اتصال بین لوله های تحت فشار pvc و چدن داکتیل | انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی وی سی\n۹ دى ۱۳۹۸\nلینک صفحه: http://pvcas.ir/n2564\nدر برخی از موقعیت های میدانی، انتقال بین لوله چدن داکتیل و لوله های pvc ضروری به نظر می رسد. لوله های ساخته شده از هر دو ماده دارای قطر خارجی یکسان هستند. به این معنی که...\nسرویس ترجمه انجمن لوله و اتصالات پی وی سی، در برخی از موقعیت های میدانی، انتقال بین لوله چدن داکتیل و لوله های pvc ضروری به نظر می رسد. لوله های ساخته شده از هر دو ماده دارای قطر خارجی یکسان هستند. به این معنی که قطرهای خارجی مشخص شده در استانداردهای محصول مربوطه یکسان هستند.\nبنابراین منطقی خواهد بود که فرض کنیم نری یک لوله باید با مادگی لوله دیگر تناسب داشته باشد.\nبا این حال، سه عامل باید در نظر گرفته شود:\n1- قطر خارجی واقعی\n2- پخ انتهای نری\n3- عمق مادگی\nقطر خارجی لوله های DI به صورت رواداری بسته یا کوچک در داخل مادگی و خارج نری نگه داشته می شوند در حالی که بدنه در رواداری بازتر یا بزرگتر نگه داشته می شود. در نتیجه قطر خارجی لوله چدن داکتیل ممکن است متفاوت باشد. در هنگام قرار دادن نری DI در مادگی PVC این تغییرات می تواند ایجاد شود:\n1- مشکل در مونتاژ محل اتصال به دلیل قطر خارجی بزرگ DI\n2- نشت از محل اتصال ناشی از قطر خارجی بسیار کوچک DI\nپخ انتهای نری\nلوله های چدن داکتیل دارای پخ کوچکتر نسبت به لوله های PVC هستند، زمانی که نری یک DI در مادگی PVC قرار می گیرد، لبه تیز و نسبتا چهارگوش نری DI می تواند در حین مونتاژ به واشر صدمه وارد کند و یا آن را از جای خود خارج کند. به همین دلیل وارد کردن نری DI به درون مادگی PVC توصیه نمی شود.\nاتصالات انتقالی برای ایجاد محل اتصال محکم و کیپ بین لوله های DI و PVC در دسترس است. محصولات معمول شامل اتصالات مهره ماسوره ای و یا اتصالات مکانیکی هستند. استفاده از یکی از این محصولات به جای قرار دادن نری DI به درون مادگی PVC توصیه می شود.\nوارد کردن نری PVC به درون مادگی فلزی به راحتی انجام می شود\nلوله های DI دارای مادگی کوتاهتر نسبت به لوله PVC است. قبل از جای دادن نری PVC به درون مادگی DI دو تغییر لازم است:\n1- پخ: انتهای اریب نری PVCباید برداشته شود\n2- خط عمق نفوذ: از آنجا که مادگی لوله PVC بلندتر از مادگی DI است، نری PVC نمی تواند تا خط عمق نفوذ در مادگی DI جای گیرد و مونتاژ به شکلی که برای لوله های PVC-PVC وجود دارد اتفاق نخواهد افتاد. درعوض، خط عمق نفوذ باید نادیده گرفته شود و لوله PVC تا انتها در مادگی لوله DI فرو رود. زمانی که لوله تا انتها جای گرفت، یک فاصله بین خط عمق نفوذ و انتهای مادگی DI به وجود خواهد آمد.