Σεπτικές δεξαμενές για ιδιωτικές κατοικίες ή βίλες: ποικιλίες, χαρακτηριστικά και εγκατάσταση - Υγειονομική μηχανική May\nΣεπτικές δεξαμενές για ιδιωτικές κατοικίες ή βίλες: ποικιλίες, χαρακτηριστικά και εγκατάσταση\nΗ παρουσία ενός συστήματος συλλογής λυμάτων είναι μια από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την άνεση της διαβίωσης σε ένα εξοχικό σπίτι ή σε μια ντάκα. Σχεδιασμός και συναρμολόγηση των αποχετευτικών αγωγών συνήθως δεν προκαλούν ιδιαίτερη δυσκολία - αλλά η σηπτική δεξαμενή της συσκευής σε ένα ιδιωτικό σπίτι, το βασικό ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί ένα τοπικό σύστημα αποχέτευσης, λόγω των «αλυσιδωτή σύνδεση» μεταξύ τους διάφορα προβλήματα. Και οι αποφάσεις είναι μερικές φορές αμοιβαία αποκλειστικές!\nΤο σύγχρονο σηπτικό δεξαμενή είναι μια αρκετά περίπλοκη τεχνική εγκατάσταση, εύκολη στη συντήρηση και ανθεκτική στη λειτουργία. Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά αυτά διατηρούνται μόνο σε περίπτωση σωστής εγκατάστασης και σύνδεσης του εγκατεστημένου εξοπλισμού καθαρισμού.\nΚάθε σηπτική δεξαμενή συνδέεται με διαφορετικούς τρόπους, οπότε η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες\nΤύποι και χαρακτηριστικά των σηπτικών δεξαμενών\nΗ απλούστερη και πρωτόγονη σηπτική δεξαμενή είναι ένα βόθωμα δύο θαλάμων, ο κύριος θάλαμος του οποίου πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά. Τα μειονεκτήματα του είναι γνωστά - όχι η πιο ευχάριστη οσμή και η είσοδος στο έδαφος σχεδόν των ακατέργαστων λυμάτων. Plus - η σχετική πολυπλοκότητα στην τεχνική εφαρμογή.\nΉταν ένας βόθρος μεγάλες δυσκολίες ανακύπτουν όταν επιλέγουν τη θέση του - στην πραγματικότητα, από την άποψη του οικονομικού κόστους και της προσπάθειας είναι καλύτερο να δείχνετε όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη δομή. Αλλά η παρουσία ενός τέτοιου ντεπόζιτου καθίζησης (ουσιαστικά ένα σφραγισμένο δοχείο) σημαντικών ποσοτήτων μολυσματικών ουσιών είναι πιο πιθανό να πέσουν κατευθείαν στο έδαφος, απαιτεί μια σηπτική δεξαμενή ώθηση όσο το δυνατόν περισσότερο.\nΟι βόθροι θα πρέπει να καθαρίζονται αρκετά συχνά\nΗ πιο αποδεκτή λύση για την ενσωμάτωση λυμάτων σε ένα τοπικό οικοσύστημα είναι η εγκατάσταση βιομηχανικής σήψης. Αυτός ο εξοπλισμός, λόγω των ιδιομορφιών του σχεδιασμού του, είναι σχεδόν ιδανικός επιδόσεις:\nαντοχή του σώματος, από πολυμερή υλικά.\nυψηλό βαθμό μολυσμένου καθαρισμού του νερού ·\nπλήρης επεξεργασία των μαζών λάσπης ·\nΕάν δεν υπάρχει δυνατότητα χρήσης ειδικού εξοπλισμού, τότε, εάν είναι απαραίτητο, οι σύγχρονες σηπτικές δεξαμενές μπορούν να εγκατασταθούν χειροκίνητα, αλλά χωρίς τεχνογνωσία είναι ακόμα απαραίτητο\nΤο πιο δύσκολο κομμάτι της δουλειάς είναι να σκάψει ένα λάκκο για μια σηπτική δεξαμενή και μια τάφρο για σωλήνες αποχέτευσης. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε επαφές κατασκευαστικών εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες σχεδιασμού και εγκατάστασης για αποχέτευση και ύδρευση. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με εκπροσώπους με την επίσκεψη στην έκθεση των σπιτιών "Low-Rise Country".\nΚριτήρια για τη θέση της σηπτικής δεξαμενής\nΗ επιλογή της θέσης της σηπτικής δεξαμενής, ακόμη και αν είναι εντελώς ερμητική, καθορίζεται όχι μόνο και όχι τόσο από την ευκολία κατασκευής και συντήρησης. Τα υγειονομικά-επιδημιολογικά πρότυπα και κανόνες είναι τα καθοριστικά εδώ, για παράδειγμα, εμφανίζονται στο SNiPe 2.04.03-85. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, η θέση της σήψης πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:\nη απόσταση από την πλησιέστερη πηγή πόσιμου νερού (πηγάδι, πηγάδι) δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 30 μέτρα.\nσε ρεύμα, ποτάμι ή άλλο φυσικό σώμα νερού πρέπει να είναι περισσότερο από 10 μέτρα.\nμέχρι τους εξωτερικούς τοίχους ενός κτιρίου κατοικιών η απόσταση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 4 μ.\nτο όριο του τόπου δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 3 μ.\nστην πλησιέστερη δημόσια οδό δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 5 μ.\nΕπιπλέον, μια σηπτική δεξαμενή σε ιδιωτική κατοικία δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε δέντρα - ελάχιστη απόσταση 2 μ.\nΓενικοί κανόνες για την επιλογή ενός χώρου για σηπτική δεξαμενή\nΕίναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη όχι μόνο αυτά τα υποχρεωτικά πρότυπα (σε περίπτωση παραβίασης των οποίων μπορεί να υπάρχουν σημαντικές κυρώσεις από τις αρχές ελέγχου!), Αλλά επίσης να λάβει υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Αυτές περιλαμβάνουν αμφότερα τα χαρακτηριστικά του εδάφους (βάθος για τα υπόγεια ύδατα και πάγωμα του εδάφους, το ανάγλυφο), και την παρουσία ή την ικανότητα να καταγράψει σχετικές χρησιμότητες - μερικοί τύποι Προκατασκευασμένες σηπτικές δεξαμενές είναι πτητικά και απαιτούν τροφοδοσία ισχύος τριών φάσεων.\nΟ σχεδιασμός και οι διαστάσεις των εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεν είναι τυποποιημένοι, ωστόσο, κατά την επιλογή της θέσης των σταθμών καθαρισμού, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο κύριος σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να προσεγγίσει το σηπτικό με κλίση τουλάχιστον 2 μοιρών. Με άλλα λόγια - λάβετε υπόψη το ύψος του απαιτούμενου βάθους της εκσκαφής και την τεχνική δυνατότητα συμμόρφωσης.\nΕπιλογή σεπτικής παραγωγικότητας\nΤο κύριο τεχνικό χαρακτηριστικό κάθε δεξαμενής είναι η παραγωγικότητά του, που χαρακτηρίζει τον όγκο των αποβλήτων που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία εντός ορισμένης χρονικής περιόδου. Συνήθως - για μια μέρα. Εξαρτάται κυρίως από τον όγκο του θαλάμου καθίζησης, στη δεύτερη - από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στη θέση επεξεργασίας για τον καθαρισμό μολυσμένου νερού.\nΜέσα στη σηπτική δεξαμενή αποτελείται από πολλά τμήματα, οπότε δεν μπορεί να προσδιοριστεί η πραγματική απόδοσή της βάσει εξωτερικού ελέγχου Αυτό μπορεί να είναι ενδιαφέρον! Στο άρθρο σχετικά με τον ακόλουθο σύνδεσμο, διαβάστε σχετικά με τη δεξαμενή σκυροδέματος.\nΗ ιδιαιτερότητα των σηπτικών δεξαμενών είναι ότι η επεξεργασία υψηλής ποιότητας των λυμάτων δεν μπορεί να διαρκέσει λιγότερο από τρεις ημέρες. Κατά συνέπεια, ο όγκος των θαλάμων θα πρέπει να επαρκεί για να περιέχει μια τριών ημερών εκφόρτωση λυμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι προτιμότερο να επιλέγεται ο όγκος της μονάδας επεξεργασίας με περιθώριο - αλλά με εύλογο περιθώριο, δεδομένου ότι υπάρχει ένας ακόμη κανόνας: για αποτελεσματική λειτουργία, η σηπτική δεξαμενή πρέπει να πληρωθεί τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο.\nΣύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, περίπου 200 λίτρα λυμάτων (0,2 κυβικά μέτρα) ημερησίως παράγονται από ένα άτομο - αυτός είναι ένας αρκετά μέτριος δείκτης, αλλά είναι αρκετά αποδεκτός ως βάση για τον υπολογισμό της παραγωγικότητας μιας σηπτικής δεξαμενής. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εάν επιθυμείτε καθημερινή μούσκεμα σε μπανιέρα (μία φορά απαλλαγή από νερό που μπορεί να υπερβαίνει τα 300 λίτρα) - αυτό το ποσοστό διακανονισμού θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον δύο φορές.\nΈτσι, για μια οικογένεια τριών ατόμων, ο απαιτούμενος όγκος μιας σηπτικής δεξαμενής μπορεί να κυμαίνεται από 1,8 έως 3,6 κυβικά μέτρα. μ. Λαμβάνοντας υπόψη το αποθεματικό - από 2 έως 4 κυβικά μέτρα. Και ανεξάρτητα από τον αριθμό των θαλάμων στο εργοστάσιο επεξεργασίας - η τιμή είναι ο όγκος του πρώτου από αυτά, ο δέκτης ("καζανάκι").\nΟι σηπτικές δεξαμενές κατασκευάζονται με πλαστικά δοχεία διαφόρων όγκων\nΑφού προσδιορίσαμε τον όγκο του εποίκου, θα πρέπει να σκεφτούμε και να καταρτίσουμε ένα σχέδιο της μονάδας επεξεργασίας, στο οποίο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα τοπικά χαρακτηριστικά. Δεδομένου ότι είναι σωστό να εγκαταστήσετε μια σηπτική δεξαμενή - επομένως, για να εξασφαλίσετε τη μακροπρόθεσμη λειτουργία της χωρίς περιττό πονοκέφαλο, είναι απαραίτητο να υπολογίσετε όλες τις πιθανές επιλογές.\nΗ πιο απλή έκδοση του συστήματος καθαρισμού περιλαμβάνει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:\nΟ αγωγός που συνδέει την έξοδο του οικιακού αποχετευτικού συστήματος με το σηπτικό του δοχείο.\nυποδοχής (σηπτικός) θάλαμος ·\nτον αγωγό από το θάλαμο μέχρι την εγκατάσταση της μετεπεξεργασίας του εδάφους (εάν σχεδιάζεται η συσκευή του) ·\nπεδία αερισμού για τον τελικό καθαρισμό των λυμάτων και τη μετάβασή τους στο έδαφος.\nΟδήγηση εκροής εξόδου από τη σηπτική δεξαμενή μέσα από το πεδίο διήθησης - εάν το ποσοστό επεξεργασίας λυμάτων είναι χαμηλή, τότε περίπου μία φορά κάθε 10 χρόνια θα πρέπει να σκάψει έξω το κουτί του φίλτρου και πλύση ή να αλλάξετε το μπάζα\nΤο κύριο τμήμα της δεξαμενής είναι ο θάλαμος αποστράγγισης, ο οποίος μπορεί να κατασκευαστεί από μια μεγάλη ποικιλία υλικών:\nΣεπτικές δεξαμενές από πλαστικό\nΤο πιο συνηθισμένο υλικό για τους αγωγούς είναι ένας σωλήνας πολυπροπυλενίου κατάλληλης διαμέτρου. Είναι φθηνό, ελαφρύ σε βάρος, πολύ υψηλή αντοχή και εύκολο χειρισμό. Εάν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμιαντοτσιμέντο, χυτοσίδηρο ή άλλους μεταλλικούς σωλήνες - αλλά η διάρκεια ζωής τους είναι σημαντικά μικρότερη από το πολυπροπυλένιο και το κόστος είναι πολύ υψηλότερο.\nΟ σηπτικός θάλαμος είναι συνήθως κατασκευασμένος από πλαστικό ή οπλισμένο σκυρόδεμα, σε απλές περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί τούβλο. Η χρήση ενός κατάλληλου όγκου ως χωρητικότητα από βαρέλια σιδήρου είναι μια κακή ιδέα: όχι μόνο γρήγορα σαπίζουν, αλλά μολύνουν το έδαφος κατά τη διάρκεια της σκουριάς τους. Ιδανική επιλογή - σηπτικές δεξαμενές βιομηχανικής παραγωγής, εύκολη εγκατάσταση και αξιόπιστη λειτουργία.\nΠλαστική σηπτική δεξαμενή Αυτό μπορεί να είναι ενδιαφέρον! Στο άρθρο στον ακόλουθο σύνδεσμο, διαβάστε σχετικά με το σηπτικό δοχείο.\nΣεπτικές δεξαμενές από δακτυλίους από σκυρόδεμα\nΜια κοινή παραλλαγή των σηπτικών δεξαμενών είναι κατασκευασμένη από δακτυλίους από σκυρόδεμα. Το κόστος τους είναι αρκετά υψηλό. Επιπλέον, για την παράδοση και την εγκατάσταση τέτοιων δακτυλίων, λόγω του σημαντικού βάρους τους, απαιτείται ειδικός εξοπλισμός. Παρόλα αυτά, για τους μεγάλους θαλάμους η χρήση προϊόντων από οπλισμένο σκυρόδεμα μπορεί να είναι αρκετά δικαιολογημένη.\nΣχέδιο σηπτικής δεξαμενής από δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα\nΗ πιο χρονοβόρα και δαπανηρή εκδοχή ενός σηπτικού θαλάμου είναι μια μονολιθική κατασκευή, όταν προετοιμάζεται ένας ξυλότυπος για την τοποθέτηση τοίχων και πυθμένα με σκυρόδεμα. Λόγω του υψηλού κόστους και της ανάγκης για υψηλό κόστος, αυτή η μέθοδος δικαιολογείται μόνο σε πολύ μεγάλους όγκους απορροής, για ένα ιδιωτικό αγρόκτημα σχεδόν εξωπραγματικό.\nΣε κάθε περίπτωση, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του σταθμού επεξεργασίας πρέπει να είναι ανθεκτικά σε επιθετικά μέσα. Στην ιδανική περίπτωση, τα πολυμερή πληρούν αυτή την απαίτηση, αλλά έχουν ένα μειονέκτημα: είναι πολύ ελαφριά. το χαμηλό βάρος της κάμερας, φυσικά, διευκολύνει την τοποθέτησή της, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ανάδυσης της, ιδιαίτερα με χαμηλό επίπεδο υπογείων υδάτων. Συνεπώς, σε συνδυασμό με τέτοιες ικανότητες, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν "άγκυρες" οποιουδήποτε διαθέσιμου τύπου.\nΔεδομένου ότι η εγκατάσταση ενός σηπτική δεξαμενή σε ένα ιδιωτικό σπίτι δεν είναι πάντα σημαίνει ότι το χώμα θα αφήσει την πιο καθαρισμένο νερό, σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύστημα επεξεργασίας περιλαμβάνει πεδίο διήθηση (αερισμού). Φυσικά, καταλαμβάνουν πολύ χώρο, αλλά επιτρέπουν την αποδοτικότερη αξιοποίηση των λυμάτων.\nΗ εγκατάσταση μιας σηπτικής δεξαμενής αρχίζει πάντα με την εκσκαφή ενός λάκκου σωστού μεγέθους. Όταν η μηχανή είναι έτοιμη «δεξαμενές» εργοστάσιο κατασκευής, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ένα συγκεκριμένο μαξιλάρι στο οποίο θα πρέπει να καθορίσει την σηπτική δεξαμενή, δεν πρέπει να ωθείται προς τα έξω ισχύος του οιδήματος.\nΣεπτική δεξαμενή σε σκυρόδεμα μαξιλάρι\nΕκτός από το λάκκο για τη σηπτική δεξαμενή, είναι απαραίτητο να σκάβουμε τάφρους για την παροχή σωλήνων αποχέτευσης και την αποστράγγιση επεξεργασμένων λυμάτων. Εάν η σηπτική δεξαμενή πρέπει να λειτουργεί όλο το χρόνο, οι σωλήνες πρέπει να διατηρούνται κάτω από το επίπεδο κατάψυξης του εδάφους.\nΗ σηπτική δεξαμενή συνδέεται με το σύστημα αποχέτευσης.\nΟλοκλήρωση της εκσκαφής: το κενό μεταξύ των τοίχων του λάκκου και της εξωτερικής πλευράς των τοίχων του κιβωτίου γεμίζεται με οποιοδήποτε διαθέσιμο υλικό. συνήθως - αφαιρούνται από το σκάψιμο της ανασκαφής από το έδαφος.\nΠώς λειτουργεί η εγκατάσταση της σηπτικής δεξαμενής, δείτε στο βίντεο:\nΜέχρι σήμερα, το τοπικό σύστημα αποχέτευσης είναι ένα αναπόσπαστο στοιχείο ενός εξοχικού ή εξοχικού σπιτιού και, αν χρειαστεί, μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί ανεξάρτητα. Όμως, δεδομένου του μεγάλου αριθμού παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό του, είναι καλύτερο να απευθυνθούμε σε ειδικούς για την κατάρτιση ενός συγκεκριμένου σχεδίου εγκαταστάσεων επεξεργασίας.\nΈχουμε ετοιμάσει για εσάς τις οδηγίες για την τοποθέτηση της σήτας με τα χέρια σας σε μόλις 7 απλά βήματα.\nΒήμα 1. Επιλέξτε μια τοποθεσία\nΌταν επιλέγετε ένα μέρος στη χώρα για μια σηπτική δεξαμενή, σκεφτείτε τα εξής:\nΗ δυνατότητα πρόσβασης στη δεξαμενή σηπτικής στην αντλία εξοχικών κατοικιών για την άντληση βρωμιά. Και παρόλο που οι σύγχρονες μηχανές αποχέτευσης μπορούν να αντλήσουν περιεχόμενο από απόσταση 50 μέτρων, για λόγους αξιοπιστίας η απόσταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6-10 μέτρα.\nΑπό σηπτικό MAPLE-5 και MAPLE-5Η παρέχει τη δυνατότητα άντλησης των περιεχομένων του λάκκου κομπόστ (χρησιμοποιώντας κοπράνων αντλίας) σύμφωνα με τα υγειονομικά πρότυπα σηπτική δεξαμενή θα πρέπει να είναι σε απόσταση 5 μέτρων ή περισσότερο από οποιοδήποτε από τα καλά, το πηγάδι ή δεξαμενή (καλύτερη από 10 μέτρα).\nΗ απόσταση από την εξοχική κατοικία μέχρι τη σηπτική δεξαμενή πρέπει να είναι από δύο έως είκοσι μέτρα. Η βέλτιστη απόσταση είναι 3-6 μέτρα.\nΚανονικά, ο αγωγός από την εξοχική κατοικία στη δεξαμενή σηπτικής πρέπει να τοποθετηθεί σε ευθεία γραμμή. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, κατά την τοποθέτησή του πρέπει να εγκατασταθεί ένας σωλήνας αναθεώρησης μπροστά από την κάμψη.\nΣυνιστούμε να εγκαταστήσετε μια σηπτική δεξαμενή λίγο κάτω από το επίπεδο μιας εξοχικής κατοικίας και κατά μήκος της φυσικής κλίσης του εδάφους - αυτό είναι σημαντικό για μια καλή εκροή αποχετεύσεων.\nΒήμα 2. Προετοιμασία της ανασκαφής\nΠριν ξεκινήσετε να σκάβετε ένα λάκκο στη χώρα, πάρτε το σύστημα καθαρισμού, σωλήνες και άμμο (3-4 κυβικά μέτρα). Διαφορετικά, οι εκσκαφές για μια ή δύο μέρες μπορούν να πλημμυριστούν με νερό ή να χυθούν οι τοίχοι τους.\nΠαρακάτω παρουσιάζεται ένας συνοπτικός πίνακας των διαστάσεων της εκσκαφής για τις σηπτικές δεξαμενές KLEYN, λαμβάνοντας υπόψη το βάθος των 0,5 μέτρων και του 1 μέτρου.\nΗ συσκευή μιας σηπτικής δεξαμενής σε μια ιδιωτική κατοικία: τα χαρακτηριστικά της εργασίας\nΌποιος δημιούργησε το σπίτι του, αντιμέτωπος με αυτό που είναι μια σηπτική συσκευή σε μια ιδιωτική κατοικία.\nΚαι για όσους δεν έχουν ακόμη κατασκευάσει ένα αποχετευτικό σύστημα σε ιδιωτικό σπίτι, θα το συζητήσουμε λεπτομερέστερα.\nΤι είναι λοιπόν μια σηπτική δεξαμενή;\nΗ σηπτική δεξαμενή έχει σχεδιαστεί για τη συλλογή και τον καθαρισμό οικιακών λυμάτων. Η αρχή της σηπτικής δεξαμενής είναι σε καταβύθιση βαρύτητας, ακολουθούμενη από καθαρισμό νερού στα πεδία διήθησης ή με μέθοδο εξαναγκασμού καθαρισμού.\nΣεπτικό σχέδιο. Το δοχείο είναι κατασκευασμένο από πλαστικό από υαλοβάμβακα, το οποίο έχει ένα σφραγισμένο περίβλημα το οποίο χωρίζεται εσωτερικά σε διαμερίσματα με διάτρητα χωρίσματα. Αυτά τα χωρίσματα είναι κάποιου είδους φίλτρα που συγκρατούν τα ιζήματα και τα ιζήματα και δεν τους επιτρέπουν να μετακινούνται από το διαμέρισμα στο διαμέρισμα.\nΚαθαρίστε τα λύματα χρησιμοποιώντας βιο-ένζυμα ή ειδικά παρασκευάσματα. Με τη χρήση βιοενεργών, επιταχύνεται η αποσύνθεση των οργανικών ουσιών και αυξάνεται η ποιότητα της επεξεργασίας των λυμάτων. Αφού κατακερματιστούν τα νερά στη σηπτική δεξαμενή, εισέρχονται στα πεδία διήθησης, όπου προεπεξεργάζονται και στη συνέχεια απορροφούνται στο έδαφος.\nΣεπτική για εξοχική κατοικία, εξοχική κατοικία\nΗ προσοχή σας! Προς το παρόν, χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες για την κατασκευή τους - η σηπτική δεξαμενή είναι πιο αποδοτική από την αποχέτευση.\nΔιατηρεί ολόκληρο το ίζημα, έτσι ώστε το απορροφητικό σύστημα να μην φράζει.\nΜετά την σηπτική δεξαμενή υπάρχει μεγάλη απορροφητική περιοχή της τάφρου του φίλτρου.\nΗ σηπτική δεξαμενή είναι απολύτως αεροστεγή, οπότε δεν έχει σημασία πόσο βαθιά είναι τα υπόγεια ύδατα.\nΑπό τη σηπτική δεξαμενή, τα μολυσμένα λύματα δεν θα εισέλθουν στο στρώμα του εδάφους που φέρει νερό.\nΌλα τα ιζήματα στη σηπτική είναι αποσυντεθειμένα, πράγμα που σημαίνει ότι μειώνεται σε μέγεθος, γεγονός που μειώνει τον αριθμό των καθαρισμών.\nΠώς να εγκαταστήσετε σωστά μια σηπτική δεξαμενή\nΣυμβουλές! Η εγκατάσταση αυτής της μονάδας επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι το βάθος της εγκατάστασης της σηπτικής δεξαμενής εξαρτάται από το βάθος του εδάφους το νερό και το βάθος της ψύξης του εδάφους. Από αυτό προκύπτει ότι υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την τοποθέτηση σηπτικής δεξαμενής. Ας τις εξετάσουμε λεπτομερέστερα.\nΤα υπόγεια ύδατα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον μιάμιση μέτρα από τη σηπτική δεξαμενή ή και περισσότερο.\nΤο βέλτιστο βάθος της κατάψυξης του εδάφους πρέπει να είναι 1,4 m ή λιγότερο.\nΗ παρουσία χαλικιών ή αμμώδους εδάφους είναι η βέλτιστη. Σε περίπτωση που το χώμα είναι αμμώδες, θα πρέπει να φέρετε άμμο ή χαλίκι για πεδία διήθησης.\nΠώς να υπολογίσετε τον όγκο της σηπτικής δεξαμενής;\nΥπολογίστε τον όγκο των λυμάτων μπορεί να είναι σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: ο αριθμός των κατοίκων * 3 ημέρες * 200 λίτρα = cu.m.\n3 ημέρες - αυτός είναι ο χρόνος για τον οποίο οι σηπτικές δεξαμενές επεξεργασίας μπορούν να καθαρίσουν το νερό.\nΠώς να εγκαταστήσετε μια σηπτική δεξαμενή;\nΗ προσοχή σας! Ορισμένοι κανόνες για την τοποθέτηση σηπτικής δεξαμενής.\nΗ εγκατάσταση των σωλήνων αποχέτευσης με τα χέρια τους πρέπει να ξεκινά από τη σηπτική δεξαμενή και να οδηγεί στο σπίτι.\nΕίναι απαραίτητο να υπάρχει ένα επίπεδο στο οποίο η διείσδυση των σωλήνων εκροής στο σηπτικό θα είναι ελάχιστη (τουλάχιστον 0,6 μέτρα).\nΣυνιστάται να κάνετε απόσταση δύο εκατοστών ανά μέτρο.\nΔιάταξη του χώρου φιλτραρίσματος\nΑπό την ανύψωση μέχρι το φρεάτιο επιθεώρησης θα πρέπει να απέχουν σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 12 μέτρα. Επιπλέον, τα πηγάδια θα πρέπει να βρίσκονται κάθε 15 μέτρα. Σε περίπτωση που ο σωλήνας γυρίσει, πρέπει απαραίτητα να υπάρχει ένα πηγάδι με ένα δίσκο. Σε περίπτωση που αντί για τα φρεάτια βάλτε ένα μπλουζάκι, η απόσταση μεταξύ τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 μέτρα.\nΣε περίπτωση που οι σωλήνες αποχέτευσης με τα χέρια τους πηγαίνουν κάθετα σε μεγαλύτερο βάθος, τότε πρέπει να υπάρχει μια ενδιάμεση πτώση καλά. Αυτό είναι απαραίτητο για να αποφευχθεί η εμβάθυνση του σωλήνα από το σπίτι.\nΕάν ο σωλήνας στρέφεται, πρέπει να υπάρχει ένα πηγάδι περιστροφής, το οποίο μπορεί να είναι και δέλτα και αντίστροφα.\nΣυμβουλές! Είναι καλύτερο να εγκαταστήσετε μια σηπτική δεξαμενή την περίοδο του καλοκαιριού-φθινοπώρου. Είναι αλήθεια ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή παρατηρείται η ελάχιστη στάθμη υπογείων υδάτων.\nΚάνουμε μια σηπτική δεξαμενή από δαχτυλίδια\nΓια να εγκαταστήσετε μια σηπτική δεξαμενή είναι απαραίτητη για να προετοιμάσει το λάκκο, θα πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο το ύψος της σηπτικής δεξαμενής, αλλά και το ύψος της βάσης στην οποία τοποθετείται μια σηπτική δεξαμενή και ένα στρώμα που θα καλύψει την σηπτική δεξαμενή κορυφή.\nΕίναι επιθυμητό να συνδέσετε τη δεξαμενή με μεταλλικές λωρίδες ή καλώδια.\nΠρώτα πρέπει να σκάψετε ένα λάκκο θεμελίωσης σε απόσταση τουλάχιστον 6 μέτρων. Αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλιστεί ότι τα λύματα που εισέρχονται στο έδαφος δεν παραβιάζουν τη σταθερότητα του θεμελίου και δεν πλημμυρίζουν το υπόγειο. Ο όγκος της εκσκαφής εξαρτάται από τον αριθμό των μονάδων.\nΣε περίπτωση που τα υπόγεια ύδατα είναι υψηλά, συνιστάται η τοποθέτηση του σωλήνα αποστράγγισης. και προς τα κάτω - ένα στρώμα άμμου, κοσκινισμένο και συμπιεσμένο. Από πάνω είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί πλάκα ή μπλοκ από οπλισμένο σκυρόδεμα. Μετά από αυτό, μπορείτε να εκτελέσετε το γέμισμα της σηπτικής δεξαμενής.\nΓια το σκοπό αυτό είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα μίγμα άμμου-τσιμέντου. Πριν από την τοποθέτηση της δεξαμενής στο έδαφος, πρέπει να γεμίσει με καθαρό νερό, έτσι ώστε οι τοίχοι να μην κάμπτονται λόγω της πίεσης του εδάφους.\nΤο κάλυμμα της σηπτικής δεξαμενής πρέπει να τοποθετηθεί υψηλότερα από την επιφάνεια της γης. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί ότι το νερό της βροχής και τα αποψυγμένα νερά δεν εισέρχονται στο σηπτικό δοχείο. Το χειμώνα, είναι επιθυμητό να καλύπτεται το καπάκι της σηπτικής δεξαμενής με θερμομονωτικό υλικό.\nΓια να διασφαλιστεί ότι υπάρχει απόσυρση των αερίων που συλλέγονται στη δεξαμενή, υπάρχουν ειδικοί σωλήνες εξαερισμού. Επίσης, πρέπει να θυμόμαστε ότι για να μην σφυρηλατούνται οι σωλήνες, πρέπει να τοποθετούνται σε κλίση προς τη δεξαμενή σηπτικής.\nΣεπτικές δεξαμενές - εγκαταστάσεις επεξεργασίας, στις οποίες εξαρτάται η ποιότητα του συστήματος αποχέτευσης, είναι προτιμότερο να τους ανατεθούν σε ειδικούς. Φυσικά, αυτό μπορεί να γίνει ανεξάρτητα, ωστόσο, αυτό θα απαιτήσει πολλή δύναμη και γνώση που δεν έχει όλοι.\nΣύνδεση της σηπτικής δεξαμενής με φρεάτια φιλτραρίσματος ή πεδία διήθησης\nΕάν η σηπτική δεξαμενή έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανόνες, πριν γεμίσει το μείγμα άμμου-τσιμέντου, είναι απαραίτητο να συνδέσετε το σηπτικό δοχείο με τα πεδία διήθησης μέσω σωλήνων που συνδέονται με ελαστικούς συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι εξασφαλίζουν τη στεγανότητα της σύνδεσης ακόμη και με μικρές αμοιβαίες κινήσεις.\nΣτο πεδίο φιλτραρίσματος θα πρέπει να υπάρχει ένα χαλίκι ή μαξιλάρι άμμου μέσω του οποίου θα ρέει νερό στο έδαφος. Στην περίπτωση αυτή, ο σωλήνας διακλάδωσης από το σηπτικό δοχείο πρέπει να συνδεθεί με έναν διάτρητο σωλήνα ή με διάφορους διάτρητους σωλήνες μέσω μιας πολλαπλής.\nΟι σωληνώσεις πρέπει επίσης να τοποθετούνται σε ένα φίλτρο μαξιλάρι από χαλίκι ή άμμο.\nΣε περίπτωση που δεν θέλετε να ξοδέψετε χρήματα σε μια ειδική σήψη, επειδή δεν θα κατοικήσετε μόνιμα σε μια εξοχική κατοικία, μπορείτε να φτιάξετε μια σηπτική δεξαμενή μόνοι σας.\nΗ συσκευή μιας σηπτικής δεξαμενής για μια εξοχική κατοικία για εποχική διαβίωση μπορεί να εκπροσωπείται από ένα βόθρος. Είναι δυνατή η κατασκευή ενός τέτοιου λάκκου από παλιά ελαστικά αυτοκινήτων.\nΠώς να κάνετε μια σηπτική δεξαμενή ελαστικών\nΚατ 'αρχάς, καθορίστε πόσο από το νεροχύτη που χρειάζεστε. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τον παραπάνω τύπο.\nΒγάζετε μια τρύπα που ταιριάζει με τη διάμετρο των ελαστικών σας. Σκεφτείτε ότι περίπου με φτυάρια ξιφολόγχη θα αποστράγγισης στρώμα. κορυφή θα πρέπει επίσης να καλύψει το στρώμα γης περίπου 60 εκ. Αν το site σας έχει ένα πηγάδι από το οποίο έχει ληφθεί το νερό για πόση, η σηπτική δεξαμενή θα πρέπει να τοποθετηθεί δεν πλησιάζει περισσότερο από 20 μέτρα από αυτό.\nΓεμίστε το κάτω μέρος του λάκκου με σπασμένο τούβλο, χαλίκι ή άμμο. Αυτό είναι απαραίτητο για καλύτερη αποστράγγιση. Αντί των ελαστικών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τούβλο, αλλά στην περίπτωση αυτή, τα ανοίγματα στην τοιχοποιία πρέπει επίσης να κατασκευαστούν από υλικό αποστράγγισης.\nΑπό πάνω, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε ένα σωλήνα στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού, πρώτα να κόψετε την οπή στην οπή της επιθυμητής διαμέτρου ή απλά να την τοποθετήσετε στο ελαστικό. Μέσω αυτού του σωλήνα θα αποστραγγίζονται τα λύματα από το σπίτι.\nΟ σωλήνας πρέπει να τοποθετείται κάτω από κλίση τουλάχιστον 10 cm 1 μέτρο. Είναι επιθυμητό να γεμίσετε τον υπόλοιπο χώρο μεταξύ του σωλήνα και του κυλίνδρου με άμμο.\nΣτην κορυφή της αυτόνομης σηπτικής δεξαμενής πρέπει να καλύπτεται με ένα καπάκι σκυροδέματος ή σιδήρου. Το καπάκι θα πρέπει να εγκατασταθεί πολύ σφιχτά, καθώς αυτό θα επηρεάσει τις δυσάρεστες οσμές.\nΗ οικοδόμηση ενός συστήματος αποχέτευσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η παρουσία ενός σηπτική δεξαμενή δεν είναι μόνο οι απαιτήσεις του SNIP, ή SES, αλλά και μια ένδειξη της κουλτούρας και του πολιτισμού, γιατί η τουαλέτα βρίσκεται στο σπίτι πολύ πιο άνετα από ό, τι στο δρόμο.\nΣε αυτή την περίπτωση, αν δεν θέλετε να κάνετε μια σηπτική δεξαμενή με τα χέρια του, και τα χρήματα για την αγορά του δεν το κάνετε, τότε μην ανησυχείτε, επειδή η σηπτική δεξαμενή μπορεί να εξυπηρετήσει όχι μόνο εσείς, αλλά και μερικά σπίτια, και υπάρχουν περιπτώσεις όταν είναι εγκατεστημένο σε ένα διευθέτηση.\nΑπλά πρέπει να επιλέξετε μια σηπτική δεξαμενή όχι με μία κάμερα, αλλά με αρκετές, ανάλογα με το πόσα σπίτια θα αγοραστούν. Ένα σηπτικό δεξαμενόπλοιο μεγάλου μεγέθους εγκαθίσταται με τον ίδιο τρόπο όπως μια σηπτική δεξαμενή κανονικού μεγέθους, αλλά μόνο μια μεγαλύτερη κοιλότητα απαιτείται γι 'αυτό.\nΗ συσκευή και η εγκατάσταση μιας σηπτικής δεξαμενής σε ένα ιδιωτικό σπίτι με τα χέρια τους\nΤέτοια μηχανική δομή, η οποία είναι εξοπλισμένη Μια ειδική μονάδα για τον καθαρισμό των εισερχόμενων λυμάτων από το σπίτι. που ονομάζεται σηπτική δεξαμενή. Χάρη σε μια τέτοια συσκευή, εξασφαλίζονται οι πλήρεις απαιτήσεις περιβαλλοντικής ασφάλειας και υγιεινής για τη συντήρηση κατοικιών.\nΤύποι σηπτικών δεξαμενών για μια εξοχική κατοικία και τη διευθέτηση τους\nΥπάρχουν διάφοροι τύποι σηπτικών δεξαμενών για ιδιωτική κατοικία. Αξίζει να εξετάσετε τη διευθέτηση ορισμένων από αυτά για να καθορίσετε ποια είναι σωστή για το σπίτι σας.\nΣωρευτική μορφή σηπτικής δεξαμενής είναι ένα τελείως σφραγισμένο δοχείο, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε προετοιμασμένο λάκκο και συνδέεται με σωλήνα αποχέτευσης, που προέρχεται από το σπίτι ή από άλλα αγροτικά κτίρια. Όλα όσα εισέρχονται στη δεξαμενή είναι απομονωμένα από το περιβάλλον.\nΈνα τέτοιο σηπτική δεξαμενή μπορεί να αγοραστεί από το ράφι (που γενικά είναι κατασκευασμένα από πλαστικό) και μπορεί να κανονιστεί ανεξάρτητα, σφραγίζοντας την οπή με σκυρόδεμα και στεγανοποίησης μέσω των τοιχωμάτων του.\nΟι σφραγισμένες σηπτικές δεξαμενές διαθέτουν σωλήνα εξαερισμού και πηγάδι, μέσω του οποίου τα περιεχόμενα αντλούνται από το λάκκο με τη βοήθεια μηχανών αποχέτευσης.\nΔεδομένου ότι ένα τέτοιο σύστημα θα γεμίσει αρκετά γρήγορα, θα πρέπει να το καθαρίζετε αρκετά συχνά, από αυτό συνίσταται κύρια αναστάτωση.\nΗ βέλτιστη λύση είναι η κατασκευή σηπτική δεξαμενή. το οποίο αποτελείται από διάφορους θαλάμους. Στο παραπάνω διάγραμμα μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα σηπτικής δεξαμενής σε ιδιωτικό σπίτι. Αυτά τα αυτόνομα συστήματα μπορούν επίσης να αγοραστούν σε τελική μορφή, είναι κατασκευασμένα από fiberglass.\nΗ πρώτη κάμερα λαμβάνει από το σωλήνα αποχέτευσης όλα τα απόβλητα, όπου καθαρίζονται χρησιμοποιώντας ειδικά παρασκευάσματα και βιο-ένζυμα. Αυτό βοηθά στην επιτάχυνση της διάσπασης των οργανικών ουσιών, αυξάνοντας έτσι την ποιότητα του καθαρισμού του νερού.\nΣτο δεύτερο θάλαμο. περνώντας από ένα διάτρητο χώρισμα, το υγρό καθαρίζεται από στερεά απόβλητα, εγκαθίσταται σε αυτό και στη συνέχεια διέρχεται από το σωλήνα στο τρίτο διαμέρισμα, το οποίο μπορεί να είναι ξεχωριστό δοχείο ή διαμέρισμα σε κοινό δοχείο.\nΛειτουργία τρίτο διαμέρισμα είναι ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία της χονδροειδούς διήθησης και της λάσπης, μετά την οποία το νερό εκτρέπεται στο εδαφικό έδαφος (πεδίο διήθησης), το οποίο αποτελείται από θρυμματισμένη πέτρα, σπασμένο τούβλο ή μεγάλα βότσαλα. Περνώντας μέσα από αυτό το στρώμα, το νερό καθαρίζεται ξανά και τα φύλλα στο έδαφος είναι σχεδόν καθαρά.\nΑπό κάθε διαμέρισμα της δεξαμενής στην επιφάνεια της γης βγαίνει φρεάτιο. μέσω του οποίου διεξάγεται ο καθαρισμός και η πλύση της σηπτικής δεξαμενής. Ο τελευταίος θάλαμος διαθέτει σωλήνα εξαερισμού για την εκτροπή των αερίων προϊόντων αποσύνθεσης των οργανικών. Μια τέτοια σηπτική δεξαμενή αποχέτευσης σε μια ιδιωτική (χώρα) κατοικία, στην πραγματικότητα, είναι ένα τοπικό εργοστάσιο επεξεργασίας.\nΑυτόνομη αεριοποίηση ιδιωτικής κατοικίας. Θα μάθετε για αυτό μετά την ανάγνωση αυτού του άρθρου.\nΚαι σε αυτό το άρθρο σχετικά με την αστραπιαία προστασία μιας ιδιωτικής κατοικίας.\nΌροι και κανόνες εγκατάστασης δομής\nΗ κατασκευή μιας σηπτικής δεξαμενής σε μια ιδιωτική κατοικία έχει ορισμένους κανόνες και κανονισμούς. Εγκαθίστανται για λόγους ασφαλείας τόσο για τους κατοίκους του σπιτιού όσο και για το περιβάλλον, οπότε αξίζει να τις παρατηρήσετε αυστηρά.\nΠοια θα πρέπει να είναι η απόσταση από τη σηπτική δεξαμενή μέχρι το σπίτι; Οι κανόνες που προδιαγράφονται στο SNiP 2.04.03-85 περιλαμβάνουν την τιμή απόσταση από τη θέση αυτού του αντικειμένου :\nαπό το πηγάδι με πόσιμο νερό, η σηπτική δεξαμενή δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 20 μέτρα.\nαπό το σπίτι από το οποίο έρχονται τα λύματα - σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από τρία μέτρα.\nαπό το φράκτη που χωρίζει τις τοποθεσίες, επίσης όχι πιο κοντά από τα τρία μέτρα.\nΌταν οργανώνετε μια σηπτική δεξαμενή, αξίζει να μελετήσετε προσεκτικά τα ρυθμιστικά έγγραφα, έτσι ώστε αργότερα να μην έχετε προβλήματα με τον έλεγχο της υγειονομικής και επιδημιολογικής οργάνωσης.\nΣτους κανόνες της σηπτικής συσκευής. είναι δυνατή η μεταφορά των εξής στιγμών:\nη γωνία τοποθέτησης των σωληνώσεων αποχέτευσης πρέπει να παρέχει διαφορά ύψους τουλάχιστον δύο εκατοστομέτρων ανά μέτρο μήκους.\nπρέπει να παρατηρείται η ταφή του σωλήνα, τουλάχιστον 60 εκατοστά στο μήκος δίπλα στο σπίτι.\nτα ενδιάμεσα πηγάδια πρέπει να εγκατασταθούν εάν το σύστημα αποχέτευσης διέρχεται από τμήμα που παρουσιάζει σημαντικές διαφορές στο υψόμετρο.\nοι απαιτήσεις του SNiP ορίζουν την απόσταση από το πρώτο φρεάτιο από το ράφι στο σπίτι - δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 μέτρα. Σε στροφές σωλήνων, πρέπει να τοποθετηθούν τα φρεάτια με το δίσκο οδηγού. Η απόσταση μεταξύ των φρεατίων είναι εντός 15 μέτρων.\nΚατά την εγκατάσταση ενός λάκκου για να εγκαταστήσετε μια σηπτική δεξαμενή, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες :\nτην εμφάνιση υπογείων υδάτων (βάθος περίπου ενάμιση μέτρα) ·\nΗ κατάψυξη του εδάφους στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη είναι 60-80 εκατοστά.\nτο μέγεθος και την τοπογραφία του ιστότοπου.\nτον όγκο της σηπτικής δεξαμενής (την ποσότητα του νερού που μπορεί να αποθηκευτεί κάθε φορά και το χρόνο που χρειάζεται για να καθαριστεί). Είναι απαραίτητο να υπολογιστεί το εισερχόμενο νερό στη σηπτική δεξαμενή από τον υπολογισμό των 200 λίτρων ημερησίως για κάθε άτομο που ζει στο σπίτι. Η κύρια κάμερα θα πρέπει να παρέχει τριήμερη αποδοχή. Κατά μέσο όρο, ο καθαρισμός του νερού διαρκεί τρεις έως οκτώ ημέρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία του αέρα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την βιοκατάλυση της διαδικασίας.\nΠώς να φτιάξετε μια πύλη από κυματοειδές χαρτόνι. Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση μπορείτε να βρείτε εδώ.\nΚαι σε αυτό το άρθρο, διαβάστε για το λινέλαιο καουτσούκ - έναν κύλινδρο.\nΕγκατάσταση σηπτικής δεξαμενής σε ιδιωτικό σπίτι με τα χέρια σας\nΣεπτική για ένα εξοχικό σπίτι μπορεί να εγκατασταθεί και ανεξάρτητα.\nΓια αυτό, πρώτα από όλα. είναι απαραίτητο να γίνουν σωστοί υπολογισμοί για όλες τις παραπάνω παραμέτρους, να σκάψουμε ένα λάκκο θεμελίωσης του απαιτούμενου μεγέθους και βάθους, καθώς και τάφους για την τοποθέτηση σωλήνων που συνδέουν τον αγωγό και τη θέση των σηπτικών δεξαμενών.\nΕάν χρησιμοποιείται έτοιμα δοχεία. πρέπει να εγκατασταθούν μόνο στο λάκκο και να συνδεθούν με ένα σύστημα σωλήνων, το οποίο θα συνδέει τη δεξαμενή με την ανυψωτική δεξαμενή και από την άλλη με ένα δοχείο εντός του οποίου θα προηγηθεί το καθαρισμό του νερού. Από αυτή τη δεξαμενή, το νερό σταδιακά, μέσα από ένα φυσικό φίλτρο, που αποτελείται από χαλίκια ή βότσαλα, χτυπάει στο έδαφος.\nΣυχνά για την κατασκευή θαλάμων, χρησιμοποιούνται σηπτικές δεξαμενές σκυρόδεμα. Η πρώτη δεξαμενή πρέπει να είναι μονωμένη από τον πυθμένα, η δεύτερη δεξαμενή μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα αμμοχάλικο αμμοχάλικο. Για την αποστράγγιση της περίσσειας νερού μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάτρητοι πλαστικοί σωλήνες που έχουν τοποθετηθεί στο πεδίο διήθησης.\nΜια άλλη παραλλαγή της σηπτικής δεξαμενής μπορεί να είναι η κατασκευή από παλιά ελαστικά αυτοκινήτων μεγάλων διαμέτρων. Είναι επίσης ικανοποιημένος με τους κανόνες και τους κανόνες που αναφέρονται παραπάνω.\nΣτο επιλεγμένο σημείο, τρυπείται ένα πηγάδι, η διάμετρος του οποίου πρέπει να είναι 15-20 εκατοστά μεγαλύτερη από την εξωτερική διάσταση του ελαστικού.\nΤο λάκκο πρέπει να έχει βάθος τουλάχιστον δύο μέτρων. Στον πυθμένα του τοποθετείται αποστράγγιση από σπασμένα τούβλα, χαλίκια και βότσαλα. Στη συνέχεια, τα ελαστικά στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο. Ο σωλήνας πρέπει να εισέλθει σε αυτή τη δομή σε βάθος όχι μικρότερο από 50 εκατοστά - είναι προτιμότερο να κόβουμε την οπή εισόδου στο σώμα του ελαστικού.\nΓύρω από το πηγάδι που κατασκευάζεται από τα ελαστικά χύνεται η άμμος, η οποία πρέπει να είναι πυκνά συσκευασμένη. Η αποξήρανση με άμμο και θραυσμένη πέτρα στο κάτω μέρος στην περίπτωση αυτή εκτελεί το έργο του φίλτρου. Ένα πυκνό καπάκι τοποθετείται στην κορυφή του φρέατος.\nΜια τέτοια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων θα είναι κατάλληλη μόνο αν προορίζεται για αποχέτευση και φιλτράρισμα μόνο των απορρίψεων νερού (κουζίνα, μπάνιο, νιπτήρας).\nΑν υπάρχει σωστά τοποθετημένη σήψη που πληροί όλες τις απαιτήσεις, οι συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι θα βελτιωθούν σημαντικά.\nΤο κύριο - να παρατηρούν με τις μικρότερες λεπτομέρειες όλους τους κανόνες, ώστε να μην βλάπτουν τον εαυτό τους και το περιβάλλον.\nΥδρανοσυσσωρευτές για παροχή νερού. Διαβάστε για το εδώ.\nΚαι στη συνέχεια διαβάστε για τη συσκευή γείωσης.\nΔείτε την ιστοσελίδα μας http://www.ru-house.net/. Και θα μάθετε πολλές πιο χρήσιμες πληροφορίες.\nΗ συσκευή μιας σηπτικής δεξαμενής για μια ιδιωτική κατοικία\nΗ αποχέτευση στην προαστιακή περιοχή περιλαμβάνεται στον κατάλογο των ανέσεων που βελτιώνουν σημαντικά την άνεση της προαστιακής ζωής. Για την επεξεργασία της ιλύος καθαρισμού λυμάτων χρησιμοποιούνται οι δυνατότητες οικιακών σταθμών όπως "Topas", "Tank" ή "Tver".\nΠολλοί ιδιοκτήτες διακοπών ακινήτων προτιμούν να λειτουργούν φθηνά και οικονομικά προσιτά για συσκευές καθαρισμού αυτοεγκατάστασης, συναρμολογημένα από δακτυλίους από οπλισμένο σκυρόδεμα και άλλα αυτοσχέδια υλικά με τα χέρια τους.\nΓιατί είναι οι σηπτικές δεξαμενές σκυροδέματος σε υψηλή ζήτηση;\nΤο αυτόνομο σηπτικό σύστημα της κατηγορίας προϋπολογισμού για το ιδιωτικό σας σπίτι με τα δικά σας χέρια σας επιτρέπει να μειώσετε το κόστος της εργασίας που γίνεται σχεδόν στο μισό.\nΣτο φάσμα των οικιακών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, οι κατασκευές από σκυρόδεμα θεωρούνται οι πιο οικονομικές. Το μέσο κόστος μιας μονάδας καθαρισμού που εγκαθίσταται από μισθωμένους ειδικούς είναι 25.000 ρούβλια. Ο ιδιοκτήτης του ιστότοπου μπορεί να μειώσει το ποσό αυτό σε 12-15 χιλιάδες εάν εκτελεί το σύνολο της δουλειάς μόνο του.\nΤα συστήματα χαμηλού όγκου του τύπου Eurocub χαρακτηρίζονται από χαμηλή παραγωγικότητα, περισσότερο από μέτρια αντίσταση στα φορτία παραμόρφωσης. Η πρακτική της λειτουργίας τέτοιων συστημάτων έχει δείξει ότι η ακαμψία των δοχείων με τοίχους δύο χιλιοστών για πλήρη λειτουργία υπό μη τυπικές συνθήκες είναι σαφώς ανεπαρκής.\nΤα συστήματα καθαρισμού που συλλέγονται με τα χέρια τους από τα παλαιά ελαστικά αυτοκινήτων χαρακτηρίζονται από χαμηλή αξιοπιστία και οι κίνδυνοι μόλυνσης μεγάλων όγκων εδάφους από μη επεξεργασμένες αποχετεύσεις λυμάτων είναι επίσης εξαιρετικοί.\nΣχέδιο του φρέατος: 1 - δακτύλιοι σκυροδέματος του τμήματος εργασίας. 2 - ένα καπάκι θέρμανσης (εμφανίζεται διαφανές). 3 - ο δακτύλιος του λαιμού. 4 - το κάλυμμα του καλύμματος. 5 - ανύψωση αερισμού? 6 - πλάκα επικάλυψης. 7 - πλάκα πυθμένα. 8 - προετοιμασία θρυμματισμένης πέτρας. 9 - στεγανοποίηση. 10 ζώνη ιζημάτων. 11 - τιράντες · 12 - επίπεδο λυμάτων\nΗ αρχή της λειτουργίας ενός συγκεκριμένου συστήματος δύο θαλάμων\nΟ απλούστερος σχεδιασμός του σταθμού καθαρισμού αποτελείται από μια δεξαμενή ιζηματοποίησης με ενεργοποιημένη λάσπη, στην οποία τα αερόβια βακτήρια για 3 ή περισσότερες ημέρες επεξεργάζονται το εκρέον σε νερό και μια ιλύ. Στο επόμενο στάδιο, το νερό χύνεται στο φρεάτιο διήθησης, από το οποίο μετακινείται μέσω του κάτω φίλτρου άμμου στο έδαφος.\nΓια να αυξηθεί η παραγωγικότητα, πολλές δεξαμενές καθίζησης συνδέονται σε σειρά. Σε αυτή την παραλλαγή, βελτιώνεται η ποιότητα της επεξεργασίας των λυμάτων, αυξάνεται η διάρκεια ζωής της γενικής επισκευής.\nΟι απλοί σταθμοί πολλαπλών θαλάμων εγγυώνται μόνο ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθαρισμού. Συγκεκριμένα, μια σηπτική δεξαμενή με κύκλο τριών ημερών δεν παρέχει τον απαιτούμενο δείκτη της βιοχημικής ζήτησης οξυγόνου (OPF), επιτρέποντας την εκκένωση των επεξεργασμένων λυμάτων εκτός του χώρου. Ακόμη και σε επεξεργασμένα λύματα, ο όγκος των ανόργανων και των οργανικών συστατικών φθάνει τα 90-100 mg / l.\nΠιο προηγμένες ενδείξεις για σταθμούς με δεκαήμερη πορεία. Σε τέτοιες συσκευές, η ποιότητα καθαρισμού κυμαίνεται μεταξύ 25-28 mg / l επεξεργασμένων αποβλήτων. Κατά συνέπεια, το μόνο πλεονέκτημα του τμηματικού φυτού τριών ημερών είναι η ευκολία συντήρησης, καθώς ολόκληρο το ίζημα συσσωρεύεται στον πρώτο αποικιστή.\nΠοιοι είναι οι περιορισμοί στην κατασκευή οικιακών σηπτικών δεξαμενών;\nΗ άδεια δεν εκδίδεται εάν:\nΟ χώρος βρίσκεται στο έδαφος της ζώνης υγειονομικής προστασίας των δεξαμενών που προορίζονται για την αποθήκευση και την άντληση πόσιμου νερού.\nΗ βάση για άρνηση μπορεί να είναι μια πολύπλοκη ανακούφιση από την περιοχή, η οποία είναι επικίνδυνη από το σχηματισμό κατολισθήσεων εδάφους.\nΥπάρχουν χαμηλές ιδιότητες φιλτραρίσματος της καθίζησης ή βραχώδους γης, υπερβολικά υψηλό επίπεδο υπογείων υδάτων.\nΆλλοι περιορισμοί αφορούν τη μη τήρηση των αποστάσεων σε διαμερίσματα, φρεάτια και σύνορα γειτονικών τοποθεσιών.\nΠώς να επιλέξετε το σωστό μέρος για το σύστημα καθαρισμού;\nΣύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα, η απόσταση από το σταθμό καθαρισμού έως το γειτονικό σπίτι είναι 5 μέτρα, μέχρι τα όρια της γειτονικής ιδιοκτησίας γης ή καλά διατηρημένης οδικής επιφάνειας 4 μέτρων. Η απόσταση από τα διακοσμητικά και τα οπωροφόρα δέντρα είναι αντίστοιχα 2 και 4 μέτρα. Η ελάχιστη απόσταση από την είσοδο νερού είναι 20 μέτρα. Αυτός ο δείκτης μπορεί να μειωθεί μόνο μετά από συμφωνία με την υδρογεωλογική υπηρεσία.\nΠώς να προσδιορίσετε την ένταση και τον αριθμό των φωτογραφικών μηχανών;\nΟ υπολογισμός γίνεται από ημερήσια απαίτηση νερού 200 λίτρων ανά μέλος της οικογένειας. Ο όγκος του σταθμού με τριήμερο κύκλο επεξεργασίας, που εξυπηρετεί μια οικογένεια 4-5 ατόμων, πρέπει να είναι εντός 3 m3. Κατά τον υπολογισμό, ορίζεται ένα ορισμένο περιθώριο παραγωγικότητας, δεδομένου ότι η εκροή βόλων από λύματα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα της σηπτικής δεξαμενής και υποβάθμιση της απόδοσης της λειτουργίας της.\nΕάν είναι δυνατή η αφαίρεση της ιλύος μία φορά κάθε έξι μήνες, επιτρέπεται μια σηπτική δεξαμενή με όγκο 20% μικρότερη από την κανονική.\nΧαρακτηριστικά εγκατάστασης σταθμού σκυροδέματος\nΟ σχεδιασμός συναρμολογείται από 3 τυποποιημένους δακτυλίους, με διάμετρο 150 και ύψος 90 cm. Για την κατασκευή σηπτικής δεξαμενής απαιτείται μια πλάκα από σκυρόδεμα με ενσωματωμένη θυρίδα από χυτοσίδηρο. Για ένα σταθμό με όγκο 8 κύβους, ένα κοίλωμα θεμελίωσης που μετρά 2χ2χ2 μέτρα σκάει. Το επίπεδο των υπογείων υδάτων σταθεροποιείται σε βάθος 3 μέτρων από τη διάταξη της δακτυλιοειδούς αποστράγγισης.\nΓια να εγκαταστήσετε μια δεξαμενή σηματοδότησης πολλαπλών θαλάμων, είναι απαραίτητη μια ισχυρή και άκαμπτη βάση. Στην καλύτερη περίπτωση είναι μια πλάκα σκυροδέματος πάχους 100-150 mm που τοποθετείται στον συμπαγή πυθμένα της ανασκαφής. Μεταξύ του σώματος του σταθμού και των τοίχων της ανασκαφής αφήνουν ένα διάκενο πλάτους 300 mm, το οποίο είναι γεμάτο με ορυκτή σκόνη. Σε σταθμούς πολλαπλών θαλάμων, τα τεμάχια ή τα χαλίκια γεμίζουν με το τελευταίο τμήμα, τα υπόλοιπα μπορούν να καλυφθούν με χώμα.\nΑκολουθία εγκατάστασης αποθεμάτων για μονολιθική σηπτική δεξαμενή\nΟ κατάλογος των προκαταρκτικών εργασιών περιλαμβάνει τη σφράγιση του πυθμένα και ένα μαξιλάρι άμμου ύψους 100-150 mm. Η απουσία ενός δακτυλίου με έναν πυθμένα αντισταθμίζεται με χύσιμο του σκυροδέματος με επακόλουθο σφράγισμα του ζευγαρώματος με το κάτω άκρο του δακτυλίου.\nΟ σύνδεσμος με τον άνω δακτύλιο σφραγίζεται με διάλυμα από σκυρόδεμα με υγρό γυαλί. Η επικάλυψη με την καταπακτή μπορεί να εγκατασταθεί σε πρότυπη λύση χωρίς πρόσθετα πρόσθετα. Οι πιθανές κινήσεις του εδάφους αντισταθμίζονται από την εγκατάσταση μεταλλικών συνδετήρων.\nΗ τεχνολογία εξασφαλίζει τη στεγανοποίηση του αποθέματος με δύο στρώσεις λιπαντικού μαστίχας. Η απρόσκοπτη επικάλυψη από το εξωτερικό αντιγράφεται από το συντηγμένο υλικό κυλίνδρου του τύπου Euroruberoid.\n1 δακτύλιοι του τμήματος εργασίας. 2 - ένα κάλυμμα θέρμανσης. 3 - ο δακτύλιος του λαιμού. 4 - κάλυμμα του καλύμματος. 5 - το κάλυμμα του καλύμματος. 6 - ανύψωση αερισμού. 7 - πλάκα επικάλυψης. 8 - πλάκα πυθμένα. 9 - μαξιλάρι θραυσμάτων πέτρα? 10 - στεγανοποίηση. 11 - ζώνη ιζημάτων · 12 - σφιγκτήρες διαδρομής\nΣκυρόδεμα σκυροδέματος σκυροδέματος των τοίχων λάκκων από τα χέρια του ξεκινά με τη διευθέτηση μιας συγκεκριμένης βάσης δαπέδου και την εγκατάσταση ενός πλαισίου τοίχου ενίσχυσης. Ο ίδιος ο ξυλότυπος είναι κατασκευασμένος σε διάφορα στάδια, σε κάθε στάδιο, με ύψος 70 cm. Σε αυτή την εκδοχή είναι δυνατή η πλήρωση στρώματος με στρώσεις με την υποχρεωτική εξάλειψη των εσωτερικών κενών.\nΚατά την επιλογή ενός διαλύματος από σκυρόδεμα, είναι ευπρόσδεκτα υλικά ανθεκτικά στην υγρασία-παγετό με αυξημένη πυκνότητα. Οι οπές για τη διέλευση των αγωγών εισαγωγής, υπερχείλισης και εξόδου πρέπει να γίνονται μέχρι την ολοκλήρωση της πλήρους σκλήρυνσης του σκυροδέματος. Η εγκατάσταση των καναλιών και η εξαγωγή των σωλήνων εξαερισμού πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρότυπο σχέδιο.\nΕγκατάσταση του φρέατος διήθησης\nΗ περιοχή του φίλτρου άμμου πυθμένα καθορίζεται από το επίπεδο φορτίου λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική έκταση των οπών στους τοίχους. Η καθημερινή απόρριψη ανακυκλωμένων λυμάτων στο αμμώδες έδαφος είναι μέχρι 100 λίτρα / m2. Για αμμώδες αργιλώδες περιβάλλον, ο ημερήσιος δείκτης δεν υπερβαίνει τα 50 l / m2.\n1 - ασπίδα για θραύση νερού. 2 - το δαχτυλίδι λαιμού? 3 - το κάλυμμα του καλύμματος. 4 - θέρμανση του καλύμματος. 5 - κάλυμμα του καλύμματος. 6 - πλάκα επικάλυψης. 7 - ανύψωση αερισμού. 8 - οι δακτύλιοι είναι κωφοί. 9 - οι δακτύλιοι είναι διάτρητοι. 10 - φόρτωση φίλτρου. 11 - τρύπες στους δακτυλίους. 12 - Βάση σκυροδέματος. 13 - αγωγός τροφοδοσίας\nΗ απόσταση μεταξύ της κατώτερης πλευράς του φίλτρου άμμου και το επίπεδο του εδάφους νερού διατηρείται εντός 100 εκ. Με αύξηση σε αυτόν τον δείκτη δύο φορές για να φιλτράρει δυνατή χωρίς φορτίο επιδράσεις αύξηση κατά μέσο όρο κατά 20%.\nΗ παραγωγικότητα αυξάνεται με διάτρηση στους τοίχους οπών διαμέτρου 4-6 cm, κατανεμημένων ομοιόμορφα στο ύψος του φίλτρου. Η συνολική επιφάνεια των οπών δεν είναι μεγαλύτερη από το 10% της επιφάνειας του τοίχου.\nΣύμφωνα με τους κανονισμούς κατασκευής και τους κανονισμούς 2.04.03-85 η τοποθέτηση αγωγών διαμέτρου μέχρι 500 mm θα πρέπει να πραγματοποιείται σε βάθος 30 cm κάτω από το επίπεδο της μέγιστης κατάψυξης του εδάφους την τελευταία δεκαετία. Για την περιοχή της Μόσχας, ο αριθμός αυτός δεν ξεπερνά τα 110-120 εκ. Ο δίσκος του αποχετευτικού αγωγού εγκαθίσταται πάνω από το άνω επίπεδο του φίλτρου πυθμένα κατά 10 χιλιοστά στο κέντρο του φρεατίου.\nΟ σωλήνας υπερχείλισης είναι τοποθετημένος με κλίση 2 cm ανά m / st. Σε αυτή την κατάσταση, ο σχηματισμός αναστολών λόγω καθίζησης της ιλύος είναι ελάχιστος. Ο σωλήνας τροφοδοσίας 100 mm βρίσκεται 5 cm πάνω από την έξοδο.\nΤο κατακόρυφα τοποθετημένο τσάι αποχέτευσης έχει σχεδιαστεί για να ευθυγραμμίζει τη ροή προς τα κάτω, ενώ ο κάτω σωλήνας διακλάδωσης παίρνει τις αποχετεύσεις κάτω από την επιφάνεια, το ανώτερο - χρησιμοποιείται για προληπτικό καθαρισμό.\nΟ σχεδιασμός εμποδίζει την είσοδο των αιωρούμενων μικροσωματιδίων στη γραμμή αποστράγγισης. Για να συγκρατήσετε τα πλωτά εξαρτήματα των αποχετεύσεων στους σωλήνες τροφοδοσίας και εκκένωσης, είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε εμβαπτισμένους κάθετους αγωγούς.\nΣτους πολυκαναλικούς σταθμούς εργοστασιακής παραγωγής υπάρχουν οπές για την τοποθέτηση αεραγωγών διατομής. Οι κάθετοι ανυψωτήρες με διάμετρο 100 mm λαμβάνονται από κάθε θάλαμο σε ύψος 700 mm πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Ο εξαερισμός των εσωτερικών σηπτικών δεξαμενών πραγματοποιείται από την έξοδο ανύψωσης σε επίπεδο 150-300 mm πάνω από την κορυφογραμμή της οροφής.\nΜην επεκτείνετε τους ανυψωτήρες ή μην τοποθετείτε τους εκτροπείς. Σε μια τέτοια επιλογή, αυξάνονται σημαντικά οι κίνδυνοι κατάψυξης των εξόδων εξαερισμού και ο σχηματισμός πάγου. Για τον ίδιο λόγο, δεν συνιστάται η εγκατάσταση ενός σωλήνα εξαερισμού κατά μήκος της πρόσοψης του σπιτιού ή της σύνδεσης του με την έξοδο του αερισμού του σπιτιού ή με καπνοθάλαμο.\nΜέσω του εξαερισμού των σηπτικών δεξαμενών πραγματοποιείται μέσω αποστράγγισης οπών άνω των επιφανειών στα χωρίσματα ή λόγω της αυξημένης διαμέτρου του σωλήνα μέσω του οποίου οι αποχετεύσεις μετακινούνται στο σηπτικό δοχείο. Το ύψος των ανοιγμάτων αερισμού δεν είναι μικρότερο από 200 mm από το τυπικό επίπεδο αποχέτευσης στο σηπτικό δοχείο.\nΘέση σε λειτουργία του σταθμού\nΣτελέχη επεξεργασίας αποβλήτων αερόβια βακτηρίδια μπορούν να αγοραστούν σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα. Μία άλλη επιλογή είναι η φόρτωση ενεργοποιημένης λάσπης από την λειτουργούμενη συσκευή σε ποσότητα μέχρι 20% του συνολικού όγκου του θαλάμου. Ανάλογα με τη σύνθεση των λυμάτων και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η σηπτική δεξαμενή φθάνει στη μέγιστη δυνατή απόδοση σε διάστημα 4 εβδομάδων έως 3-4 μήνες.\nΠροκειμένου να επιταχυνθεί η θέση σε λειτουργία του σταθμού, η χρήση ειδικών παρασκευασμάτων στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι αναποτελεσματική, επομένως χρησιμοποιούνται συχνά για την εξάλειψη των συνεπειών της διαρροής μεγάλου όγκου λυμάτων.\nΠόρος του σταθμού\nΜε την έγκαιρη συντήρηση, η διάρκεια ζωής του φίλτρου πυθμένα κυμαίνεται εντός των ορίων των 15-18 ετών, η διήθηση είναι καλή - όχι περισσότερο από 8-10. Η ζωή γενικής επισκευής μπορεί να επεκταθεί σημαντικά με τη διαδοχική σύνδεση πρόσθετων φωτογραφικών μηχανών.\nΗ αφαίρεση ιλύος εκτελείται όταν το επίπεδο ανυψώνεται στην άκρη του σωλήνα παροχής κατά 200-240 mm. Η καθυστέρηση της συντήρησης επ 'αόριστον είναι ανεπιθύμητη, αφού το κρίσιμο επίπεδο είναι μόνο 100 mm.\nΟ πλήρης καθαρισμός της ιλύος πραγματοποιείται μετά την είσοδο στο σύστημα μεγάλου αριθμού απορρυπαντικών και απορρυπαντικών που περιέχουν χλώριο ή άλλες δραστικές χημικές ενώσεις. Στην τυποποιημένη έκδοση, για την ενεργό ανάκτηση του συστήματος σε μια σηπτική δεξαμενή αφήστε την ενεργοποιημένη ιλύ σε ποσότητα 20-30% σε σχέση με τον όγκο του θαλάμου.\nΕγκατάσταση μιας σηπτικής δεξαμενής σε μια ιδιωτική κατοικία\nΤα λύματα σε μια ιδιωτική κατοικία εκτρέπονται είτε μέσω μιας κεντρικής γραμμής αποχέτευσης είτε μέσω ειδικής αυτόνομης συσκευής ή βυθού.\nΠάνω απ 'όλα, τυχεροί για όσους μπορούν να συνδεθούν με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό. Ωστόσο, τέτοιου είδους αγροκτήματα και σπίτια είναι απίθανο να πάρουν πολλά. Βασικά, οι άνθρωποι αναγκάζονται να λύσουν αυτό το σημαντικό ζήτημα μόνοι τους και οι περισσότεροι από αυτούς προτιμούν την σηπτική δεξαμενή.\nτοποθέτηση σηπτικών δεξαμενών Topas και βόθρων από δακτυλίους από σκυρόδεμα\nΤι είναι αυτή η συσκευή και γιατί χρειάζεται;\nSeptic - σχεδιασμός σχεδιασμένος για προσωρινή συντήρηση και διαφορετικά επίπεδα επεξεργασίας λυμάτων. Δεν πρέπει να αναμένεται πλήρης απομάκρυνση από τη μόλυνση. Ωστόσο, υπάρχουν πιο εξελιγμένες συσκευές, τοπικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, οι οποίες παράγουν πολύ υψηλή διήθηση, μερικές φορές φτάνουν μέχρι και ενενήντα οκτώ τοις εκατό. Σε κάθε περίπτωση, το νερό δεν χύνεται σε υδάτινα σώματα, και ανάλογα με το είδος, απελευθερώνεται στα πεδία της υπόγειας διήθησης ή χρησιμοποιείται για τεχνικές ανάγκες.\nΟι μη πτητικές σηπτικές δεξαμενές είναι ακριβότερες από τις βόθρους και είναι φθηνότερες από τους τοπικούς σταθμούς που απαιτούν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.\nΗ συσκευή μιας σηπτικής δεξαμενής σε μια ιδιωτική κατοικία μπορεί να είναι μόνο δεξαμενή αποθήκευσης. Στη συνέχεια, δεν διαφέρει πολύ από τα προηγούμενα χρησιμοποιημένα βόθρους. Σε μια άλλη περίπτωση, η σηπτική δεξαμενή έχει μια πιο περίπλοκη δομή, αποτελούμενη από δύο ή περισσότερα δοχεία.\nΣτη λειτουργία μιας δεξαμενής σηπτικής δεξαμενής του πρώτου είδους περιλαμβάνεται μόνο η συσσώρευση αποβλήτων. Σε αντίθεση με τα βόθρους, δεν βλάπτει το περιβάλλον, επειδή έχει κάτω. Μόλις γεμίσει το δοχείο, καθαρίζεται από αποχετεύσεις από μόνο του ή προκαλεί ειδικό εξοπλισμό γι 'αυτό.\nΣτη δεύτερη περίπτωση, οι μάζες λυμάτων καταστρέφονται πρώτα. Από εκεί, το πιο καθαρό νερό εισέρχεται στην επόμενη δεξαμενή, όπου ο καθαρισμός πραγματοποιείται με τη βοήθεια ειδικών φυτευμένων βακτηρίων. Στη συνέχεια, μέσω ειδικών φίλτρων, πηγαίνει σε ορισμένα μέρη του εδάφους, τα λεγόμενα πεδία διήθησης.\nΚατά τη διευθέτηση, οι στερεές μάζες καθίστανται στο κάτω μέρος. Τα ελαφρά λίπη και έλαια, αντίθετα, επιπλέουν προς τα πάνω. Ως αποτέλεσμα, στη μέση σχηματίζεται ένα ελαφρύτερο υγρό, το οποίο περνά για περαιτέρω καθαρισμό σε άλλο θάλαμο. Εκεί στα φίλτρα ή μέσω του σωλήνα υπάρχουν ειδικοί μικροοργανισμοί, οι οποίοι αποσυνθέτουν τα λύματα. Μερικές φορές απλώς χύνεται στο μπολ της τουαλέτας και εγκαθίστανται στον πρώτο θάλαμο του διαυγαστήρα. Προκειμένου τα βακτηρίδια να εκτελούν τις λειτουργίες τους καλά και να μην πεθαίνουν, είναι απαραίτητο να τηρούνται απλοί κανόνες. Ταυτόχρονα, είναι μερικές φορές απαραίτητο να υπάρχει μόνιμη κατοικία σε μια εξοχική κατοικία, έτσι ώστε να έχουν συνεχώς κάτι για φαγητό. Από την άλλη πλευρά, αφού εγκατασταθούν σε μια δεξαμενή σηπτικής, οι μικροοργανισμοί ίσως χρειαστούν κάποιο χρόνο για να εγκατασταθούν και να αρχίσουν να λειτουργούν με πλήρη χωρητικότητα.\nΜετά τον καθαρισμό με τέτοια βακτήρια, το νερό διέρχεται μέσω ειδικών φίλτρων στο έδαφος. Μερικές φορές γίνονται απλά από τα ερείπια και την άμμο.\nΤο μειονέκτημα εδώ είναι ότι το νερό δεν καθαρίζεται περισσότερο από εβδομήντα τοις εκατό. Συνεπώς, η απαραίτητη μεταγενέστερη επεξεργασία πραγματοποιείται στα πεδία διήθησης, τα οποία είναι εφοδιασμένα με ειδικές γεωλογικές συνθήκες. Το επίπεδο των υπόγειων υδάτων πρέπει να είναι βαθύ. Διαφορετικά, θα χρειαστεί να φέρουμε τον τόπο του εδάφους στο απαιτούμενο επίπεδο, το οποίο είναι δυνατό, αλλά θα απαιτήσει υπερβολικό πρόσθετο νομισματικό κόστος.\nτοποθέτηση σηπτικής δεξαμενής με σύστημα καθαρισμού και απόρριψη επεξεργασμένων αποχετεύσεων στο έδαφος\nΑν ο τύπος αποθήκευσης των σηπτικών δεξαμενών με χώμα επιπλέον καθαρισμός μπορεί να γίνει με το χέρι, οι πιο προηγμένες επιλογές, ΛΟΣ - τοπικές μονάδες επεξεργασίας αυτο-κατασκευή δεν θα λειτουργήσει. Αλλά μέσα σε αυτά επιτυγχάνεται το μέγιστο επίπεδο καθαρισμού.\nΗ εγκατάστασή τους θα δικαιολογείται σε περίπτωση μόνιμης διαμονής στο σπίτι μιας μεγάλης οικογένειας. Με τα VOC, μπορείτε να είστε σίγουροι για τον εξαιρετικό καθαρισμό του νερού, ο οποίος, φυσικά, θα είναι ακατάλληλος για κατανάλωση. Αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για το πότισμα του κήπου και του κήπου και, για παράδειγμα, το πλύσιμο του αυτοκινήτου.\nΩστόσο, το κόστος τέτοιων σταθμών είναι υψηλότερο από το κόστος κάθε άλλης σηπτικής δεξαμενής παρόμοιας χωρητικότητας. Επιπλέον, σχεδόν όλες οι δομές αυτού του είδους λειτουργούν με ηλεκτρισμό και χρειάζονται αδιάλειπτη τροφοδοσία. Συνήθως, χρησιμοποιούνται αυτοδύναμες μονάδες παραγωγής ενέργειας στο σπίτι.\nΣε εξειδικευμένα καταστήματα σήμερα μπορείτε να βρείτε διαφορετικά μοντέλα σηπτικών δεξαμενών, πολλές επιχειρήσεις ασχολούνται με την παραγωγή τους. Αλλά ορισμένοι ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών προτιμούν να χτίζουν ένα παρόμοιο σχέδιο με τα χέρια τους. Ας μιλήσουμε για το πώς είναι και πώς να εγκαταστήσετε μια σηπτική δεξαμενή σε ένα ιδιωτικό σπίτι.\nΣυχνά, χρησιμοποιούνται έτοιμοι δακτύλιοι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ή τα τούβλα τοποθετούνται με την εκσκαμένη τάφρο.\nΌταν χρησιμοποιούνται δακτύλιοι από σκυρόδεμα, κατασκευάζονται συνήθως δύο ή τρεις θάλαμοι. Οι δακτύλιοι σκυροδέματος τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, στερεώνονται με μεταλλικούς δεσμούς και χύνεται με σκυρόδεμα για να αποκτήσουν ένα μόνο δοχείο. Αυτό γίνεται με κάθε μία από τις κάμερες. Το τελευταίο κατασκευάζεται χωρίς πυθμένα, έτσι ώστε το καθαρισμένο νερό να απορροφάται στο έδαφος. Εάν το χώμα δεν μπορεί να απορροφήσει όλο το νερό, αντλείται με αντλία.\nεγκατάσταση σεμινωτικών δεξαμενών πολλαπλών θαλάμων\nΗ πολυπλοκότητα αυτού του τύπου σηπτικής δεξαμενής είναι ότι απαιτείται ειδική τεχνική για την τοποθέτησή του. Επιπλέον, η πλήρης στεγανότητα μεταξύ των δακτυλίων συνήθως δεν μπορεί να επιτευχθεί, έτσι τα απόβλητα σε ακατέργαστη μορφή εισέρχονται επίσης στο έδαφος.\nΑντί των δακτυλίων από σκυρόδεμα, μπορείτε να ρίξετε την κοιλότητα εκσκαφής με σκυρόδεμα και να χωρίσετε σε δύο θαλάμους, εκ των οποίων το ένα είναι κατασκευασμένο και χωρίς πυθμένα.\nΑλλά ο απλούστερος και φθηνότερος τρόπος είναι η κατασκευή από συμβατικά ελαστικά. Για αυτόν, σκάβοντας δύο κοιλώματα, τοποθετώντας ελαστικά, σφραγίζονται ο ένας στον άλλο και τα δοχεία που προκύπτουν συνδέονται με ένα σωλήνα. Ωστόσο, δεν θα έχουν την καλύτερη απόδοση. Επιπλέον, η στεγανότητα είναι εξαιρετικά αναξιόπιστη, γεγονός που δημιουργεί τον κίνδυνο να εισέλθουν στο χώμα ανεπεξέργαστα απόβλητα.\nΕπιλογή και κανόνες\nΗ κατασκευή επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη πόσα άτομα θα ζήσουν στο σπίτι, μόνιμα ή προσωρινά. Από αυτό, υπολογίζεται ο απαιτούμενος όγκος.\nΕπιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι καιρικές συνθήκες, ο τύπος εδάφους και το επίπεδο υπογείων υδάτων.\nΑφού σταματήσατε σε κάποια παραλλαγή, είναι απαραίτητο να αποφασίσετε πού θα βρίσκεται στην τοποθεσία. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Πρέπει να συμμορφώνεται με τους υφιστάμενους κανόνες και κανόνες και να βρίσκεται σε κάποια απόσταση από διάφορα κτίρια και άλλα αντικείμενα. Το γεγονός είναι ότι αν δεν τηρηθούν αυτοί οι κανόνες, τότε από τους ιδιοκτήτες προαστιακών περιοχών οι εργαζόμενοι της υγειονομικής-επιδημιολογικής οργάνωσης μπορούν να ζητήσουν να αποσυναρμολογήσουν τη σηπτική δεξαμενή. Και αυτό, με τη σειρά του, θα οδηγήσει σε πρόσθετα υλικά απόβλητα και απώλεια χρόνου. Ως εκ τούτου, είναι καλύτερα να μελετήσετε όλες τις απαιτήσεις εκ των προτέρων και να επιλέξετε ένα μέρος που θα ταιριάζει σε όλους τους.\nΈτσι, υπάρχουν κανόνες που ορίζονται στο SNiP 2.04.03-85, στον οποίο η θέση της σηπτικής δεξαμενής είναι σαφώς διευκρινισμένη. Θα πρέπει να είναι:\nόχι σε απόσταση τριάντα μέτρων από το πηγάδι με πόσιμο νερό ή πηγάδια.\nόχι λιγότερο από τέσσερα μέτρα από το σπίτι.\nσε απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων από τα σύνορα της περιοχής.\nτουλάχιστον δύο ή τέσσερα μέτρα από τα δέντρα.\nτουλάχιστον δέκα μέτρα από ένα ρεύμα ή από ένα ποτάμι.\nτουλάχιστον πέντε μέτρα από τον πλησιέστερο κοινό δρόμο.\nΌταν επιλέγετε ένα μέρος, μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα στην υπηρεσία υγείας, έτσι ώστε να προωθήσουν την καλύτερη επιλογή.\nΕκτός από την τοποθεσία της εγκατάστασης, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:\nτη γωνία τοποθέτησης του αγωγού αποχέτευσης.\nτο επίπεδο της διείσδυσής του ·\nδιαφορετικό ύψος των ενδιάμεσων πηγαδιών.\nΚατά την εκσκαφή ενός λάκκου, λαμβάνεται υπόψη:\nη εμφάνιση υπογείων υδάτων - σε υψηλό επίπεδο, μια λανθασμένα τοποθετημένη σηπτική δεξαμενή κινδυνεύει να επιπλέει.\nτην κατάψυξη του εδάφους - τα τμήματα εργασίας της κατασκευής πρέπει να είναι χαμηλότερα, διαφορετικά πρέπει να είναι επιπλέον μονωμένα.\nη ανακούφιση του χώρου και το μέγεθός του ·\nμονάδα εγκατάστασης όγκου - υπολογισμός γίνεται με βάση το ότι 1 άτομο ανά ημέρα καταναλώνει κάπου εκατό λίτρα νερό, σηπτική νερό αρχίζει να καθαρίσει μόνον εάν περιέχει τουλάχιστον τρεις ημερήσιες δόσεις.\nΗ συναρμολόγηση της συσκευής αρχίζει με την τοποθέτηση του σωλήνα αποχέτευσης από το σπίτι. Το ελάχιστο επίπεδο βάθους θα πρέπει να είναι εξήντα εκατοστά. Για κάθε μετρητή, ο σωλήνας πρέπει να πάει δύο εκατοστά βαθιά (για να συμμορφωθεί με τον κανόνα γωνίας). Οι περιστροφικές περιστροφές είναι ανεπιθύμητες, αλλά αν πρέπει να κάνουν, τότε σε αυτές τις θέσεις είναι εξοπλισμένη μια ειδική περιστροφική κοιλότητα με δίσκο.\nθέση στο σηπτικό του τύπου Topas και τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης\nΘα είναι καλύτερο εάν η εγκατάσταση μιας σηπτικής δεξαμενής σε μια ιδιωτική κατοικία πραγματοποιείται κατά τη θερινή ή φθινοπωρινή περίοδο, όταν τα υπόγεια ύδατα έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή ανασκάπτεται η ανασκαφή με τήρηση όλων των υπολογισμών. Εισάγεται στη δεξαμενή, στερεωμένη με μεταλλικά καλώδια ή ταινίες.\nΗ καθιερωμένη αυλή από το σπίτι είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η πλημμύρα του υπογείου με λύματα. Σε υψηλές υπόγειων τοποθεσία πλακοστρώσεις σωλήνα αποστράγγισης, ο πυθμένας πασπαλισμένα και συμπιέζεται άμμο, και ολοκληρώνεται με μια τσιμεντένια πλάκα ή μπλοκ.\nσχέδιο για τη διευθέτηση μιας σηπτικής δεξαμενής σε ένα ιδιωτικό σπίτι\nΤο λάκκο θεμελίωσης καλύπτεται με άμμο και τσιμέντο. Η σηπτική δεξαμενή χύνεται εκ των προτέρων με νερό, ώστε να μην παραμορφώνεται. Το καπάκι του πρέπει να είναι πάνω από το έδαφος, έτσι ώστε τα αποψυγμένα και τα υπόγεια ύδατα να μην φτάσουν εκεί. Κατά την κρύα εποχή, καλύπτεται με θερμομονωτικό υλικό. Και για να μην διαταραχθεί η δυσάρεστη οσμή, κάτω από μια ειδική πλαγιά βάλτε τους σωλήνες εξαερισμού.\nΕάν είναι εγκατεστημένο ένα σηπτικό δεξαμενή με μετεπεξεργασία εδάφους, τότε πριν το συνδυάσουμε, είναι απαραίτητο να συνδυάσουμε τη δομή με τα πεδία διήθησης. Αυτό γίνεται με σωλήνες συνδεδεμένους με συνδέσμους, στους οποίους οι θέσεις αυτές παραμένουν σφραγισμένες, ακόμη και σε περιπτώσεις μικρών διμερών κινήσεων. Τα πεδία φιλτραρίσματος παρέχονται με μαξιλάρι από άμμο και χαλίκι. Μέσα από αυτά, το νερό εισέρχεται στο έδαφος. Ο σωλήνας διακλάδωσης συνδέεται με έναν διάτρητο έναν ή περισσότερους σωλήνες, οι οποίοι τοποθετούνται στο μαξιλάρι.\nΌταν σχεδιάζετε μια σηπτική δεξαμενή, είναι απαραίτητο να καθορίσετε τον όγκο εργασίας της όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Αν υποθέσουμε ότι ο αριθμός των αποχετεύσεων λυμάτων μπορεί να αυξηθεί με το χρόνο, είναι προτιμότερο να επιλέξετε έναν όγκο με μικρό περιθώριο. Τότε θα είναι δυνατόν να αποφευχθεί η υπερφόρτωση στο μέλλον όταν θα γίνει αναποτελεσματική.\nΚατά τη λειτουργία, χρησιμοποιούνται ειδικοί μικροοργανισμοί που προωθούν την αποσύνθεση αποβλήτων και, συνεπώς, βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα του καθαρισμού.\nΠρέπει να διασφαλιστεί ότι τα ξένα αντικείμενα που μολύνουν το σύστημα, όπως τα βαμβακερά επιχρίσματα, τα μαλλιά, το αδιάλυτο στο νερό χαρτί και ούτω καθεξής, δεν εισέρχονται στους σωλήνες αποχέτευσης.\nΕίναι προτιμότερο να αγοράσετε υλικά βέλτιστης ποιότητας για μια σηπτική δεξαμενή, διότι διαφορετικά αυτή η εξοικονόμηση μπορεί να οδηγήσει σε πολύ αρνητικές συνέπειες, οι οποίες θα πρέπει να εξαλειφθούν και να επαναληφθούν.\nΟ βέλτιστος σχεδιασμός της σήψης είναι ακόμα στο επίπεδο της κατασκευής του σπιτιού, όταν είναι δυνατόν να παρέχονται όλες οι λεπτομέρειες της θέσης του και να αποφεύγονται κάθε είδους δυσκολίες.\nΈνας τέτοιος σχεδιασμός θα αποτελέσει λύση στο πρόβλημα της απομάκρυνσης των λυμάτων και του καθαρισμού τους σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης. Με προσωρινή διαμονή έξω από την πόλη μόνο το καλοκαίρι και τα Σαββατοκύριακα, θα είναι αρκετό να εγκαταστήσετε δεξαμενές αποθήκευσης για τις οποίες δεν χρειάζονται ειδικές φροντίδες.\nΟ σχεδιασμός ενός μη πτητικού είδους ή μιας τοπικής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων που λειτουργεί με ηλεκτρισμό απαιτεί την εγκατάσταση να συντονίζεται με την κρατική υγειονομική και επιδημιολογική επίβλεψη, από την οποία είναι απαραίτητο να επιτευχθεί δεσμευτική σχεδίαση πριν από την εγκατάσταση.\nΓνωρίζοντας πώς να εγκαταστήσετε σωστά μια σηπτική δεξαμενή σε μια ιδιωτική κατοικία και να την συνειδητοποιήσετε, ο ιδιοκτήτης ενός εξοχικού σπιτιού θα εξασφαλίσει ότι το σύστημα αποχέτευσης λειτουργεί σωστά σε αυτόν, γεγονός που θα βελτιώσει σημαντικά την άνεση της ζωής έξω από την πόλη.\nΟι σωλήνες πολυαιθυλενίου κατέλαβαν την ηγετική θέση στις πωλήσεις στη σύγχρονη αγορά δομικών υλικών. Έχουν πολλά πλεονεκτήματα, ένα από τα οποία είναι μια χαμηλή τιμή, σε σύγκριση με παρόμοια προϊόντα από άλλα υλικά.\nΕάν αμέσως μετά τη χρήση για το σκοπό της κατσαρόλας καθαριστεί σωστά, τότε καμία πλάκα δεν θα έχει χρόνο για το σχηματισμό.\nΠώς να εγκαταστήσετε μια τουαλέτα στο διαμέρισμα\nΤεχνολογία και χαρακτηριστικά τοποθέτησης σωλήνων αποχέτευσης στο έδαφος\nSololift για οδηγίες αποχέτευσης\nΚεραμικοί σωλήνες αποστράγγισης - απαιτήσεις GOST, ανοχές και πιθανά ελαττώματα


ran.ta.r- Μόλις εντόπισες το ραντάρ της... χαλαρής ενημέρωσης: ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ EUROVISION ΠΕΡΑΣΕ Η ΚΥΠΡΟΣ!\nΣΚΛΗΡΟΣ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ\nΜεγάλη έκπληξη η είσοδος της Κύπρου στον τελικό της φετινής Eurovision, μετά από πέντε χρόνια! Ο Jon Lilygreen τα κατάφερε και μάλιστα σε έναν ημιτελικό στον οποίο συμμετείχαν όλα τα μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης!\nΕκτός τελικού η Σουηδία, παρόλο που καταχειροκροτήθηκε από τους χιλιάδες Euro-fan που είχαν κατακλύσει το Telenor Arena, στο Όσλο της Νορβηγίας. Η Σουηδία, αν και πλασαριζόταν στις πρώτες θέσεις του φετινού διαγωνισμού της Eurovision, τελικά δεν τα κατάφερε, οπότε και οι αποδόσεις στα γραφεία στοιχημάτων αναμένεται να αλλάξουν, κυρίως υπέρ της χώρας μας!\nΑναλυτικότερα, τα… καυτά σωβρακάκια των Λιθουανών φαίνεται πως δεν ενθουσίασαν τους fan της Eurovision, οπότε και δεν τα κατάφεραν να προκριθούν. Οι συμμετοχές της Αρμενίας, του Ισραήλ και της Δανίας που ακολούθησαν καταχειροκροτήθηκαν, μιας και οι τρεις συγκεκριμένες χώρες, μαζί και με το Αζερμπαϊτζάν θεωρούνται τα φετινά μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης.\nΑδιάφορη η συμμετοχή της Ελβετίας, η οποία εμφανίστηκε με γαλλικό στίχο, ενώ το τραγούδι της Σουηδίας μάλλον επισκιάστηκε από το τραγούδι του Αζερμπαϊτζάν, γι’ αυτό και δεν κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό. Η Safura ξεσήκωσε το στάδιο με την μοναδική μπαλάντα της, γεγονός που την αναγάγει σε αδιαφιλονίκητο φαβορί, ενώ το τραγούδι της Ουκρανίας ήταν το μοναδικό που ξεχώρισε στη φετινή Eurovision, κυρίως ως προς το ιδιαίτερο στυλ της ερμηνεύτριας.\nΤο… παραμυθένιο τραγουδάκι της Ολλανδίας, αν και άρεσε πολύ, τελικά δεν τα κατάφερε, σε αντίθεση με τη Ρουμανία, όπου οι ισχυρές «μουσικές συμμαχίες» τής εξασφάλισαν μία θέση στον τελικό, όπως και κάθε χρόνο. Η Σλοβενία έμεινε εκτός τελικού, ενώ η Ιρλανδία πέρασε με τη βοήθεια μιας παλιάς νικήτριάς της, της Niamh Kavanagh, η οποία ερμήνευσε και το φετινό τραγούδι της συγκεκριμένης χώρας.\nΗ Βουλγαρία δεν τα κατάφερε, σε αντίθεση με την Κύπρο, ενώ η Κροατία αν και εμφανιζόταν στα περισσότερα στοιχήματα να είναι μέσα στον τελικό, εν τούτοις έμεινε εκτός. Τέλος, Γεωργία και Τουρκία τα κατάφεραν, οπότε και το Σάββατο θα τις απολαύσουμε και πάλι στον τελικό.\nΟι χώρες λοιπόν του δεύτερου ημιτελικού, οι οποίες κατάφερνα να περάσουν στην τελική φάση του διαγωνισμού της Eurovision και θα τις απολαύσουμε ξανά το Σάββατο στο μεγάλο τελικό είναι: Αρμενία, Ισραήλ, Δανία, Αζερμπαϊτζάν, Ουκρανία, Ρουμανία, Ιρλανδία, Κύπρος, Γεωργία και Τουρκία.\nΌπως μπορείτε να συμπεράνετε ακόμα μια φορά το rantar, πέντε ώρες πριν τον δεύτερο ημιτελικό σας έδωσε με ακρίβεια την τελική δεκάδα που θα περάσει στον τελικό, γεγονός που καθιστά το blog μας ως την πιο έγκυρη πηγή πληροφόρησης για την Eurovision εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο πως πολλές εκπομπές στην τηλεόραση έχουν αναφερθεί στο blog μας και υιοθετούν τις απόψεις μας, μιας και γνωρίζουν πως οι πληροφορίες μας πάντοτε επιβεβαιώνονται.\nΤο ίδιο θα πράξουμε και λίγο πριν τη βραδιά του τελικού, όπου και πάλι με ακρίβεια θα σας παρουσιάσουμε τις δέκα χώρες που θα καταφέρουν να προκριθούν. Εσείς δεν έχετε παρά να συνεχίσετε να ενημερώνεστε από το blog μας, ώστε να γνωρίζετε πρώτοι τα αποτελέσματα, πριν την τελική βραδιά!\nΕπίσης, να σας αναφέρω πως η δική μου βαθμολογία στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision έχει ως εξής:\n12 βαθμοί= ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ: Επιμένω να πιστεύω πως φέτος είναι η χρονιά του Αζερμπαϊτζάν. Η Safura είναι εκπληκτική και η μπαλάντα της συγκλονιστική.\n10 βαθμοί= ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Ιδιαίτερο τραγούδι, δυνατή ερμηνεία, ένα τραγούδι που διαφέρει από όλα τα άλλα.\n8 βαθμοί= ΤΟΥΡΚΙΑ: Φοβερός ρυθμός, δυνατό κομμάτι, πιστεύω πως στον τελικό θα τα πάει πάρα πολύ καλά.\n7 βαθμοί= ΔΑΝΙΑ: Ένα από τα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, με ωραίο κομμάτι και ντουέτο που ξεχωρίζει.\n6 βαθμοί= ΚΥΠΡΟΣ: Ροκ μπαλάντα, με ωραίο ρυθμό, φέτος θα κάνει τη διαφορά στον τελικό της Eurovision, ένα κομμάτι που θα αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους Euro- fan.\n5 βαθμοί= ΑΡΜΕΝΙΑ: Μεγάλο φαβορί, πανέμορφη ερμηνεύτρια, η οποία μάλιστα είναι μισή Ελληνίδα!\n4 βαθμοί= ΙΣΡΑΗΛ: Ωραία φωνή, ωραία σκηνική παρουσία, το τραγούδι αυτό αναμένεται να σκαρφαλώσει στις πρώτες θέσεις στον τελικό του Σαββάτου.\n3 βαθμοί= ΣΟΥΗΔΙΑ: Μπορεί να μην τα κατάφερε, εμένα ωστόσο μου άρεσε σαν κομμάτι και το ψήφισα με 3 βαθμούς.\n2 βαθμοί= ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Το φετινό «παραμυθάκι» της Eurovision. Αν και ψηφίστηκε από πολλούς, τελικά δεν τα κατάφερε.\n1 βαθμός= ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ: Απλά ψήφισα την τρέλα τους.\nΜεγάλα φαβορί που επικράτησαν: Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Ισραήλ, Δανία, Τουρκία\nΜεγάλη –και ευχάριστη- έκπληξη του δεύτερου ημιτελικού: Η Κύπρος μας!\nΜεγάλος χαμένος του δεύτερου ημιτελικού: Σουηδία\nΑναμενόμενη είσοδος στον τελικό: Ιρλανδία, Γεωργία, Ρουμανία\nΑουτσάιντερ που τις τελευταίες ημέρες ξεχώρισαν: Ουκρανία\nΣτο μεταξύ, ολοκληρώθηκε και η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των χωρών που συμμετέχουν στον τελικό.\nΑυτή είναι: 1) Αζερμπαϊτζάν 2) Ισπανία 3) Νορβηγία 4) Μολδαβία 5) ΚΥΠΡΟΣ 6) Βοσνία 7) Βέλγιο 8) Σερβία 9) Λευκορωσία 10) Ιρλανδία 11) ΕΛΛΑΔΑ 12) Ηνωμένο Βασίλειο 13) Γεωργία 14) Τουρκία 15) Αλβανία 16) Ισλανδία 17) Ουκρανία 18) Γαλλία 19) Ρουμανία 20) Ρωσία 21) Αρμενία 22) Γερμανία 23) Πορτογαλία 24) Ισραήλ 25) Δανία\nΑναρτήθηκε από http://rantar.blogspot.com στις 12:59 π.μ.


tseligas : Σαν σήμερα 15 Ιούνη\nΣτην Πελοπόννησο πραγματοποιείται συλλαλητήριο 4.000 περίπου αγροτών της επαρχίας Πυλίας κατά των φόρων που είχε επιβάλλει η κατοχική κυβέρνηση. Οι διαδηλώσεις των αγροτών κράτησαν 3 μέρες και τελικά διαλύθηκαν από ισχυρές δυνάμεις του Ιταλικού στρατού και της χωροφυλακής. Συνελήφθησαν 12 αγρότες, οι οποίοι κλείστηκαν στις φυλακές Αλεξανδράκη στην Καλαμάτα.\n1)Στις 15 και 16 του μηνός τμήματα του ΕΛΑΣ Αθήνας(Α’ Σώμα Στρατού), με την υποστήριξη του λαού αντιμετωπίζουν ηρωικά επιδρομή χιτλερικών και ταγματασφαλιτών στην Καισαριανή, προξενώντας τους 45 νεκρούς και τραυματίες. Στις 16/6 όλα τα μαγαζιά της συνοικίας κλείνουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ 2.000 κάτοικοι πραγματοποιούν διαδήλωση.\n2)Οι εργαζόμενοι της Λειβαδιάς κατεβαίνουν σε γενική απεργία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη σφαγή του Διστόμου από τους Ναζί.\nΤην ίδια μέρα τμήματα της ΙΙΙ Μεραρχίας του ΕΛΑΣχτυπούν τους οχυρωμένους στο χωριό ΒαλτέτσιΓερμανούς και ταγματασφαλίτες, προξενώντας του βαριές απώλειες (200 νεκροί και τραυματίες).


Tsouzei alla mou aresei: Η αβάσταχτη σκληρότητα του προβατίσιου αυταρχισμού-Part 1-τα γιουβαρλάκια\nΗ αβάσταχτη σκληρότητα του προβατίσιου αυταρχισμού-Part 1-τα γιουβαρλάκια\nΜου τη σπάνε τα ρεπορτάζ για το γάμο του Τομ Κρουζ με την Κεϊτ Χολμς. Κάθονται και μας λένε τι φορούσαν, τι ήπιανε, τι φάγανε και τι είπε ο ιερέας ο Σαϊεντολόγος. Έλεος πια! Έχω πληροφορίες ότι ο Τομ Κρουζ είναι ρομπότ του Σατανά- δε μπορώ να σας πω περισσότερα...\nΣήμερα απέδειξα για άλλη μια φορά ότι η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά. Θέλει dedication να τρέχεις μέσα στα χιόνια για ψώνια για να φτιάξεις γιουβαρλάκια γιατί το υποσχέθηκες σε ελληνική παρέα. Αλλά εγώ αψήφησα το κρύο και τα χιόνια και έπραξα το καθήκον μου. Και μια και είπα γιουβαρλάκια, θυμήθηκα μια λυπημένη ιστορία.\nΌταν τα είχα με τον Πρόβατο (την εποχή των αξέχαστων ντουέτων που σας έχω περιγράψει) ένα απόγευμα τον περίμενα να γυρίσει από δουλειά (meeting με τον Κυριακού για να διαπραγματευτεί Χριστουγεννιάτικο show στον ΑΝΤ1). Του είχα φτιάξει γιουβαρλάκια και είχα ανάψει κεριά για ατμόσφαιρα. Είχα βάλει καιτο CD της Μπάρμπαρα Στράιζαντ (Yentle Medley) και τον περίμενα με ανυπομονησία φορώντας μόνο τις πυτζάμες Μποπ Σφουγγαράκη. Όμως ο Πρόβατος γύρισε σπίτι με νεύρα γιατί δεν είχε γίνει δεκτό το αίτημα του να μην έχει πρόβατα η φάτνη με τα ζώα, μια και ήθελε να είναι το μόνο πρόβατο στο show, και τσαντισμένος πέταξε τη κατσαρόλα με τα γιουβαρλάκια στο πάτωμα της κουζίνας και φεύγοντας να πάει να πιει μπύρες με τους φίλους του, μου έσκισε την αφίσα του Τζάστιν Τιμπερλεικ. Κλαίγοντας τηλεφώνησα στην φίλη μου, τη Γωγώ Αντζολετάκη, η οποία ήρθε αμέσως και με βοήθησε να βρούμε και να μαζέψουμε όλα τα γιουβαρλάκια από το πάτωμα. Το δίδαγμα της ιστορίας: αν είμαστε σε σχέση με οξύθυμο άτομο, χρησιμοποιούμε χύτρα ασφαλείας στην μαγειρική με καπάκι που κουμπώνει.\nPosted by sikia at 7:09 PM\nΝομίζω πως το πήρες το μάθημα σου...αντικείμενο του σεξ και νοικοκυρά δεν πάνε πακέτο...αν είχες κάνει κολιέ τα γιουβαρλάκια και εμφανιζόσουν μόνο με αυτά τι θα 'κανε θα πετούσε και σένα στο πάτωμα?\nΜάλλον αλλά για διαφορετικούς λόγους...να φάει τα γιουβαρλάκια απο πάνω σου...\nΝα ξέρεις αλλη φορά χύτρα ταχύτητος με σούστα απο κάτω , την πετάς, αναπηδά και νταν στα μούτρα του απαράδεκτου ζώου...\nα ναι, εεε;\nτώρα με κατηγορείς και γα κακοποίηση... μάθε λοιπόν ότι εκείνη την μέρα ο λόγος που σου φέρθηκα έτσι δεν ήταν τα νέυρα που είχα με αφορμή το ότι δεν έγινε δεκτό το αίτημα μου περί προβάτων και φάτνης αλλά ότι όσο ήμουν με τον Κυριακού έμαθα από έγκυρα χείλη πως πηδιόσουνα με τον Μαστοράκη... και ότι είχς κάνει δύο φορές ξεπέτες με τον Παπαδάκη!!!\nέλεος, δεν μιλάω δεν μιλάω αλλά κάποια στιγμή πρέπει ο κόσμος να μάθει τις λεπτομέρειες αυτής της σχέσης όπως και το γιατί τελικά χωρίσαμε, που είχε φτάσει το κέρατο μέχρι τον πλανήτη Πλούτωνα.\nΚανονικά θα έπρεπε να μην σου ξαναμιλήσω ποτέ, όχι που δέχομαι να κάνουμε ανώνυμο πρόστυχο sex, αλλά έχε χάρη που δεν έχω δει καλύτερο τεχνίτη στο κρεβάτι.\nΞέχασες ένα σημαντικό στοιχείο: Τα γιουβαρλάκια ήταν με σάλτσα ή με αυγολέμονο? Εχει σημασία όπως και να το κάνεις στην επίδραση του χαρακτήρα αλλά και για τις συνέπειες στο καθάρισμα και γενικότερα στην σχέση των δύο φύλων ή και των τριών ενίοτε. Το δίδαγμα της ιστορίας έτσι, πιθανόν να είχε μια διαφορετική σημειολογική ανάλυση.\nΑχ μαράκι μου, που να προλάβω να σκεφτώ να βάλω τα γιουβαρλάκια κολιέ! Αλλά να με πετούσε και εμένα στο πάτωμα πολύ πιθανό το κόβω....\nΠροβατούκο, σου έβαλαν πάλι λόγια στελέχη του ΑΝΤ1 και εσύ τους πίστεψες και χάλασες τη σχέση μας. Από τότε που αρνήθηκα να παρουσιάσω το πρωινό του σταθμού, με συκοφαντούν. Μα έλεος δηλαδή, Μαστοράκης=γιακ Χ 100!!! Και Παπαδάκης=γιακ Χ 90!!! Και καλά τα γιουβαρλάκια, η αφίσα του Τζάστιν τι σου έφταιγε?\nstoryteller μου γλυκέ, με αυγολέμονο ήταν τα γιουβαρλάκια, αφού του προβατούκου μου του αρέσουν τα ξινά...\nΚαι γω που νομιζα οτι ο ΑΝΤ1 ειναι μια αγαπημενη οικογενεια...\nΚρίμα τα γιουβαρλάκια γαμτο, εδώ τα παιδάκια πεινάνε κι εμείς πετάμε φαγητά, αν και στην περίπτωσή μου... πετάγονται λόγω καψίματος :(


Beclony χειριστήριο σταθερής κωδικοποίησης 433,92 ΜΗz - VB Store\nBeclony χειριστήριο σταθερής κωδικοποίησης 433,92 ΜΗz\nΧειριστήριο αντιγραφικό σταθερού κωδικού 433,92MHz\nΤηλεχειριστήριο Αντιγραφικό BeClony 4Κάναλο σταθερού κωδικού 433,92MHz. Έχει την δυνατότητα να αντιγράψει πολλά από τα τηλεχειριστήρια του εμπορίου σε συχνότητα 433,92 ΜHz σταθερού κωδικού. Απλή και γρήγορη αντιγραφή κωδικού και συχνότητα <5 sec .\nΥψηλής ποιότητας τηλεχειριστήριο.\nΤροφοδοσία με αλκαλική μπαταρία 12 VDC ( 27A )\nΜεγάλη διάρκεια ζωής, ανθεκτικό.\nΔιαστάσεις 33 x 64 x 12 mm


Άρθρο 22: Κατάσχεση κινητών μνημείων\nΆρθρο 22: Κατάσχεση κινητών μνημείων\nΝόμος 3028/02 - Άρθρο 22\n1. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση και δεν αποτελούν πτωχευτική περιουσία κινητά αρχαία που χρονολογούνται έως και το 1453.\n2. Η κατάσχεση μεταγενέστερων μνημείων που ανήκουν σε ιδιώτες γίνεται παρουσία υπαλλήλου της Υπηρεσίας. Προς τούτο οι εκτελούντες την κατάσχεση υπάλληλοι οφείλουν να τη γνωστοποιούν έγκαιρα στην Υπηρεσία. Η αξία των μνημείων καθορίζεται από την επιτροπή της διάταξης της παραγράφου 11 του άρθρου 73.\n3. Μεσεγγυούχος ορίζεται το Δημόσιο, τα δε κατασχεθέντα παραμένουν στον τόπο όπου βρίσκονται, εκτός αν η Υπηρεσία ορίσει διαφορετικά. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται στην Υπηρεσία αμέσως μόλις περατωθεί η κατάσχεση. Η Υπηρεσία καλείται στη δίκη για τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης, εάν αυτή αφορά μνημείο της παραγράφου 2, οπότε και της κοινοποιείται η σχετική απόφαση.\n4. Η επίθεση σφραγίδων σε μνημεία που αποτελούν πτωχευτική περιουσία γίνεται παρουσία υπαλλήλου της Υπηρεσίας. Μεσεγγυούχος αυτών ορίζεται το Δημόσιο. Τα μνημεία παραμένουν στον τόπο όπου βρίσκονται, εκτός εάν η Υπηρεσία ορίσει διαφορετικά και εκτιμώνται κατά την απογραφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2. Οποιαδήποτε απόφαση για την πώλησή τους κοινοποιείται εγκαίρως στην Υπηρεσία.\n5. Με αίτηση του Δημοσίου, που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, καθορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η τιμή μνημείου που έχει κατασχεθεί ή ανήκει σε πτωχευτική περιουσία.\nΜε την υποβολή της αιτήσεως το μνημείο αναλαμβάνεται από την Υπηρεσία.\nΣτη δίκη καλούνται ο επισπεύδων δανειστής ή ο σύνδικος της πτωχεύσεως αντιστοίχως, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν το μνημείο με πρόσωπο της επιλογής τους για την εκτίμηση της αξίας του. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του την τιμή που έχει καθορισθεί από την επιτροπή της παραγράφου 11 του άρθρου 73, καθώς και τα στοιχεία περί της αξίας του μνημείου που επικαλούνται ο επισπεύδων δανειστής ή ο σύνδικος. Το Δημόσιο αποκτά την κυριότητα του μνημείου του οποίου έχει καθορισθεί η τιμή με την καταβολή του τιμήματος στον υπάλληλο του πλειστηριασμού ή τον σύνδικο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της αποφάσεως.\nΜόνο εάν δεν καταβληθεί το τίμημα το μνημείο πλειστηριάζεται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δικαιοσύνης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω.


Τα «μιλλοσφοτζίσματα» του Λουρουτζιάτη – Celare Verbum – Politics Blog – Research, Opinions, Comments\nSeptember 22, 2015 September 22, 2015 celare99\nΤα «μιλλοσφοτζίσματα» του Λουρουτζιάτη\nΟ Λουρουτζιάτης νομίζει πως με το να κάνει «μιλλοσφοτζίσματα» θα επανεκλεγεί.\nΤώρα ας πούμε σκέφτηκε να κάνει προέκταση των δρόμων εκεί στις Φοινικούδες.\nΌπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο ίδιος «προωθείται η επέκταση της Λεωφόρου Αθηνών κατά ενάμιση χιλιόμετρο βορειότερα. Συγκεκριμένα, θα προεκταθεί μέχρι τις οδούς Κηφισιάς και Φαλήρου και θα διέρχεται από την Μαρίνα της Λάρνακας, εκτεινόμενη μέχρι το εστιατόριο «Απετίτο» που βρίσκεται στα μέσα περίπου της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου».\nΣας το σχεδιάσαμε και στον χάρτη.\nΑλλά το σημείο μας είναι άλλο. Διότι αγαπητέ Δήμαρχε, εάν δεν φύγουν από το παραλιακό μέτωπο οι χώροι αποθήκευσης καυσίμων και εάν δεν κάνεις πεζόδρομους (όπως έγινε με την Τ. Μητσόπουλου) και εάν δεν δώσεις κίνητρα στα ξενοδοχεία σου να αναβαθμιστούν, η Λάρνακα ανάπτυξη δεν βλέπει…\nΑπομάκρυνε πρώτα τα καύσιμα. Κάνε την Μαρίνα, και μετά κάνεις και τα «πιντώματα» των δρόμων…\nPrevious Δεν μας άκουσες Πρόεδρε…\nNext ISIS στα κατεχόμενα; (με Καλάσνικωφ)


Επιστροφή από την Καμπούλ! |\nΑυγ 29, 2021 Αυγ 29, 2021\nΥπάρχει ένας πίνακας της Βικτοριανής ζωγράφου Λαίδης Μπάτλερ, που ονομάζεται «Τα απομεινάρια μιας στρατιάς». Απεικονίζει ένα εξαθλιωμένο άλογο με έναν εξίσου εξαθλιωμένο αναβάτη. Ο πίνακας είναι γνωστός και ως «Επιστροφή από την Καμπούλ».\nΟ ημιθανής ιππέας είναι ο βοηθός χειρουργός Ουίλιαμ Μπράιντον (1811-1873), που υπηρέτησε στον στρατό της Βρετανικής Εταιρείας των Ανατολικών Ινδιών κατά τον πρώτο Αγγλοαφγανικό Πολεμο. Έγινε διάσημος διότι ήταν, υποτίθεται, ο μοναδικός επιζών που γύρισε από την Καμπούλ στην Τζαλαλαμπάντ από μια βρετανική δύναμη 4.500 ανδρών και 12.000 βοηθητικών πολιτών και αμάχων. Η Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών είχε τοποθετήσει στην Καμπούλ ως σάχη του Αφγανιστάν μια μαριονέτα, νομίζω ονόματι Σούτζα, και μια μισθοφορική δύναμη από Αγγλους αλλά και Ινδούς στρατιώτες.\nΈπειτα από μια αιματηρή εξέγερση η βρετανική στρατιωτική δύναμη, υπό τη διοίκηση του υποστρατήγου Ελφινστοουν, ακολουθούμενη από 12.000 αμάχους, εγκατέλειψε την επισφαλή Καμπούλ και πήρε τον δύσβατο ορεινό δρόμο για την Τζαλαλαμπάντ, 140 χλμ. μακριά από την αφγανική πρωτεύουσα. Δεν έμεινε ρουθούνι. Ηδη είχαν πέσει βαριές χιονοπτώσεις και οι ενέδρες και οι αλλεπάλληλες επιθέσεις των εξεγερμένων φυλών, μαζί με τα κρυοπαγήματα, θέρισαν σαν στάχυα την υποχωρούσα δύναμη, συχνά σε μάχες σώμα με σώμα.\nΗ πορεία θανάτου άρχισε στις 6 Ιανουαρίου 1842 και τελείωσε στις 13 Ιανουαρίου, όταν οι Βρετανοί σκοποί στα τείχη της Τζαλαλαμπάντ είδαν μια μοναχική φιγούρα να πλησιάζει. Ηταν ο Μπράιντον πάνω στο τραυματισμένο ετοιμοθάνατο άλογό του, το οποίο έβαλαν σε στάβλο και το περιποιήθηκαν, αλλά πέθανε την επόμενη μέρα. Οι Αγγλοι επέστρεψαν αργότερα με μια δύναμη εκδίκησης, αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να επιβάλουν την κυριαρχία τους στις ανυπότακτες φυλές αυτής της ορεινής και άγριας χώρας με τις ανυπότακτες φυλές και έτσι μια μέρα έφυγαν αφήνοντας έναν βασιλιά να κουμαντάρει τη χώρα. Η κραταιά σοβιετική μηχανή προσπάθησε επίσης το 1979 να επιβάλει κομμουνιστικό καθεστώς και μεταρρυθμίσεις διά της βίας σε αυτή τη χώρα. Ο υποτακτικός της σοβιετίας τελείωσε σφαγμένος σαν αρνί και ευνουχισμένος σαν μοσχάρι και η χώρα γύρισε πίσω στο καθεστώς της εξουσίας των φυλών.\nΟι Αμερικανοί δεν εγκατέλειψαν το Αφγανιστάν. Ηταν εκεί και πολεμούσαν 20 χρόνια. 2.500 Αμερικανοί και πολλοί άλλοι δυτικοί σύμμαχοί τους πότισαν με το αίμα τους αυτή την αφιλόξενη χώρα. Οι Αμερικανοί μαχητές δεν έχασαν καμία μάχη, όπως δεν έχασαν καμία μάχη και στο Βιετνάμ. Η αποτυχία είναι καθαρά των πολιτικών και αναλυτών πάνω στις θεωρίες των οποίων στηρίχτηκαν οι πολιτικοί. Στο Βιετνάμ το ονόμασαν βιετναμοποίηση, δηλαδή εκπαιδεύουμε και εξοπλίζουμε ισχυρές ντόπιες ένοπλες δυνάμεις και παραδίδουμε τη χώρα στη δική της ηγεσία. Αυτό έκαναν και στο Αφγανιστάν, εξόπλισαν 300.000 στρατό και αεροπορία, αστυνομία, τους εκπαίδευσαν και φυσικά έγινε ό,τι και στο Βιετνάμ: κατέρρευσαν όλα σαν χάρτινος πύργος. Ούτε ντουφεκιά δεν έριξαν ο στρατός και η αστυνομία, και η χώρα έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν.\nΓιατί; Γιατί τελικά εκεί η συντριπτική πλειονότητα είναι Ταλιμπάν και οι ΗΠΑ απλά δώρισαν στο σκληρό αυτό ισλαμικό καθεστώς χιλιάδες άρματα μάχης, ΤΟΜΠ, ΤΟΜΑ, τζιπ, φορτηγά, μαχητικά και μεταφορικά αεροπλάνα, ελικόπτερα, πακτωλό ελαφρών, βαρέων όπλων και πυρομαχικών. Μια τεράστια, ασύλληπτου μεγέθους, πολιτική, διπλωματική και στρατιωτική ήττα, που κατάπιε χιλιάδες ζωές Αμερικανών και άλλων στρατιωτών και περί τα 3 τρισ.! Και για να μη διαβάζω ανοησίες: Ο Τραμπ αποφάσισε την αποχώρηση και ο Μπάιντεν την υλοποίησε με τον κωμικοτραγικό τρόπο που έγινε. Η ήττα ανήκει πρώτα στις βλαμμένες θεωρίες τις πολιτικής ορθότητας, που νομίζουν οι ανόητοι αναλυτές και εφαρμοστές της πως η δημοκρατία δυτικού τύπου είναι μαϊντανός που τον φυτεύεις, τον ποτίζεις και φυτρώνει όπου να ‘ναι. Ανήκει στα νεομαρξιστικά νούμερα που εξομοιώνουν τον Χριστιανισμό με το Ισλαμ.\nΌποιος ξέρει Ιστορία, εθνογραφία, όποιος έχει μελετήσει στοιχειωδώς το Ισλάμ και τις χώρες όπου αυτό κυριαρχεί ξέρει πως οι μουσουλμάνοι στη συντριπτική τους πλειονότητα μισούν τη δυτική δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Τα θεωρούν ύβρη, αμαρτία, ξένο, απεχθές σώμα. Το Ισλάμ δεν είναι απλά θρησκεία αλλά ολόκληρο σύστημα πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης. Είναι μια ολοκληρωτική πολιτική θεωρία με πρώτο θύμα τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών και των αλλοθρήσκων ή αθέων. Στο Αφγανιστάν σχεδόν όλοι ήταν και είναι με τους Ταλιμπάν. Και όσοι συνεργάζονταν το έκαναν κυρίως από ιδιοτέλεια, αρμέγοντας ζεστό χρήμα των Αμερικανών φορολογουμένων ή του ίδιου του λαού τους, μέσω προνομίων, αυθαιρεσιών.\nΤώρα μας μιλούν όλοι για τις συνέπειες και το επερχόμενο νέο κύμα προσφύγων και λαθρομεταναστών. Τρίβουν τα χέρια τους δίπλα μας στο κράτος-συμμορία οι δουλέμποροι που καθοδηγούνται από το καθεστώς Ερντογάν και οι υπηρεσίες του. Ανυπομονεί ο βορβορώδης προδοτικός συρφετός των ΜΚΟτζήδων, με τις βαθιές τσέπες, οργανικό κομμάτι του δουλεμπορικού συστήματος διακίνησης και του ισλαμικού εποικισμού της Ευρώπης, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, που είναι ο Ακρίτας της. Αγαλλιούν όλες οι εγχώριες αριστερές ύαινες και τα φίδια του αργυρώνητου ψευτοανθρωπισμού. Έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια να υπολογίζουν ποσοστά, συμβάσεις σίτισης, ενοίκια από επιδοτούμενη στέγαση. Με έναν σμπάρο δυο τρυγόνια. Και το Έθνος χάνεται και τα κονομάνε.\nΛοιπόν, όχι. Δεν έχουμε υποχρέωση να περιθάλψουμε όλη την Ασία και όλη την Αφρική. Από πού κι ως πού κάποιοι που θα διανύσουν χιλιάδες χιλιόμετρα, διασχίζοντας το Ιράν, την Τουρκία, θα δικαιούνται να μπουν κατά μιλιούνια στη χώρα μας, διαλύοντας την κοινωνική μας συνοχή, την ασφάλειά μας, την οικονομία μας; Η Τουρκία θεωρείται ασφαλής χώρα. Μέχρι εκεί λοιπόν. Οφείλουμε να είμαστε ως κράτος αυστηροί. Η Ευρώπη, η χριστιανική Δύση, πρέπει να φυλάξει τον εαυτό της. Η αυτοκτονία δεν είναι πράξη αλληλεγγύης, δεν είναι καν χριστιανική πράξη και η εισαγωγή εκατομμυρίων αναφομοίωτων μουσουλμάνων θα είναι συλλογική αυτοκτονία. Αυτοί που απέτυχαν ας το λύσουν, αλλά μακράν ημών.\nΜπορούμε να δεχθούμε και να προστατεύσουμε φυσικά τις γυναίκες που θα πετάξουν την μπούρκα, τη μαντίλα, που θα αποκηρύξουν όλο το κτηνώδεις θεσμικό πλαίσιο του Ισλάμ για τις γυναίκες. Δεν καταλαβαίνω το νόημα να προσφέρουμε ασυλία σε γυναίκες που θα αναπαράγουν στη χώρα μας αυτά από τα οποία υποτίθεται διέφυγαν για να προστατευτούν.\nΕχθρός της ανθρωπότητας\nΚαι επί του πρακτέου, ας μάθουν λοιπόν όλοι πως οι Ταλιμπάν, ο Ερντογάν και ο επεκτατικός τουρκισμός, η Χαμάς, το Ισλαμικό Κράτος, όλες οι εκφάνσεις του Ισλαμοφασισμού, δεν εξημερώνονται, δεν μπορούν να μπολιαστούν με δημοκρατία, εκλογές, δικαιώματα. Τα έχουν όλα χεσμένα, τα μισούν, τα φτύνουν. Είναι ένας επεκτατικός εχθρός της Ανθρωπότητας που καταλαβαίνει μόνο τη γλώσσα της ισχύος και πρέπει να μείνει έξω από τις χώρες μας, έξω από τις κοινωνίες μας. Εντός μόνον όποιοι αποδέχονται πλήρως και απολύτως τις αξίες μας, τους νόμους μας, τον τρόπο ζωής μας.\nΌποιος, όποια θέλει να ζει με τη Σαρία και όπως σε Χαλιφάτο, τυλιγμένη σαν μαύρος ντολμάς, υποτακτική σαν δούλος ή να νομίζει πως οι γυναίκες, οι κόρες μας, οι αδελφές μας είναι πόρνες που του ανήκουν, δεν έχει θέση ανάμεσά μας. Ας μείνει στην Τουρκία ή ας πάει στη Σαουδική Αραβία και στα Εμιράτα να απολαύσει ισλαμική ζωή.\nΔημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό – Δείτε το ΦΕΚ\nΘάνος Τζήμερος και Φαήλος Κρανιδιώτης : Γιατί πάμε στο Βίτσι


Τέλος στα τουρκικά F-35 - lastpoint.gr\nΤέλος στα τουρκικά F-35\n09/08/2019 05/08/2019 0 Σχόλια\tΔΙΕΘΝΗ, ΕΘΝΙΚΑ, ΗΠΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ\nΗ Αμερική το αποφάσισε κι έδωσε τέλος στην παρουσία της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Αυτή η εξέλιξη είναι πολύ θετική διότι είναι το πρώτο βήμα για να ξεκαθαρίσει η θέση του ΝΑΤΟ σε σχέση με τις παράλογες κινήσεις της Τουρκίας.\nΈτσι όσοι φοβήθηκαν τις επιπτώσεις που θα είχε η συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό το πρόγραμμα έχουν και ξαφνιαστεί και ανακουφιστεί. Αλλά πρέπει να ομολογήσουν ότι δεν είχαν υπολογίσει τα θέματα της Μέσης Ανατολής και της γέννησης του Κουρδιστάν που έχουν την μεγαλύτερη προτεραιότητα στην εθνική πολιτική της Άγκυρας.\nΈτσι αυτή η κίνηση έγινε πράξη και η Τουρκία έχασε πολλά δισεκατομμύρια με την επιλογή που έκανε. Υπάρχει όμως τώρα και το θέμα το θεσμικό του ΝΑΤΟ που αντιλαμβάνεται ότι κάτι πρέπει να κάνει με κράτη που έχουν τέτοια συμπεριφορά και θα πρέπει να σκεφτεί το ανάλογο από το Άρθρο 50 που υπάρχει στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.\nΔιότι προς το παρόν δεν προβλέπεται ούτε η διαδικασία αποχώρησης από το ΝΑΤΟ ούτε αυτή του διωγμού. Όμως η Τουρκία μπορεί να είναι η περίπτωση που θα ενεργοποιήσει αυτές τις αποφάσεις. Διότι δεν αρκεί να βγαίνει από ένα πρόγραμμα, από τη στιγμή που αμφισβητεί τα θεμέλια της ΒορειοΑτλαντικής Συμμαχίας.\n← Ένας μήνας από τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας\nΗ προπαγάνδα για το ΣΔΟΕ και οι προστάτες της πλουτοκρατίας →\n20/02/2019 15/02/2019 1\nΟ Μακρόν στο μέγαρο των Ηλυσίων με 65,9%


Ορθοδοντική παιδιών,εφήβων-Πώς γίνεται;-Μουαμελετζή-Ορθοδοντική κλινική\nΥπάρχουν τρεις κατηγορίες ορθοδοντικής θεραπείας:\nα) Προληπτική ορθοδοντική θεραπεία\nΑφορά κυρίως παιδιά ηλικίας 6-8 ετών και στόχο έχει την προσπάθεια πρόληψης δημιουργίας μελλοντικού προβλήματος.\nΑντιμετωπίζονται προβλήματα που οφείλονται σε πρόωρη απώλεια παιδικών δοντιών, παρατεταμένο θηλασμό του δακτύλου ή πιπίλας, προώθηση της γλώσσας.\nΗ θεραπευτική προσέγγιση αφορά κυρίως στη χρήση κινητών συσκευών (μασελάκια) ή ακίνητων μηχανισμών (συσκευές διατήρησης του χώρου των παιδικών δοντιών, ο οποίος είναι απαραίτητος για την επίλυση τυχόν συνωστισμού κατά την ανατολή των μόνιμων δοντιών) και είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας.\nβ) Κατασταλτική ορθοδοντική θεραπεία\nΑρχίζει συνήθως στην ηλικία των 8-9 ετών (ανάλογα με τον ρυθμό αύξησης του παιδιού) και στοχεύει στην αναχαίτιση της εξέλιξης ή στην καταστολή προβλημάτων που είναι σε πρώιμο στάδιο.\nΗ έγκαιρη παρέμβαση στην ηλικία αυτή δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για ευκολότερη και απλούστερη μελλοντική θεραπεία ή διορθώνει οριστικά το πρόβλημα.\nΧρησιμοποιούνται κινητοί ή ακίνητοι μηχανισμοί (λειτουργικές συσκευές) και ενδείκνυται σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας ή νεαρούς εφήβους, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητά της είναι το άτομο να βρίσκεται σε περίοδο αύξησης.\nγ) Επανορθωτική ορθοδοντική θεραπεία\nΕίναι η ολοκληρωμένη ορθοδοντική θεραπεία μετά την εμφάνιση και εγκατάσταση του προβλήματος.\nΗ έναρξή της αποφασίζεται από τον ορθοδοντικό ανάλογα με το είδος της διαταραχής και το στάδιο της οδοντικής και σκελετικής ανάπτυξης του ατόμου.\nΓίνεται αποκλειστικά με τη χρήση ορθοδοντικών αγκίστρων σταθερά κολλημένων στα μόνιμα δόντια (σιδεράκια) που τοποθετούνται και αφαιρούνται από τον ορθοδοντικό. Μπορεί να συνδυαστούν με κινητές συσκευές και βοηθητικά εξαρτήματα.\nΤα σιδεράκια είναι μεταλλικά ή διαφανή (πορσελάνινα, ζαφειρένια) και αποτελούν το θεραπευτικό μέσο επιλογής για ελεγχόμενη οδοντική μετακίνηση ακριβείας σε κάθε κατεύθυνση και στις τρεις διαστάσεις του χώρου.


ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ! — Έντονα καιρικά φαινόμενα — που θα χτυπήσουν.... | ΑΣΤΡΑΠΗ! NEWS\nΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ! — Έντονα καιρικά φαινόμενα — που θα χτυπήσουν....\nΚαιρός ΤΩΡΑ Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Σε κλοιό κακοκαιρίας και σήμερα, Τρίτη (07/02/2017) η χώρα. Έντονα φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε πολλές περιοχές – Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) τη Δευτέρα (06/02).\nΝέο κύμα κακοκαιρίας σαρώνει από τη Δευτέρα (06/02) τη χώρα. Ισχυρές βροχές που συνοδεύονται από δυνατούς ανέμους και σε πολλές περιπτώσεις και από χαλαζοπτώσεις «ντύνουν» το σκηνικό του καιρού. Σε κλοιό κακοκαιρίας και η Αθήνα, όπου ήδη από τα ξημερώματα της Τρίτης εκδηλώθηκαν έντονα φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες.\nΒροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές μέχρι το πρωί αναμένονται σήμερα, Τρίτη, στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την κεντρική Μακεδονία και πιθανόν το Ιόνιο και κατά διαστήματα στην Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αίγιο, τα Δωδεκάνησα και πιθανόν πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα ανατολικά και νότια.\nΣτην Αττική ο καιρός προβλέπεται κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν νωρίς το πρωί ισχυρές. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.\nΣτη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.\nΣτη δυτική Μακεδονία τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ισχυρές κατά διαστήματα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγα χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά νότιοι 5 με 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη κατά τόπους 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.\nΝεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές στη δυτική Πελοπόννησο και πιθανόν το πρωί στο Ιόνιο. Τα φαινόμενα στα βόρεια βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 5, στο Ιόνιο 6 πρόσκαιρα στα νότια 7 έως 8 μποφόρ, που γρήγορα θα γίνουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.\nΣτη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ισχυρές τις πρωινές ώρες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και κατά διαστήματα στην ανατολική Πελοπόννησο. Χιόνια στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.\nΝεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη ισχυρές. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 14 έως 18 και στη βόρεια Κρήτη η μέγιστη έως 21 βαθμούς Κελσίου.\nΝεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.\nΓια αύριο, Τετάρτη (08/02) στα βορειοδυτικά ο καιρός γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα νότια και ανατολικά θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες στα νοτιοανατολικά νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ, σταδιακά θα στραφούν σε βόρειους Βορειοανατολικούς με την ιδία ένταση. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.


armonistas: "Είναι ο κατήφορος πολύς ακόμα;"\nΔυστυχώς η τελευταία πολιτική ανάρτηση του χρόνου, λίγο πριν τις ευχές, είναι πολύ πολύ δυσάρεστη. Κι αυτό γιατί σήμερα είχαμε δημοτικό συμβούλιο που ενέκρινε και παρέλαβε το Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Δήμου Ξυλοκάστρου.\nΚατ' αρχάς, επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες μας για την επιλογή της ημερομηνίας. Μέσα στις γιορτές ποιος ασχολείται; Ποιος θα έδινε σημασία τέτοιες μέρες, στο κατά τ' άλλα σημαντικότερο θέμα, που αφορά στο δήμο μας; Ποιος; Κανείς! Ή όπως αποδείχτηκε, σχεδόν κανείς. Να σημειώσουμε εδώ και την προσπάθεια του προέδρου του ΔΣ να μην συζητηθεί καν το θέμα, λέγοντας ότι είναι τυπικό πια και την άρνησή του να δώσει το λόγο στον εκπρόσωπό μας Γιάννη Μπούρμπουλα. Τελικά με τα πολλά, τον άφησε και μίλησε για λίγο!\nΤα λέω αυτά γιατί, εγκρίθηκε και παρελήφθη ένας ΓΠΣ, που εκτός των άλλων, σε πολλά σημεία είναι διαφορετικός από αυτόν που προέκυψε από τη διαβούλευση. Άλλα αποφάσισε το ΔΣ στην τελευταία του συνεδρίαση και άλλα λέει το τελικό κείμενο.\nΆλλα λένε οι συνημμένες απομαγνητοφωνήσεις των διαβουλεύσεων και των ΔΣ και άλλα το κείμενο που θα πάει για έγκριση.\nΆλλα αποφάσισε η Επιτροπή για τη βιομηχανική ζώνη κι αλλιώς τα λέει το κείμενο.\nΠολλά έλεγε σήμερα ο δήμαρχος ότι περιέχει ο ΓΠΣ, το κείμενο όμως δεν τα έχει μέσα.\nΑν και στο ΔΣ είχαν συμφωνήσει να προταθεί (έστω και σαν πρόθεση), το ξεκίνημα των διαδικασιών για μείωση του συντελεστή δόμησης στο κεντρικό Ξυλόκαστρο, ο τελικός ΓΠΣ δεν αναφέρει τίποτα γι' αυτό.\nΕπίσης, εισήγαγαν για πρώτη φορά το βασικό θέμα των προτεραιοτήτων υλοποίησης. Κάτι που είχαμε επισημάνει εξ αρχής και ποτέ δεν παίρναμε απάντηση. Ξέρουν το Πιτσά και το Μελίσσι, για παράδειγμα, ότι μπήκαν σε Β' προτεραιότητα οι επεκτάσεις τους και θα υλοποιηθούν πιθανότατα μετά από ...20 χρόνια και βάλε; Οι προτεραιότητες, όπως λέει και ο ΓΠΣ, είναι βασική αρχή των σχεδιασμών αυτών. Γιατί δεν τέθηκε ποτέ το θέμα αυτό σε διαβούλευση και εμφανίστηκε τελευταία στιγμή και στα μουλωχτά; Ρητορική ερώτηση γιατί όλοι ξέρουν την απάντηση...\nΑν προσθέσουμε σε αυτά, την έτσι κι αλλιώς προβληματική και τσιμεντοαναπτυξιακή του φιλοσοφία, καταλαβαίνουμε ότι είμαστε για κλάματα, χρονιάρες μέρες. Η κουτοπονηριά της δημοτικής αρχής, παντρεμένη άριστα με την ανικανότητα της μειοψηφίας να μελετήσει ένα τόσο σοβαρό θέμα, έφεραν ένα πολύ τραγικό αποτέλεσμα για την πόλη και τα χωριά μας. Για τους συμβούλους της πλειοψηφίας... ούτε λόγος!\nΑγαπητέ δήμαρχε κ. Α. Κλαδούχο και αγαπητέ σύμβουλε του δημάρχου και υπεύθυνου για το θέμα κ. Γ. Μελισσαράτο, μετά από τις διαβουλεύσεις, τα ΔΣ και τις επιτροπές, συναποφασίστηκαν κάποια πράγματα που δεν τα είδαμε μέσα στο κείμενο. Σας καθιστούμε υπεύθυνους για τη διόρθωση του σημερινού σχεδίου, ώστε να συμπεριλάβει όλα όσα συμφωνήσατε να περιληφθούν. Θα παρακολουθούμε το θέμα σε κάθε βήμα του και με μεγάλη αγωνία θα περιμένουμε να δούμε τι κείμενο θα φτάσει τελικά στην Περιφέρεια! Γιατί μετά από όλα αυτά, για τίποτα δεν είμαστε σίγουροι. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα το ζητήσουμε από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και τότε θα τα ξαναπούμε. Να ξέρετε ότι όλα έχουν κάποιο όριο κι εσείς απόψε το υπερβήκατε .\nΤις ευχές αργότερα... γιατί τώρα βρισιές μούρχονται και δεν κάνει!\nΑναρτήθηκε από Armonistas στις 12:54 π.μ.\nΕτικέτες ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΓΠΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ\nΔεν άντεξα και το πρωί πήγα στο δήμαρχο να πω... τα κάλαντα. Πήγα στο γραφείο του και τον ρώτησα γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στο ΓΠΣ, αυτά που είχαμε συμφωνήσει στην Επιτροπή.\nΔήλωσε άγνοια(!) και έδωσε εντολή στο σύμβουλό του να επικοινωνήσει με το μελετητικό γραφείο και να μπουν.\n31 Δεκεμβρίου 2009 - 5:03 μ.μ.\nΑυτό λοιπόν το θλιβερό και τελευταίο δημοτικό συμβούλιο υπήρξε άκρως αποκαλυπτικό. Οποίος πρόσεξε τις στιχομυθίες ανάμεσα στο Κ. Κλωνή και τους της πλειοψηφίας θα έμαθε ΠΟΛΛΑ!\nΣύμβουλοι που δεν ενδιαφέρονται να μάθουν για τα θέματα που θα ψηφίσουν. Πλασματικοί προϋπολογισμοί. Ένας δασικός που προΐσταται των οικονομικών!! και προσπαθούσε να εξηγήσει τα ανεξήγητα.. και ενίοτε με επιθετικό τόνο…Κωδικοί από εδώ, μεταφορές από εκεί. Ένας αυτοδιοικητικός με πείρα 30 χρόνων « ΝΑ ΜΗΝ ΞΈΡΕΙ ΤΙ ΤΟΥ ΓΊΝΕΤΑΙ» όπως είπε κατ επανάληψη ο δήμαρχος, άφθονα αναπτυξιακά τσιμεντόματα και άλλα πολλά που δεν συγκράτησα, και τι νόημα έχει;\nΟ κόσμος δεν ασχολιέται ή ασχολιέται για το προσωπικό και μόνο συμφέρον….\nΌσο για αυτά που θέλουν να περάσουν….. και για το μέλλον υπήρξα προφητικός…..δυστυχώς…\nΝα μεταναστεύσουμε λέω…….\nΜε υγεία το νέο έτος…!\n31 Δεκεμβρίου 2009 - 8:39 μ.μ.\nΝα φύγετε, κύριέ μου. Να πάτε αλλού!!!\nΟ συντελεστής δόμησης στο Μάζι, πόσος είναι;;;;


“Η πεντάμορφη και το τέρας” σε πρώτη προβολή, από την Πέμπτη 16 Μαρτίου στον «Απόλλωνα» - dikepaigialeias.gr\nΑρχική Εκδηλώσεις Προβολές Απόλλωνα “Η πεντάμορφη και το τέρας” σε πρώτη προβολή, από την Πέμπτη 16...\n“Η πεντάμορφη και το τέρας” σε πρώτη προβολή, από την Πέμπτη 16 Μαρτίου στον «Απόλλωνα»\nΜε μια ακόμη ταινία σε πρώτη προβολή, συνεχίζεται το πρόγραμμα στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Απόλλωνα» στο Αίγιο. Από την Πέμπτη 16 έως την Τετάρτη 22 Μαρτίου, θα προβάλλεται η ταινία «Η πεντάμορφη και το τέρας» (“Beauty and the beast”), σε ώρες προβολών 5.30-7.45, 7.45-10.00 και 10.00-12.15.\nΗ ταινία ακολουθεί το υπέροχο ταξίδι της Μπελ, μιας πανέμορφης και ανεξάρτητης νεαρής κοπέλας, που φυλακίζεται από ένα τέρας στο κάστρο του. Παρά τους φόβους της, γίνεται φίλη με τα μαγεμένα πράγματα που ζουν στο κάστρο και μαθαίνει πως να κοιτά πίσω από την απόκοσμη παρουσία του τέρατος, ανακαλύπτοντας την ευγενική καρδιά του πρίγκιπα που κρύβεται μέσα του.\nΣημείωση: Η πρώτη προβολή (5.45-7.00) θα γίνεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.\n*Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου θα γίνουν μόνο οι δύο πρώτες προβολές, γιατί θα ακολουθήσει η πολυβραβευμένη ταινία «Invisible» από την Κινηματογραφική Λέσχη Αιγίου, με καλεσμένο τον σκηνοθέτη Δημήτρη Αθανίτη.\nΠροηγούμενοΑίσθηση από την παρουσία των “Οινοξενείων” στο «Οινόραμα 2017» – Νέες διαστάσεις στον οινοτουρισμό και την ανάδειξη της Αιγιάλειας (ΦΩΤΟ)\nΕπόμενοΗ ταινία “Πεντάμορφη και το Τέρας” μέχρι την Τετάρτη 29 Μαρτίου στον “Απόλλωνα”