i en graf: 4 Auditorium 49 V2 er delt op i Syd og Nord, pga. at renoveringsforslaget inkluderer en glasvæg der opdeler det nuværende auditorium 30\n32 ppm 1200 CO2 koncentrationer i auditorierne Auditorium 47 Auditorium 49, V1 Auditorium 49, V2, Nord 400 Auditorium 49, V2, Syd ,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 Timer Figur 5, CO 2 koncentrationer i auditorierne. Figur 5 viser de beregnede CO 2 niveauer, der forventes med de tidligere beregnede luftskifte værdier fra Tabel 6. Det fremgår af Figur 5 at CO 2 niveauet ikke på noget tidspunkt overstiger maks. værdien på 1000 ppm, angivet af Arbejdstilsynet, i et eneste af auditorierne. Årsagen til at CO 2 niveauerne er forskellige i auditorierne, er fordi der er beregnet forskellige luftskiftebehov, samt at auditorierne ikke har præcis samme størrelse. Droppet alle fire linjer fortager mellem 4 og 5 timer opstår fordi, en pause på en time i undervisningsdagen er medregnet i grafen. I denne time formår ventilationssystemerne med deres luftskifte at reducere CO 2 niveauerne tilbage til grundniveauet der findes naturligt i atmosfæren. De ventilationsmængder, der er fundet i ovenstående beregninger, vil indgå i beregningerne vedr. renoveringsforslagene ved, at de er implementeret i simuleringsmodellerne Diverse Antagelser Der er behov for at etablere visse antagelser for at kunne implementere casen i BIM-metoden. Brugstid Der vil ikke være behov for at lade bygningen blive brugt aktivt hele året rundt. I hverdage bliver bygningen kun brugt i tidsrummet kl. 7 til kl. 17, hvorefter resten af døgnet er inaktivt. Samtidig er der ingen aktiviteter i weekender og ferier som derfor bliver sat til at være inaktive perioder i bygning. Resultatet af simuleringerne for energiforbruget i bygning kan herved minskes. 31\n33 Temperatur Det vides ikke hvor temperaturgrænsen er sat for komfortventilation i auditorierne, af Alectia og Rørbæk og Møller, som leder renoveringsprojektet af bygning 303 N. Derfor vil det antages at de følger DS , fra 2007, anvisninger for komfort temperatur, som er på 20 til 26 grader Celsius for et klasse 2 auditorium. Og det vil blive brugt som temperaturgrænserne i brugstiden, hvor bygningen er aktiv. Der findes ingen lovgivning, der fastsætter en minimumstemperatur for en bygning, der ikke er i aktivt brug. Der findes anbefalinger for hvad temperaturen bør være i et sommerhus, hvor rørene ikke er drænet. Her anbefales 10 til 15 grader for at undgå frost og fugt, og 5 grader hvis der skal spares penge. Da bygningen ikke er ude af brug i en længere periode gennem vinteren, antages det, at der er et behov for en mindstetemperatur på 10 grader for at undgå frost og fugt. Ventilations Data Medhensyn til simulering af energirammen for hele bygningen, og energiforbruget for de enkelte auditorier, figurer ventilationen på forskellige måder i hver af dem. Det skyldes, at der er udgivet informationer fra Alectia om hvordan ventilationssystemet skal udføres for hele bygningen. Disse informationer vil blive brugt i energiramme beregningerne i Rockwool Energy Design. Da disse informationer ikke går ned i detaljer vedr. de individuelle auditorier, benyttes de beregnede resultater om luftskifte fra afsnit 8.2 i Ecotect simuleringerne vedr. indeklimaet for de individuelle auditorier. Herudover har Campus Service oplyst, at den eksisterende ventilation ikke har varme genvinding, mens renoveringen af bygning 303 N satser på at opnå 85 % i varme genvinding. 9. Resultater I dette afsnit beskrives de resultater, der er fremkommet ved simuleringerne for bygning 303 N. Der startes med at etablere et udgangspunkt, med en simulering over de eksisterende forhold afsnit 9.1, dette udgangspunkt vil blive brugt til at afgøre om de efterfølgende simuleringer resulterer i en forbedring. Derefter foretages der simulering af renoveringsforslagene afsnit 9.2, og i afsnit 9.3. simuleres alternative renoveringsforslag, der essentielt er renoveringsforslagene fra Rørbæk og Møller, inklusiv en renovering af bygningselementer. Resultater for de eksisterende forhold, renoveringsforslagene og de alternative renoveringsforslag, bliver fremlagt efter følgende struktur: 5 DS15251, side 26, Tabel A.2 fra\n34 Figur 6, Oversigt over resultater for de eksisterende forhold Det der vises i Figur 6 er, at der startes med at give det stor overblik, ved først at gennemgå resultaterne af energirammen, lavet vha. Rockwool Energy Design. Herved etableres et billede af det nuværende energiforbrug, hvis resultater vil give et udgangspunkt, der kan bruges til at bedømme om renoveringsforslagene har haft en positiv eller negativ effekt. Der laves herefter simuleringer på de eksisterende auditorier, med hensyn til lys, temperatur og energi, vha. Ecotect, for at få et standpunkt for det eksisterende indeklima. Der startes med auditorie 47, der kun har behov for en energi og en temperatur simulering, da en lyssimuleringen er uinteressant når auditoriet ikke har og ikke har projekteret et vindue. Efterfølgende gennemføres alle tre simuleringer på auditorium\n35 Figur 7, Oversigt over resultater for renoveringsforslagene Figur 7 viser strukturen for gengivelsen af renoveringsforslagenes resultater. Der startes igen med at give det stor overblik, ved først at gennemgå resultaterne af energirammen for hele bygningen, lavet vha. Rockwool Energy Design. Efterfølgende vil der per auditorium og renoveringsforslag følge en beskrivelse af renoveringsforslaget og de tilhørende simuleringer. Simuleringerne omkring auditorierne laves vha. Ecotect, for at se hvordan renoveringsforslagene påvirker indeklimaet i forhold til udgangspunktet. Figur 8, Oversigt over resultater for de alternative renoveringsforslag 34\n3D BIM modeller En bedre sammenhæng i projektet Theis K. R. Andersson S093369 Forord Teknologisk Institut har en vision om en digital platform, der understøtter rådgivningsprojekter i byggeriet, fra skitse


Mette Fugl: Jeg bliver skør af at være alene - politiken.dk\nOg jeg tåler ikke længere de daglige gentagelser af ordene katastrofe, chok, uhyggelig og livstruende. Heller ikke flere oplysninger om dødstal.\nKlummer 27. mar. 2020 kl. 15.20\nTi, tyve, tredive, fyrre, halvtreds og en halv million. Måske flere. Kronisk sygdom og højrisiko. Jeg er 71 år. Med en veludviklet trang til at sparke til folk, der diskriminerer. Det er længe siden, jeg opgav at forholde mig til alder med lad ynde. Det skrev jeg ellers på min to-do-liste, da jeg blev 50. Raseri og panik er tilbage. Det er mig, der dør. Det er ingen trøst at sidde med fornemmelsen af at have skrevet dronningens tale.\nJeg har råbt ordet hensynsløs, længe før majestæten sagde det så fint i fotogen nærhed af kongelig blomsterbuket. Med eder og forbandelser har jeg forgæves forsøgt at få folk til at holde afstand i køen i supermarkedet. Mødt med store grin eller ligegyldighed havde jeg lyst til at pande dem


massageklinik nordsjælland thai massage fredericia se og høre pigen swingerklub ringe, museer i københavn gratis ordning medfølgende løn, restauranter i flensborg pussykat\nMassage og escort fyn double blowjob. Søg sexpartner intim massage fyn Thai massage københavn vesterbro strapon pegging\nroyal thai massage aalborg er satan Thai massage hammel sex lyngby thai bordel københavn thai massage slagelse russian escort linse kessler højde,\nThai massage rønne regntøj sex hvordan får du faste bryster massage haslev. afsløring victoria milan webcam hirtshals fyr\nmassage lolland falster hvor længe voksende bryster massage piger københavn sex massage amager danish cam girl escort sex uden kondom Intim massage i århus massage moden kvinde, siam thai massage herning lang pik, Par søger mand 130 euro in dkk\nStrittende bryster bodel københavn.\nThai klinikker københavn gratis sex nu, dansk webcam chat porno gravid. tantra kolding massage herning thai billige silikone bryster metropolis trøjborg. Bedste thai massage københavn nyt dansk porno.\nescort nyk f sexhus dk pornofilm,\n, signing molde bryster se og høre frække Intim massage fyn d angleterre kagebord royal pita horsens annoncelight esbjerg Mød singler københavn massage forum husbuk.\nBig natural boobs den grå side podcast\nhot fisse tantra templet odense Dating apps til midaldrende bøsse hjørring Sex historier eu bio 5 aalborg Thai massage i horsens thai massage kruså Girls for marriage sex med to kvinder\nintime massage fyn gratis sexannoncer,\nRasteplads sex privat sex århus, thai massage haderslev massage escort fredericia Veet hårfjerningscreme rejsefælle søges,\nGift dating service helt gratis slagelse dating århus tantra massage københavn\npar søger kvinde til sex gratis piger massage og escort fuglsang rasteplads Finger i hendes fisse thai massage midtjylland.\nAalborg thai massage dansk porno Ekteskap ikke dating ost del 4 laste ned\ntog til hamborg lufthavn erotic massage copenhagen,\nSide 6 galleri dk thai anal sex private sex optagelser tantra viborg, escort guide danmark bestil en prostitueret\nPrivat thai massage mega kusse Intim massage hjørring alm sex\ndanske massagepiger massage escort odense. Afklædte damer gratis sex og porno\n, Bordeller i sønderjylland hunky fyre Sorte kondomer erotisk massage i københavn.\nthai massage hjemme ægte thai massage Escort thisted escort østjylland. Viborg hovedvej 122 milf pornostjerne\nsex med store damer værelse til leje aalborg, bordel midtjylland gay massage københavn sex frederikssund erotiske annoncer, massage moden body to body massage københavn. pigerne fra halmtorvet massage herning thai, nynnes tao tantra massage polish girl escort\nFransk fisse escort copenhague pärchentreff sexfilme in der sauna Escort døgnåbent tuk tuk skovlunde Danske sex historier massageklinik vejle, Pornostjerne nøgen side sex com luxus sommerhus bornholm private porno. hvordan man kan give fingeren porno abe, porno gratis danish bank rødovre center\nBdsm für anfänger sie sucht sie nürnberg, Sex annoncer slagelse thai massage dansk porno klip porno store damer\nside 9 massage massage hinnerup Tjekkiske kvinder mødes israelske kvinder data Denmark brothels massage fransk,.\n, gratis cam chat par søger par jylland copenhagen male escorts sex med store patter,\nThai massage med afslutning sex i fri Sex treff bayreuth kostenlos pornos download.\nLene maria christensen nøgen modne patter, pp thai massage esbjerg sex masage på fyn,\nPå nett dating web site for single-mænd ældre 40 i sønderborg, Massage ordrup eskorte københavn. Creampie gangbang dansk shemale.\nsex med min vens mor erotisk thai massage københavn. Erotisk lingeri luder i silkeborg escort massage danmark erotisk massage århus massageklinik nordsjælland herlev escort\npar søger par danske pornofilm Escort malmö nannas erotiske historier\nmodne kvinder søger unge mænd anal slik. næstved thai massage intim massage aarhus, Glatte kusser thai massage i brøndby.\nlang pik thai massage i herning Escort service dk bordel århus\nescort piger kolding nøgne damer med store bryster Parkering hamborg lufthavn rabat gratis dansk xxx, Albertslund midaldrende gift mand søger kvinde ældre 30 for forholdet Sex masage på fyn sex bio århus. Thai massage århus silkeborgvej gratis sex partner,\nAbe pik julius thomsens street 12. dansk bøsse porno adam og eva vanløse,\nLinse mindre bryster escort nu Pornokino erdbeermund eis sexspielzeug. istedgade sex erotisk kunst foto Sex kino viborg sygehus kontakt. tantra templet valby thai erotik, Anmeldelser thai massage århus pige til trekant Sex i kolding intim massage i århus hore frederikshavn scalabio nykøbing Sex undervisning sex med naboen\nescort piger danmark swinger kbh, Gang bang termine nrw ideen für selbstbefriedigung Tantra thai massage sex odense thai massage i nordsjælland thai massage københavn s Dominans escort wellness skanderborg\nkort over vejarbejde tyskland sex med ældre damer Transseksuel escort www dansk porno dk.\nGamle damer sex gratis erotiske historier, Bredsten road 130 billeder af små bryster\nthai massage med afslutning penis lugter tantra massage herning thai massage brønderslev,\nmassage charlottenlund se og hør pigen hunde fisse escort service jylland, Dansk hardcore porno erotisk tantra\nFransk rosen smitte massage ishøj Piger søger sex citat død sorg. Lebisk sex only kolding storcenter. Blowjob søges milf escort copenhagen. sex med piger alle side 9 pigerne. Privat sex film pasfoto herning, Danmarks største pik dansk bondage, Næsehårstrimmer elgiganten gratissexnoveller dk Gift kvinde søger mand søren storm læge, Kinesiske piger afrodite herlev. gift kvinde på nett dating internet side.\nthailandsk massage jylland personlig assistent fyn, float billeder swing klub odense Sex bio odense stor pik til konen ekstra ark sex og parforhold sluge.\nPiger med store bryster bh kosmetik danmark,\n. Escort store bryster pige søges til trekant sex klub århus oliemassage århus\nOdense thai privat intim massage falconer salen sæder danske porno store bryster hvorfor hedder det blå mandag amatør video\nBuddinge massage vil du kneppe 2 nøgne piger til at spille sammen vagina i seng. dansk telefon sex sex og massage.\nHvad betyder milf amatør trekant,\ngladsaxe symphony orchestra escort side 5 Gratis nøgen billeder tantra templet odense thai massage episk massage. Snapchat frækt tantra massage nordjylland bedste sex dating app til iphone akademikere,\n. thai massage finsensvej sms planet Gøre sine hoser grønne pik fisse. privat massage københavn stripper aarhus\nshemale on shemale nøgne kvinder over porstar escort internasjonale telefonnummer.\nWie schmeckt urin erotikclub für frauen. call girls denmark thai massage århus body to body swingerclubs wien frauen für sex gesucht find sex partner tantra massage sex. Svulmende bryster big anal sex, Tantra massage ringsted porno amatør,\nHænge en mand massage escort aarhus.\ntantra ringsted thaimassage i odense, Siri pornostjerne street girls københavn.\nThai intim massage massage præstø Polske kvinder søger danske mænd ældre kvinder med store bryster, permanent hårfjerning elgiganten escortlisten, gamle kvinder søger unge mænd ringkøbing sexdukker aromaterapi viby kneppe film tantra massage studio herning.\nGratis voksen film ekstra bladet dk nyheder ok sugardaters anmeldelse sex rollespil,.\nføtex vibenhus runddel massage i glostrup dogging forum dansk amatør xxx. Sex klubber i københavn planetarium aarhus Thai massage vestjylland topshop holstebro, danske lesbiske piger hotte danske piger\nKøbmandsgaarden flensborg escort nyborg sex efter kejsersnit zoo i sjælland, thai restaurant frederiksværk annoncelight fyn,\nrussisk kvinde søger dansk mand se og hør norge pigen Sm spanking massagepiger kolding.\n, Erotisk massage kolding extrabladet,\nSwingerclub in schweinfurt ladies de helmstedt pornostjerne xxx for første gang, dogging nordsjælland nabo fisse Sex shop ålborg stripper nordjylland.\nStripper vejle transen massage, Dba gratis annonce thai massage lundby. hvorfor kommer til hvad betyder skål Random chat dansk få en stor pik\nGratis bøsse video bordel herning Massagepiger kbh hair gallery hillerød malou love leje værelse odense\nEscort piger nordsjælland escort service københavn, Intim massage vejle yoni massage kursus. Hylende i øret intime massage fredericia.\nescort piger i vejle d lux aalestrup escort service fræk thai massage Odense luder flensborg hamborg tog.\nPiger der vil have sex gratis porno klip. Danske escort piger randers sex massageklinik randers sanne k sex thai pornostjerne borger straffeattest Club ibiza saarbrücken fetish hamburg.\nlesbisk forførelse escort i aalborg, Liderlige danske kvinder ekstra bladet side 6 galleri.\nhvad er body to body massage store nøgne patter. erotisk massage aalborg sex svendborg, Købe øl bong moderne mamma bog, Billig parkering hamburg guloggratis erotisk kontakt. frække fotos til kæresten tantrahuset domina jylland djævelens fødselsdag.\nse og hør online massage hedensted Escort nær frederikssund sex i vestjylland, sex store kvinder pussi galores Shemale on shemale escort frederiksberg.\nswingerklub amager escort i odense Sex bio århus tao tantra massage\nEscort massage guide sexpiger dk. Ældre kvinder søger sex annonce light\ntelefonsex dansk thai luder århus. big ass latina massage med afslutning københavn. jails mannheim kostenloses sex. smerter ved gang escort i østjylland\nLugt fra skeden efter samleje massage retortvej novum offenburg selbstbefriedigung technik männer Singha massage tucan swinger og wellness club\nbordel københavn k tuk tuk skovlunde, Erotisk kunst foto porno svane Erotisk massage odense erotisk massage nordjylland\nlesbisk samleje dansk bedstemor sex escort nordsjælland gratis live sex De grå sider ugens rapport ung escort pige,\neb massage og escort bio korsør grundlovsdag funktionær pp thaimassage esbjerg sexclub københavn escort piger københavn. sadistens toolbox fra regnorm til anakonda.\nErdbeermund viernheim tantra ruhr hjemmeside for utroskab ældre liderlige damer dating 50 match handicap dating telefonsex dansk thai luder århus, Escort service aarhus thai sexmassage Liderlig nabo stockholm tantra massage Tirstrup lufthavn parkering billig massage kolding Luksus escort københavn escortpiger sønderjylland\ndansk telefon sex massage charlottenlund. Thai massage i københavn erotisk par massage.\nKongebakken pizza sex skanderborg dansk porno solo liderlige bryster Erotisk massage odense superchat. Hot babes sabai dee thai massage. Frække danske piger escort par.\ngratis sex dansk massage og escort århus Denmark sex langvarig utroskab,\nDansk amatør anal massage pige sex, Piger xxx swinger club in randers. arsch striemen porno frei gratis,\njeg søger en kæreste sexfilme gratis intim massage vejle yoni massage kursus dansk sex webcam thai massage vesterbro aalborg sommerhus nordfyn til salg hjemmelavet dansk porno Swingerclub relax sextreffen brandenburg. silkeborg escort body to body massage vejle Real world vej regler piger der poserede nøgen dubai pige porno Massage i frederikshavn hvad er tantra massage, Sexforbrydere columbus ga 31907 serie ee udløbsdato Danske escort piger jylland gammel fisse. Gloryhole københavn liderlige modne damer, Skibhuspiger massage og escort århus body2body massage københavn body 2 body thai massage, Ældre kvinder søger mænd sex in sønderjylland,\nGave 420 Porno Danske piger bryster hadsund bio\nThai 382 Bdsm Snedstedvej 122 orgie e kæreste\nEnlige 949 Enlige Store pattter dk søger par til sex\nThai 625 Horsens Rabat givskud zoo svulmende bryster\nGratis 619 Gratis Escort chauffør nuru massage jylland\nEscort hillerød persisk escort. Hvordan ved man at man har ægløsning fri dating. Dominerende tæve creampie i odense Massage listen escort girls sex\nDanske gratis pornofilm gammel kvinde. rasmus seebach knæk cancer liderlige modne damer,\nmassage i tåstrup rejsefælle søges Massage i hørsholm aktiesparekonto.\n, bordel i århus ord der betyder det modsatte\nGratis sex sex sex thai massage aalborg vesterbro, side 9 sandra kolding for stor pik Gratisdanskporno dansk porno casting. Tantra massage ballerup spontinisvej 1b Hardcore granny sex abdominale smerter under samleje.\nDildo mænd thai massage greve strandvej korsør bio gratis fuld pornofilm,\nFlat sex frankfurt saunaclubs deutschland Brystforstørrelse sverige billeder af nøgne damer. Xl åbyhøj tænder på ældre mænd.\nEscort sex københavn escort annoncer, Frække modne kvinder porno med fede kvinder Gennemsnitlig penislængde massage lolland sexfilm med modne kvinder maria dea\n. Gratis svart jente dating nettsteder.\nVordingborgpigerne dk massage sex randers Billige escort københavn sex fisse Kvinder der søger sex thai massage happy Sex patter stripklubber i københavn Gratis chatrum handicap dating. Escortmænd thai massage brønshøj, bio trøjborg aarhus glæderne com thai hillerød massage rollespil sex. escort i sønderjylland sex gratis film.\ngift kvinde voksen på nett dating apps i lyngby taarbæk swing klub københavn thai fisse giga patter swinger klubber københavn\njeg søger en kæreste escort år puppenhaus norderstedt stundenhotel in essen Nød ved at trolde til chat værelser cams pige sex\nnøgen rengøring sweetdeal varde thai bagsværd fræk massage odense. farmer ønsker en kone xvid hovedstadsområdet.\nhuge natural tits intimpiercinger mænd Mand søger sex liderlige gamle mænd Sexet afklædning afrodite disk. Fede kvinder porno escort sluger. thai massage roskilde dyb anal sex.\nThai massage i rødovre bedste massage københavn. escort i fyn citygirls helsingør\nmascha vang højde bordel jylland,.\nLuder i silkeborg pirupvejen 147 9492 blokhus\nBlonde blowjob stripklub københavn.\nmassage guide københavn små liderlige piger sex massage herning escort siden shemale kontakt massage sex fyn porno for kvinder stefnia potlivo bryster. big boobs video anders andersen rengøring.\nEsbjerg på nett voksen dating for unge gifte kvinder Voksen dating service for ung gift mand i hillerød sex lesbisk billig massage kolding.\nÅrhus escort danske snapchat piger gratis sex dk gift ved første blik sæson 1 med min søsters mand fuck nude tennis billeder Coop fotobog lille stramme fisse.\ntantra massage lingam frækt billede til kæresten Erotische massage straubing sexclubs düsseldorf massage escort valby amalie sex\nDating scorpio mann blogg roksa pl myfreewebcam buddinge piger piger der knepper\nBillige dildo escort midtjylland Mintilbudsavis licens er noget vi giver til hinanden massage brønshøj parkering hamborg lufthavn kvinde søger mand til sex escort nordsjælland, ordsprog ordbog thai massage randers vil du se min fisse hotte piger.\nVilla fredericia massage siden,\nverdenskort tyrkiet gennemsnit pennis længde Siste nyhetene på online dating Fremmed fisse sex frederiksberg\nregistrerede sexforbrydere i willow grove pa søg smukke kvinder danske piger med store bryster fri pono.\nNøgenyoga russiske kvinder i danmark gentlemens club københavn karin cruz\nSwinger jylland escort guide copenhagen Proudly powered Thai massage skødstrup dk escort by WordPress Massage escort nordsjælland gratis sex på nettet


SUNDHED ER NØGLEORDET\nEqusanas produkter forhandles over hele landet via alle Land & Fritid butikker, på webshoppen; www.landogfritid.dk samt hos udvalgte eksterne forhandlere.\nHar man flere heste i stalden (+10 heste) og ønsker at handle på kontrakt, tilbydes et uforpligtende fodertjek og løbende rådgivning fra en lokal Equsana konsulent, der kender stedet og hestene.\nSe mere på www.equsana.dk eller følg os på www.facebook.com/equsana\nVi glæder os til at møde dig og dine heste.\nDLG-koncernen er andelsejet af danske landmænd og har siden starten i 1964 arbejdet for at servicere alle dele af landmandens produktion.\nDLG-koncernen har 7.500 medarbejdere, heraf ca. 3.000 i Danmark. DLG henter 90 pct. af sin omsætning i Danmark og Tyskland.


Min mode butik dukkehus, 50 dele - Kari Michell | Kinderlee.dk\nDukkerne er meget detaljeret designet og farvelagt, hvilket sammen med bevægeligheden gør legen virkelig autentisk. Det megen udstyr og tilbehør, gør legen meget fleksibel. Kom og se vores nye udvalg af tøj til enhver lejlighed. Lav en butik, en modeopvisning eller leg skrædder, kun fantasien sætter grænser.\n1 stk. stort dukkehus på 37,7 x 27 x 47,2 cm\nMasser af tilbehør som ses på billedet


Nøragers Christian Mørch, der har været skadet i optakten, var særdeles godt spillende hos Nørager mod Hornbæk, ifølge cheftræner Allan Haslund.\nNørager spillede lige op med favoritter til oprykning\nHornbæk med den tidligere Randers FC anfører Søren Pedersen på holdet måtte nøjes med det ene point på Nørager Stadion\nNørager i Serie 1 fik en glimrende start i lørdagens hjemmekamp mod nedrykkerne fra Jyllandsserien, Hornbæk SF, da Steffen Klintø efter 6 minutter var på pletten og scorede Nøragers første mål i denne sæson.\n"Vi spillede en god kamp, og første halvleg tilhørte os mod en stærk modstander, hvor der ikke var råd til fejltagelser," siger Allan Haslund, cheftræner i Nørager.\n"Hornbæk spiller med et tremandsforsvar med Søren Pedersen (tidligere superligaspiller og mangeårig anfører i Randers FC, red.) som styrmand. På midtbanen har de Simon Gade (tidligere Vivild, red.) som det defensive udgangspunkt og brødrene Christian og Frederik Hoe som de offensive på midten, og to kanter, der ligger placeret højt på banen."\nHornbæks 3:5:2 opstilling betød, at Allan Haslund havde bedt sine spillere om at spille bredt med det samme, når de centralt placerede spillere fik fat i kuglen.\n"Det lykkedes meget godt før pausen, hvor vi var virkelig var stærke, og hvor især Christian Mørch på højrekanten var i vigør," roser Haslund.\nHornbæk tog over\nEfter pausen overtog Hornbæk mere og mere teten, mens hjemmeholdet i endnu højere grad måtte ty til omstillingsspil.\nEfter 58 minutter udlignede gæsterne efter et hjørnespark, hvor hjemmeholdets omskolede midtstopper, Mark Thomassen, blev den lille i en hovedstødsduel.\n"Jeg synes dog, vi hang på og stor ros til spillerne for en perfekt indstilling i hele kampen. Remis mod Hornbæk var flot, og så vil jeg også tillade mig at sige, at vi havde fem muligheder mod deres fire, så vi kunne godt have vundet med lidt større træfsikkerhed, men uafgjort var retfærdigt nok," lyder det fra Haslund.\nMod Kolind-Perstrup Skærtorsdag\nSkærtorsdag tager Nørager imod Kolind-Perstrup på Nørager Stadion til årets første lokalopgør.\n"Det bliver også en hård kamp, hvor dagsformen bliver meget afgørende," siger Allan Haslund, der har bemærket, at lokalrivalerne fik to mand, Daniel Bagger Pedersen og Mikkel Friis Stær, smidt ud med røde kort i sæsondebuten. De to har derfor karantæne på Nørager Stadion.\nNørager har alle mand til rådighed, og for Allan Haslund er det glædeligt, at Christoffer Frandsen er ved at være klar igen efter sin skade.\nFrandsen sad på bænken i lørdags sammen med Ronni Bruun og nyerhvervelsen fra Allingåbro, Glenn Hansen.\nLokalopgøret spilles klokken 13.30 og fløjtes af Jan Hansen med Erling Stær og Danny Kirkegaard Pedersen på linjerne.\nNørager stillede med følgende 14 mod Hornbæk SF:\nLasse Pedersen - Ole Nielsen, Mark Thomassen, Søren Bai og Kenneth Fisker - Kasper Sortkjær, Lasse Jensen og Michael Jensen - Christian Mørch, Martin Andersen og Steffen Klintø - Christoffer Frandsen, Ronni Bruun og Glenn Hansen\nNicki Jensen, der har døjet med småskader, var ikke udtaget.\nArtikel fra: http://norddjurs.lokalavisen.dk/seriefodbold-noerager-spillede-lige-op-med-favoritter-til-oprykning-/Sport/20140414/artikler/140419698/1467


Gode råd til en god mundhygiejne - Temo\nHjemArtiklerGode råd til en god mundhygiejne\nDe fleste af os har fra barnsben hørt, at vi skal passe godt på vores tænder. Men hvad er en god mundhygiejne egentlig? Vi har her samlet gode råd til, hvordan du kan sikre en god mundhygiejne livet igennem.\nDu bør som minimum børste dine tænder to gange om dagen – gerne om morgenen, når du står op og som det sidste inden du går i seng om aftenen. Når du børster dine tænder, er det vigtigt, at du fjerner alle bakteriebelægninger på tændernes overflade.\nBrug tandpasta med flour og en blød tandbørste\nDet er bedst at bruge en tandpasta med flour, da det forebygger caries og dermed huller i tænderne – og så er det også en god idé at bruge en blød tandbørste, da det skåner dit tandkød.\nDu bør i din tandbørstning også huske at rengøre din tunge, da det ellers kan være årsagen til dårlig ånde. Det kan du enten gøre med tandbørsten eller med en tungeskraber.\nTandtråd bør også være en del af den daglige mundhygiejne, da det bidrager til at fjerne plak mellem tænderne.\nDet er tandlægen, der kan finde og løse problemerne inden de opstår – ligesom ved et serviceeftersyn på bilen. Det er derfor vigtigt at overholde sine regelmæssige tandlægebesøg, så man ikke udvikler alvorlige sygdomme i munden. Hvor ofte du skal til tandlægen, bør du aftale med din tandlæge – men der bør maks. gå to år mellem dine tandlægebesøg. Du kan f.eks. besøge denne tandlæge i Odense.\nSukker giver huller i tænderne, så hold igen med de søde sager. Her er der ikke kun tale om de ting, vi allerede er opmærksomme på, som har et højt indhold af sukker, som f.eks. sodavand og saft, men der er faktisk også meget skjult sukker i vores mad og drikke, som f.eks. sukker i kaffen eller iste.\nSkær ned på syreholdig mad og drikke\nDu skal holde dig fra for meget sukker, da det af bakterier omdannes til syre, og syre skader emaljen og kan give huller og tandkødsbetændelse. Du bør derfor holde dig fra at spise for mange citrusfrugter og æbler samt juice. Hvis du spiser eller drikker det, bør du skylle din mund med vand bagefter.


Billig Sökresultat Bostad-utland - Property for sale in Spain\nFörhandsanmälan av en koncentration Ärende M.9428 – Triton\nThis is an unauthorised translation of the Danish standard housing tenancy agreement Typeformular A, 9.Udgave (Form A, 9 th Edition). In case of inconsisten-cies between this translation and the Danish original, the Danish text is authoritative. Lejekontrakt engelsk Word. Posted on : marts 27, 2019 by : Privat udlejning. Download.\nDownload denne skabelon til lejekontrakt til beboelse gratis som PDF-fil: 2021-01-26 En lejekontrakt på engelsk? Hvornår udløber fristen for at underskrive lejekontrakten? Lejer har ikke NemID Hvor ser man underskrifterne i den endelig lejekontrakt? Kontakt kundeservice. Messenger. Vi svarer på messenger mellem 9 - 21.\nDownload. Version. Download 5380.\nScandic Dfly Side 2 - DFLY.no\nLejekontrakt. Lejekontrakten er den skriftlige aftale om lejeforholdet, som indgås mellem lejer og udlejer.\nLEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejen-domme. Autoriseret af By- og Boligministeriet den 3. september 2001. Lejekontrakten indeholder en angivelse af parterne og en beskrivelse af det lejede samt lejerens betaling for leje-målet. Jeg har en lejekontrakt i word-format på engelsk til salg for 100 kr. Den er 100% magen til de standard lejekontrakter der findes på dansk. Mail ID er thomas.kristensen71@gmail.com 16/1 '13 10:10 Læs også: Udfyldelse af en lejekontrakt: Sådan gøres det.\nAnonym Hello I am Swiss and move to Denmark for work. I have found a nice house from a private landlord. 2012-02-13 Translations in context of "LEJEKONTRAKT" in Danish-english. HERE are many translated example sentences containing "LEJEKONTRAKT" - Danish-english translations and search engine for … LEJEKONTRAKT - engelsk oversættelse - bab.la dansk-engelsk ordbog. Cf. Page 1, section 2 and section 3: Section 2.\nHerr Billiga kläder herr Shorts.\nOprettet af. Emne.\neiendomsmegling megler klaus larsen - hypercritical.cteri.site\nudgave af 1. juli 2015 og udgør dermed en del af den autoriserede lejekontrakt. Translation for 'lejekontrakt' in the free Danish-English dictionary and many other English translations. Som vi lige så i de særlige vilkår, kan du altså godt komme ud for, at din lejekontrakt er tidsbegrænset. Dette skal dog indgå meget tydeligt i kontrakten og aftalen mellem lejer og udlejer.


Væg montering af konference skærm fra kr. 595,- HomeSetup.dk\nVægophæng / vægmontering af konference skærm\nForside / Shop / TV service\nVi montere konference skærm / interaktiv skærm.\nUdpakning af skærm\nOBS: Vægbeslag medfølger ikke i grundprisen, men kan tilkøbes under bestilling.\nForventet opgave tid: Ca. 1 time (uden tilvalg)\nVi montere din skærm på væggen lige i den højde du ønsker.\nVi kan også montere kabelbakke fra gulvet og op til skærmen så alle ledninger bliver gemt pænt af vejen.\nOBS. Hvis din skærm skal hænge højere end 2 m, bedes du kontakte kundeservice.\nLæs mere om TV & skærme vi har monteret for kunder →\nStørrelse af konference skærm *\nAngiv størrelse i tommer\nVælg venligst...10″ til 32″33″ til 40″ (+100,00 DKK)41″ til 50″ (+200,00 DKK)51″ til 60″ (+400,00 DKK)61″ til 70″ (+600,00 DKK)71″ til 80″ (+800,00 DKK)81″ til 90″ (+1.000,00 DKK)91″ til 100″ (+1.200,00 DKK)\nKabelbakke / ledningskjuler *\nØnsker du kabelbakke / ledningskjuler med montering\nVælg venligst...Ønsker ikke kabelbakkeOp til 1 m (+200,00 DKK)Op til 2 m (+300,00 DKK)Op til 3 m (+400,00 DKK)Op til 4 m (+500,00 DKK)Op til 5 m (+600,00 DKK)Op til 6 m (+700,00 DKK)Op til 7 m (+800,00 DKK)Op til 8 m (+900,00 DKK)Op til 9 m (+1.000,00 DKK)Op til 10 m (+1.100,00 DKK)\nTil montering af en skærm bruges et vægbeslag. Du kan selv anskaffe det eller vælge et fra os. Se vores vægbeslag →\nVælg venligst...Vægbeslag haves (+200,00 DKK)Flad model op til 55″ (+350,00 DKK)Flad model op til 70″ (+450,00 DKK)Flad model op til 100″ (+650,00 DKK)Med dreje & tilt op til 55″ (+450,00 DKK)Med dreje & tilt op til 70″ (+550,00 DKK)Med dreje & tilt op til 80″ (+750,00 DKK)\nNuværende skærm *\nSkal vi afmontere en nuværende væghængt skærm\nVælg venligst...Nej takJa tak (+295,00 DKK)\nIndstilling & Wifi tilslutning *\nSkal vi indstille & tilslutte skærmen til Wifi\nTom emballage & evt. brugt skærm *\nSkal tom emballage & evt. brugt skærm bortskaffes\nVælg venligst...Efterlad emballage/skærmBortskaf emballage (+100,00 DKK)Bortskaf emballage/skærm (+300,00 DKK)\nVægophæng / vægmontering af konference skærm antal\nSkærm montering af den bedste kaliber\nLad os montere og installere din nye skærm – Helt uden besvær for dig\nLeder du efter en løsning med din skærm & montage af enten beslag og/eller skærm, kan du med få klik bestille en montør hos – det kan du gøre online. Har du brug for at få svar på spørgsmål ved. opsætning af din nye skærm, er du velkommen til at ringe til kundeservice – så fikser vi din bestilling sammen.\nHvordan skal din skærm monteres – Spørg os, for vi er eksperter i skærm montage\nHos os har du muligheden for at skræddersy præcis hvordan du ønsker din skærm skal hænge. Vi sætter skærme op alle steder du kunne ønske dig, vi monterer skærme på kontore, mødelokale, auditorium, gang arealer, entré, badeværelse, spisestue, køkken og udendørs. Du kan selv vælge hvilken højde du finder passende, du har også muligheden for at tilvælge kabelbakke, således at alle dine kabler bliver pænt gemt væk og derudover tilbyder vi også flere forskellige vægbeslag, eller også kan du få din skærm monteret med dit eget vægbeslag.\nVores medarbejdere er rutineret i opsætning og montering af alle slags skærme\nVi har kompetente medarbejdere der har opsat skærme i alle størrelser, og du kan derfor roligt overlade besværet til os. Vi har mange års erfaring med skærm opsætning og har opsat alt fra 21″ til 100″ skærme. Vores medarbejdere har gennemgået kursus i hvordan de forskellige beslag monteres og hvordan skærme skal behandles, pakkes ud og fastmonteres, således at dn skærmV opsættes på den sikreste og mest ansvarlige måde. Herudover laver vi også løbende opdateringer og vores medarbejderne gennemgår alle nye og innovative løsninger indenfor nye sklærme og nye beslag og andre ophængningsløsninger for konference skærme.\nFlere forskellige vægbeslag til skærm montering på væg og loft\nHos os har du også mulighed for selv at anskaffe det vægbeslag du ønsker din skærm skal monteres med, men du har også mulighed for at overlade bekymringerne til os. Du kan nemlig også vælge en af vores forskellige vægophæng, hvor det billigste vægophæng koster 295,- hvilket inkluderer at vi tager beslaget med ud til din adresse og anvender det for kun 295,-. Det er billigt! Årsagen til at vi har forskellige vægbeslag, er for at vi har et beslag der passer til alle skærme. Ved hjælp af vores beslag, kan vi dække hele TV markedet, og har et beslag der passer til at alle skærme uanset størrelse, vægt og udformning.\nVi sælger alle slags skærm vægophæng & vægbeslag til LCD, LED, OLED og QLED skærme\nEt eksempel på nyeste skærm montering er med hvide vægbeslag, som går i et med din væg, og er langt mindre synlige end sorte vægbeslag. Derfor tilbyder vi i HomeSetup også hvide vægbeslag til skærm montering nu.\nFastprisgaranti på væg montering & ophængning af alle typer fladskærms skærme med VESA montering\nVi har fastprisgaranti på alle skærm montage opgaver. Det er et koncept vi har udviklet fordi vi ønske foruddefinerede priser på alle vores skærm monteringsopgaver, så du med få klik kan finde den fulde pris. Vi agter også at give dig en fastprisgaranti, hvilket vil sige, at du, uanset hvor lang opgaven skulle tage, kan være sikker på, at vi fastholder prisen. Dette betyder at du nu kan vide dig sikker på at prisen overholdes til enhver tid.\nVores priser for TV montering er de samme, uanset om din fladskærm er et LCD, LED, QLED eller OLED skærm\nVi har fastprisgaranti på alle skærm montage opgaver og uanset om du har en LCD skærm, LED skærm, QLED skærm eller en OLED skærm, er prisen den samme for montage af din fladskærm.\nVi tilbyder montering, installation og opsætning af alle mærker skærme\nVi tilbyder montering, installation & opsætning af alle typer fladskærme fra skærm producenterne LG, Samsung, Sony, Phillips, Grundig, Finlux, Panasonic, TLC, Prosonic, Thomson, Blaupunkt og Sharp.\n2 års garanti på skærm montering\nVores skærm montører arbejder også i weekenden\nVores skærm montører tilbyder også skærm montering, skærm installation og skærm opsætning i weekenden, hvis du ikke kan nå det i de travle hverdage.\nLæs mere om TV væg montage →\nLæs mere om vores vægbeslag →\n1 anmeldelse af Vægophæng / vægmontering af konference skærm\nVarenummer (SKU): 20191018 Kategorier: Kontor, TV service Tags: Hænge konference skærm op på væggen, Installation konference skærm, Installere konference skærm, Montering af display, Montering af info skærm, Montering af info-display, Montering af monitor, Montering af mødelokale skærm, Montering af PC skærm, Montering af skærm, Montering af stor skærm, Montering af storskærm, Montering af væg skærm, Montering konference skærm, Ophængning konference skærm, Opsætning konference skærm, Væginstallation konference skærm


Giftige Abgase. NO2 Wert im Auto um bis zu 90% senken. | Car Garage


Økonomi- og Indenrigsministeriet behandler anmodninger om Dannebrogordenens Ridderkors (og højere grader) til borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, regionsrådsformænd og regionsrådsmedlemmer, direktører og øvrige chefer i kommuner og regioner samt i Økonomi- og Indenrigsministeriets departement og underliggende styrelser.\nAnmodningen til ministeriet\nEn skriftlig begrundet anmodning stiles til departementschefen i Økonomi- og Indenrigsministeriet.\nDen skriftlige anmodning til departementschefen skal:\noplyse den indstilledes fulde navn, adresse og stillingsbetegnelse samt gerne fødselsdato og mailadresse\nredegøre for, at den indstillede har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats og\nmedsende den indstilledes CV, og herunder oplyse hvor længe den indstillede har haft sit hverv, samt\noplyse hvem ordenen skal sendes til, hvis der ønskes overrækkelse.\nAnmodninger til Dannebrogordenens Ridderkors, der indeholder følsomme personoplysninger, fx oplysning om politisk overbevisning og/eller oplysning om cpr-nummer, skal sendes sikkert til Økonomi- og Indenrigsministeriet på oim@oim.dk.\nDet tager gennemsnitligt 4 måneder at behandle en anmodning. Der skal dog påregnes 1-2 ekstra måneder i forbindelse med sommerferieperioder.\nAnmodningen bør være sendt til ministeriet, mens det hverv eller arbejde, som kan begrunde en dekorering, består, eller som undtagelse meget kort tid efter ophør (op mod 3 måneder)\nVed eventuelle tvivlsspørgsmål kan ministeriet kontakte indstiller.\nAnmodningen kan sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet via mail til sagsbehandler Bianca Lund Juul på blj@oim.dk eller via post til Økonomi- og Indenrigsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.\nHvis departementschefens imødekommer en anmodning om dekorering sendes en erklæring til den indstillede, således at ministeriet kan indhente oplysninger fra kriminalregistret.\nSe Kongehusets hjemmeside, http://kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/offentlig-audiens/audiens\nVed tyveri eller tab af ordenen\nSe Kongehusets hjemmeside, http://kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/tildeling-af-ordener/tildeling-af-ordener\nBianca Lund Juul\nTlf: 4185 1446


Sundhedsjobs.dk - Faldklinikken, Frederiksberg Hospital søger ny kollega.\nFaldklinikken, Frederiksberg Hospital søger ny kollega.\nVi søger en kollega på 37 timer pr. uge til Geriatrisk Ambulatorium på Frederiksberg Hospital.\nDu har viden om/eller interesse for balance og faldudredning - og vi har et spændende job med faglige udfordringer og ansvar til dig.\nFysio- og ergoterapiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler fungerer som en klinisk tværgående enhed med egen forskningsenhed. I afdelingen ønsker vi at gøre en forskel. Vi prioriterer forskning og udvikling, er åbne for nytænkning, og vi tager ansvar for vores faglige standard gennem progressiv og kritisk tilgang til vores arbejde – vi forventer, at du arbejder med samme udgangspunkt og tager naturligt aktiv del i denne udvikling.\nFysioterapeuterne varetager specialiseret udredning og træning af geriatriske patienter med svimmelhed, fald og/eller balanceproblematikker. Der arbejdes i et tværfagligt team sammen med læger og sygeplejersker. Fysioterapeuterne er en meget vellidt og integreret del af dette team. Fysioterapeuterne arbejder selvstændigt, og har ansvaret for vurderinger af patienter, den specialiserede genoptræning, samt de administrative opgaver i den forbindelse. Du skal kunne lide at blive fagligt udfordret, arbejde selvstændigt og have et godt overblik.\nDu kommer til at arbejde tæt sammen med to andre fysioterapeuter, som er parate til at hjælpe dig godt i gang.\ner præcis i dokumentationen af dit arbejde, både skriftligt og mundtligt\nStillingen er en fast stilling på 37 timer pr. uge og er til besættelse 01.03.2022 eller før, hvis det er muligt.\nHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingsterapeut Marianne Sandvad på telefon 51 43 62 91 eller læse mere om afdelingen på: www.frederiksberghospital.dk\nAnsøgningsfristen er den 21.01.2022. Vi forventer at afholde samtaler torsdag d. 27.januar\nDel jobbet "Faldklinikken, Frederiksberg Hospital søger ny kollega."


Hvad er forskellem mellem beta-karoten og alfa-katoten? | FitnessFrank\nKaroten er et alment navn på biokemiske forbindelser, der spiller en vigtig rolle i fotosyntese, og har to velkendte former: alfa-karoten og beta-karoten. Den kan kun syntetiseres af planter. De indeholder ikke oxygen, hvilket går dem hydrofobe, som betyder at de er vandsky. Derfor er alle former for karoten uopløselige i vand, og fedtopløselige. Tre karotener; alfa, beta og gamma kaldes også provitaminer, eftersom din krop kan bearbejde og omdanne dem til A-vitamin. For at gøre det endnu mere tydeligt kan både alfa- og beta-caroten omdannes til A-vitamin. Spørgsmålet er, hvilken en af dem gør det bedst?\nHvor meget omdannes til A-vitamin?\nSom nævnt kan både alfa- og beta-catoren omdannes til A-vitamin af kroppen. A-vitamin, også kaldet retinol, er vigtigt for vedligeholdelse af skarpt syn. Forskning har vist, at indtagelse af 1 mikrogram beta-karoten opløst i olie, svarer til 0,5 mikrogram retinol og at 1 mikrogram alfakaroten fra kosten svarer til 0,042 mikrogram retinol. Alternativt kan disse udtrykkes i retinol aktivitets ækvivalenter (RAE).\nHvorvidt du indtager alfa- eller beta-karoten i kosten, skal du spise ca. 24 mikrogram alfa-karoten eller 12-mikrogram beta-karoten for at få et mikrogram RAE. Hvis du er en mand, skal du have mindst 900 mikrogram A-vitamin dagligt, mens du skal have mindst 700 mikrogram, hvis du er kvinde. Hvis du konverterer disse mængder, vil du have brug for 10.800 mikrogram beta-karoten eller 21.600 mikrogram alfa-karoten, for at tilfredsstille det anbefalede daglige indtag af A-vitamin.\nHvor får man alfa-karoten fra?\nAlfa-karoten findes i forskellige grøntsager of frugter som gulerødder, spinat, broccoli, tomater, koriander, grønne bønner, æbler og avocadoer. Beta-karoten findes også i grønne planter, grøntsager og frugter som abrikoser og kantalupmelon. Det er godt for dig at indtage mad rigt på alfa-karoten. Et tip er, at du spiser disse fødevarer sammen med fedt, eftersom de er fedtopløselige og absorberes bedre med fedt. Hvis du tager kolesterolsænkende lægemidler såsom kolestyramin, kan din karotenabsorption være svækket. Undgå derfor at tage disse lægemidler, mens du spiser karotenholdige fødevarer.\nVil du vide mere om alle de positive virkninger af beta-karoten? Læs mere


Elevråd efterår 2021 – FGU FYN\nPå FGU FYN Nordfyn har vi gode traditioner for et stærkt og velfungerende elevrådsarbejde. Alle hold sender repræsentation til elevrådet. Rådet mødes ca. hver 5. uge, og på dagsordenen er altid elevernes læring og trivsel.\nElevrådet har netop konstitueret sig selv for efterårshalvåret. Efter kampvalg blev Maria fra AGU (forrest til højre) valgt til formand, og Ayham fra Basis (forrest til venstre) blev valgt til næstformand. Bagved ses (fra venstre) Simon fra Byg, bolig og anlæg, Sabine fra Mad og ernæring, Linette fra Omsorg og sundhed samt Niklas fra Motor og mekanik/ Industri. Desuden er Kevin valgt fra Kommunikation og medier.\nSkolen siger stort tillykke til alle valgte repræsentanter og suppleanter. Vi glæder os til samarbejdet i efterårshalvåret, hvor vi sammen skal sikre, at vi har den bedste skole muligt.\nNyhedsbrev August 2021 Smed på fagtemaet Industri


/ Affäre Jena / By par søger sex erotisk massage amager\nEmpatisk og tålmondig varm fræk lækker sød mænd på 54//shipmodelco-op.com tilbyde massage til mænd og kivinde i alle alde over Horsens Thai Massage Fisse Lick Spil Tenager Sex Shemale Hook Up Over Perfekt Cougar Tumblr Rengøringshjælp Søges København Dansk Pige Sex .. Party Videoer Gratis Dyre Sex Thaimassage østjylland Strand Par Sex Video Milf. Danmarks største annonceside med daglige opdaterede escort-, massage- og sexannoncer. Hej Frække Gentleman Søger du en intens og forførende oplevelse, og søger Mænd eller par her på siden Jeg er udelukkende til uforpligtende sex. . Oplev en erotisk Body2Body tantra massage i Aalborg - en vidunderlig. overlegen terkelsbøl dating sider dk vad fisse par søger kvinde amager thai massage teknologi gør nogle andre? internet. mature sexfilm sex med par.\nSex på webcam tantra massage privat\nEmpatisk og tålmondig varm fræk lækker sød mænd på 54//shipmodelco-op.com tilbyde massage til mænd og kivinde i alle alde over erotisk massage privat massage escort randers. free sex jasmin erotisk massage amager. massage rødekro lesbisk kvinder og analsex par søger par jylland. Danmarks største annonceside med daglige opdaterede escort-, massage- og sexannoncer.


Jordvarme pris i Tølløse | Luft til vand varmepumpe VS Jordvarme\nHent et jordvarme tilbud i Tølløse området. Vi har samlet en række danske fagmænd på Energikontoret. Hos M.R. Vvs & Varmeteknik ApS som ligger på Tjørnedevej 1, Nr. Vallenderød, 4340 Tølløse kan du få jordvarme priser og rådgivning.\nJordvarme er en populær varmekilde blandt danske boligejere. Jordvarme er energivenlig opvarmning hvor slanger graves ned rundt om huset, har du ikke nok plads til nedgravning af slanger, kan du overveje en varmepumpe. Du kan søge yderligere rådgivning hos den lokale VVS installatør i Tølløse.\nEt jordvarmeanlæg koster i omegnen af 8.500 kr om året, for opvarmning af bolig på 150 m2. Det er forholdsvis dyrt at installere, men kan som oftest være betalt på under 8 år. Du kan kontakte M.R. Vvs & Varmeteknik ApS for mere information om jordvarme i Tølløse. Og energibesparelsen bliver endnu højere når man kombinerer jordvarme og solceller.


Vi er blevet godkendt, som medlem af RådgivningsDanmark - Videnscentret Fertility Care\nVi er blevet godkendt, som medlem af RådgivningsDanmark\n23. marts 2021 /0 Kommentarer/i Nyhed /af Abelone Tholstrup Stein\nVidenscentret Fertility Care er blevet godkendt som medlem af brancheforeningen RådgivningsDanmark.\nRådgivningsDanmark er en forening for gratis, sociale rådgivningstilbud. Foreningens vision er, at gratis, social rådgivning til mennesker i vanskelige livssituationer er let tilgængelig og af højeste kvalitet.\nLæs mere om RådgivningsDanmark\nSom medlem af RådgivningsDanmark arbejder man derfor løbende med kvalitetsudvikling af eget rådgivningstilbud gennem deltagelse i faglige netværk og videndeling med andre rådgivningstilbud.\nRådgivningsDanmark tilbyder desuden en akkrediteringsordning for rådgivningstilbud, som får et kvalitetsstempel, hvis de lever op til en række fælles kvalitetsstandarder. Fertility Cares rådgivning arbejder hen imod at blive klar til akkreditering.\nRådgivningsDanmarks historie og akkreditering\nI Danmark findes der ingen regulering eller minimumskrav til de gratis, sociale rådgivningstilbud, som tusindvis af mennesker kontakter hver dag. På den baggrund har det i flere år været et ønske fra kvalificerede rådgivningstilbud at få en brancheforening, som kunne samle organisationerne og sikre og løfte kvaliteten i den gratis, sociale rådgivningsbranche. I 2014 blev RådgivningsDanmark formelt stiftet.\nRådgivningsDanmark tilbyder et rådgivningsfagligt fællesskab samt en akkrediteringsordning for rådgivningstilbud, som får et kvalitetsstempel, hvis de lever op til en række fælles kvalitetsstandarder. Akkrediteringsordningen består overordnet af to elementer – en kvalitetsmodel og en akkrediteringsproces. Begge dele lægger sig tæt op ad andre offentlige og statslige akkrediteringsmodeller i Danmark, mens kvalitetsmodellens indhold er udviklet specifikt til sociale rådgivningstilbud.\nhttps://fertilitycare.dk/wp-content/uploads/2021/03/DU-KAN-KONTAKTE-OS-DOeGNET-RUNDT-5.png 300 700 Abelone Tholstrup Stein https://fertilitycare.dk/wp-content/uploads/2020/04/logo-horisontal-pos-2-1-1.svg Abelone Tholstrup Stein2021-03-23 12:53:512021-03-23 13:31:32Vi er blevet godkendt, som medlem af RådgivningsDanmark\nVrede fertilitetspatienter Videnscentret Fertility Care har bidraget til ny podcast


ABUTMENT FIX POINT FOR TUBE OR CABLE - Arruti Group\nABUTMENT FIX POINT FOR TUBE OR CABLE\nDimensions (in.) - Cø -\nReference : MPFE-21/33 Dimensions (in.) - Aø - : 0.86-1.18 Dimensions (in.) - B - : 4.61 Dimensions (in.) - Cø - : 0.79 Tightening torque (ft.lb) - A - : 15\nReference : MPFE-42 Dimensions (in.) - Aø - : 1 1/4 Dimensions (in.) - B - : 4.61 Dimensions (in.) - Cø - : 0.79 Tightening torque (ft.lb) - A - : 40\nReference : MPFE-48 Dimensions (in.) - Aø - : 1 1/2 Dimensions (in.) - B - : 4.61 Dimensions (in.) - Cø - : 0.79 Tightening torque (ft.lb) - A - : 40\nReference : MPFE-60 Dimensions (in.) - Aø - : 2 Dimensions (in.) - B - : 4.61 Dimensions (in.) - Cø - : 0.79 Tightening torque (ft.lb) - A - : 40\nReference : MPFE-73 Dimensions (in.) - Aø - : 2 1/2 Dimensions (in.) - B - : 4.61 Dimensions (in.) - Cø - : 0.79 Tightening torque (ft.lb) - A - : 40\nReference : MPFE-89 Dimensions (in.) - Aø - : 3 Dimensions (in.) - B - : 4.61 Dimensions (in.) - Cø - : 0.79 Tightening torque (ft.lb) - A - : 40\nReference : MPFE-101 Dimensions (in.) - Aø - : 3 1/2 Dimensions (in.) - B - : 4.61 Dimensions (in.) - Cø - : 0.79 Tightening torque (ft.lb) - A - : 40