Test poêle à granulés Rika Domo - Conseils Thermiques\nTest du poêle à granulés Rika Domo\nLe poêle à granulés Rika Domo est le modèle le plus polyvalent du constructeur autrichien. Il propose des prestations haut de gamme comme l’alimentation en continu des granulés pour un fonctionnement très silencieux ou la gestion intelligente de la puissance. Il offre en outre la possibilité de chauffer deux espaces supplémentaires distants du poêle grâce à l’option MultiAir. Voici un retour d’expériences après deux ans d’utilisation.\nCaractéristiques techniques du poêle Rika Domo\nDiffusion de la chaleur par convection naturelle (pièce principale)\nJusqu’à 2 ventilateurs en plus pour chauffer jusqu'à 2 pièces adjacentes\nChaque MultiAir peut distribuer jusqu'à 30% de la puissance du poêle\nRaccordement des fumées possible sur le dessus (option RAO)\ny compris en conduit concentrique (option RAO PGI)\nUn seul ventilateur supplémentaire possible dans ces deux cas\nPilotage à distance possible (option Firenet)\nInstallation possible en zones 2 et 3 selon préconisations fabricant\nInstallation du poêle à granulés Rika Domo\nLe poêle Rika Domo est installé en zone 2 et assure le chauffage d’une maison à étage de 150m² correctement isolée. Le chauffage du salon se fait par convection naturelle tandis que l’étage est chauffé en partie grâce à un ventilateur. La gaine supplémentaire dessert deux espaces grâce à une séparation en Y : une pièce ouverte sur la trémie et une chambre.\nPour une bonne diffusion de la chaleur, Rika recommande de ne pas dépasser une longueur de gaine de 5 mètres. L’air comburant est ici pris dans le garage attenant à la maison.\nC’est l’entreprise SCE2 Ambiances flammes qui a réalisé la pose de l’appareil. L’enseigne est implantée dans les départements 49 (Les Ponts-de-Cé), 44 (Nantes et Guérande), 86 (Poitiers) et assure la pose des poêles (air et hydro), des inserts, des chaudières et des cuisinières à bois. La société est en outre certifiée "Qualibois Air et Eau" ce qui permet de bénéficier des aides financières en vigueur.\nFonctionnement du poêle à granulés Rika Domo\nMode Automatique : L’utilisateur programme ici jusqu’à deux plages horaires de chauffe par jour. Les allumages et les extinctions suivent cette programmation. L’appareil chauffe également à la puissance indiquée de manière constante.\nExemple de programmation du poêle Rika Domo\nVoici un exemple d’utilisation avec le mode Confort :\nJour Besoin Plage 1 Plage 2 Température de confort* Température de maintien*\nLundi Travail journée 4h à 7h30 16h à 21h 21°C 17°C\nMardi Travail journée 4h à 7h30 16h à 21h\nMercredi Travail matin 4h à 7h30 11h à 21h\nJeudi Travail journée 4h à 7h30 16h à 21h\nVendredi Travail jusqu'à 15h 4h à 7h30 14h à 22h\nSamedi Maison 5h à 22h Non\nDimanche Maison 5h à 22h Non\nFonction Hors-Gel activée : 10°C\n*Les températures de Confort et de Maintien se règlent au niveau de l’appareil et sont valables pour toutes les plages programmées.\nPossibilités offertes : Si les possibilités offertes par la programmation suffiront probablement à la plupart des usages, on regrette l’absence d’une troisième plage horaire qui aurait permis de programmer un retour au domicile sur le temps du midi par exemple. On aurait également apprécié un réglage plus fin des températures avec un réglage tous les 0.5°C (au lieu d’un pas de 1°C).\nAdaptation au quotidien : On remarque également que l’architecture électronique manque de souplesse pour s’adapter au quotidien. Par exemple, il n’est pas prévu un changement temporaire de la température de Confort. De même, on aurait apprécié un mode vacances pour retrouver une maison chaude au retour des utilisateurs. Remarquons cependant que le poêle est compatible avec l’option Firenet ou avec un thermostat connecté externe pour un pilotage à distance (voir ci-après).\nRika Domo, une interface simple et efficace\nLe poêle Rika Domo est doté d’un panneau de commande tactile situé sur le côté de l’appareil. L’écran couleur est incliné pour une utilisation aisée. L’affichage répond très bien et tout changement est pris immédiatement en compte. La gestion des menus est logique et intuitive, le recours à la notice sera donc inutile. La gestion de la programmation est également très facile puisqu’il est possible de programmer plusieurs jours en même temps.\nPour les technophiles, il est possible de piloter son appareil depuis une application mobile grâce à l’option Rika Firenet si le Wifi activé dans la maison. Ce dispositif coûte environ 160€ HT ce qui est comparable aux thermostats connectés externes du commerce type Netatmo. On retrouve la plupart des possibilités sur l’application que sur le panneau de commande mais attention, la programmation n'est pas accessible. Le pilotage à distance permet notamment une adaptation aux horaires variables.\nA gauche, clé USB Rika Firenet / Au centre, thermostat Netatmo / A droite, relais Netatmo relié au poêle\nPour le même usage, il est également possible de relier un thermostat externe de type Netatmo. Cette régulation est commercialisée au tarif de 170€ TTC et offre certains avantages par rapport à la programmation native comme le fait de pouvoir anticiper le démarrage de la chauffe en fonction des conditions météo. Ainsi, le poêle choisira seul le bon moment pour s’allumer afin de garantir la température souhaitée au moment souhaité, grâce à un algorithme de chauffe intelligent.\nOption Régulation native Régulation Netatmo\nGestion de la puissance Automatique Manuelle\nPlages de programmation 2 par jour Illimitées*\nChangement temporaire de la température de confort Non Oui\nModulation de la puissance Gestion intelligente en mode Confort Puissance constante\nSonde déportée** En option (140€ HT) Oui\nParamétrage de l’hystérésis*** Oui Oui\n*Ne pas dépasser 3-4 cycles de chauffe par jour poure ne pas user prématurément la bougie d’allumage.\n**La sonde de température est déplaçable et peut être disposée loin du poêle.\n***Il est possible de régler le seuil de sensibilité du poêle pour obtenir le confort thermique souhaité.\nNéanmoins, l’utilisation d’un thermostat connecté se fait au détriment de la gestion intelligente de la puissance qui est un vrai avantage (adaptation automatique de la puissance pour atteindre de la température de consigne). Il faut donc bien peser le pour et le contre.\nDans ce cas, le thermostat Netatmo est paramétré avec un seuil de l’hystérésis de 2°C. Ainsi, pour une température de consigne de 21°C, le poêle démarre à 19°C (21-2) et s’arrête à 23°C (21+2). Ce réglage a permis de garantir un confort thermique satisfaisant pour l’utilisateur tout en limitant le nombre de cycle de chauffe à 2 par jour :\nFaible nombre de cycles ON/OFF avec une hystérésis importante\nAu niveau de la puissance, le poêle Domo était réglé sur une puissance de 75% en mi- saison et à 100% pour les jours les plus froids. Ces hauts niveaux de puissance favorisent un bon rendement de l’appareil et comme les changements de puissance sont peu fréquents, l’anticipation fonctionne très bien. A titre d’exemple, pour une température de confort de 21°C à 7 heures, le poêle se mettait en route à 4h45.\nTempératures obtenues avec le poêles à granulés Rika Domo\nDans cette maison de 150m² correctement isolée, la diffusion de la chaleur par convection naturelle et rayonnement est homogène dans l’espace ouvert salon/cuisine. Un ventilateur assure le chauffage par convection forcée de la chambre située au-dessus du poêle (gaine 1a) et de l’espace ouvert de l’étage (gaine 1b). La trémie de l’escalier ouverte sur le salon facilite la diffusion de la chaleur à l’étage.\nLes écarts de 2 à 4°C mesurés entre les pièces de la maison correspondent aux températures habituellement constatées. Rappelons que dans l’idéal, un poêle à convection naturelle se placera plutôt en position centrale pour une meilleure diffusion de la chaleur. La chambre la plus éloignée du poêle conserve un chauffage électrique d’appoint pour une meilleure régulation des températures. Notons enfin que le poêle dispose d’un deuxième ventilateur (non utilisé ici). La notice précise bien que chaque ventilateur convient pour chauffer une pièce supplémentaire (puissance maximale d’environ 2 kW par bouche).\nBruit du poêle à granulés Rika Domo : une vraie réussite\nA ce niveau, le poêle à granulés Rika Domo est vraiment très confortable et se fera vite oublié notamment grâce à l’absence de ventilation frontale. Sans la ventilation supplémentaire vers la gaine, le niveau sonore oscille entre 32 et 35 dB peu importe la puissance choisie ce qui est extrêmement silencieux. La vis sans fin qui assure l’alimentation en granulés est réellement inaudible grâce à une rotation continue à faible vitesse. Sur la plupart des modèles concurrents, la vis sans fin s’actionne ponctuellement et plus vite ce qui peut se remarquer. Reste le bruit de la chute des pellets dans le foyer qui est très ténu.\nFonctionnement Niveau sonore(dB) Observations\nConvection naturelle uniquement 32 à 35 Extrêmement silencieux\nMultiAir 1, Vitesse 1 36.5 Très acceptable\nMultiAir 1, Vitesse 2 38.5 Acceptable\nMultiAir 1, Vitesse 3 40.5 Acceptable\nMultiAir 1, Vitesse 4 42 Supportable > 1 heure\nMultiAir 1, Vitesse 5 45 Supportable = 1 heure\nAllumage 42 dB pendant 5 minutes, puis 35 dB\nExtinction : 37.5 dB\nAvec la ventilation, le niveau sonore augmente logiquement mais reste vraiment acceptable pour les trois premiers niveaux de ventilation et supportable pour les plus fortes vitesses. Le niveau de ventilation peut être réglé de 0 (arrêt) à 5 avec un réglage « Auto » qui adapte automatiquement la vitesse à la puissance de l’appareil. Le bruit avec un second ventilateur n’a pas pu être testé avec ce modèle. N'hésitez pas à consulter notre comparatif du bruit des poêles à granulés pour avoir des éléments de comparaison.\nNiveau sonore du poêle sans ventilation (32.6 dB) / Réglage du niveau de ventilation\nAu niveau des grilles déportées dans les pièces adjacentes, on entend le déplacement de l’air. Dans la chambre située au-dessus du poêle, le sonomètre indique 35 dB avec la ventilation réglée sur 2 ce qui est satisfaisant. Le bruit en sortie de gaine dépend avant tout des matériaux utilisés pour la conduite d’air et non du poêle en lui-même. Il faudra donc être vigilant sur ce point notamment pour desservir une chambre.\nAspects pratiques concernant le poêle à granulés Rika Domo\nEntretien quotidien : L’entretien du poêle est facilité grâce à une grille de décendrage automatique. Avant chaque allumage et pendant le fonctionnement, celle-ci bascule pour faire tomber les cendres du foyer vers le tiroir ce qui permet d’espacer le nettoyage de la chambre de combustion. Pour le reste, l’entretien est assez classique et s’effectue poêle débranché et froid. Il faut ouvrir la porte grâce à la clé qui se loge à l’arrière du poêle, puis déboucher les trous du creuset avec la brosse fournie avant de l’aspirer. S’en suivent le nettoyage de la sonde de température, de la vitre (chiffon humide) et le vidage du tiroir à cendres.\nVidage du tiroir à cendres / Grille de décendrage à basculement automatique\nEntretien exceptionnel : Tous les 700 kg de granulés consommés, l’appareil vous demandera un nettoyage approfondi des conduits de gaz de fumées. L’opération est bien détaillée dans la notice et nécessitera une bonne heure la première fois (puis environ trente minutes par la suite). Notons qu’il est possible de réinitialiser le compteur d’entretien sans l’avoir effectué et sans code installateur. Par exemple, si vous avez une alerte « Service » le lundi et que vous n’êtes pas disponible avant le week-end.\nRéservoir à granulés généreux / Echangeurs de chaleur en fonte\nFiabilité et conception : Au cours de ces 2 années de fonctionnement, le poêle s’est montré très fiable avec seulement 2 pannes d’allumages pour 980 cycles d’allumages (selon les statistiques du panneau de commande). Le poêle semble robuste avec une porte, un brasero et des échangeurs de chaleur en fonte.\nComportement électrique :Les consommations électriques mesurées sont très faibles et représentent un coût annuel négligeable (autour de 15€). La bougie d’allumage en céramique consomme très peu d’énergie (150W contre 300 à 400W habituellement). A titre de comparaison, le poêle consomme à peine plus qu’une ampoule Led lorsqu’il fonctionne par convection naturelle.\nAllumage 150 (pendant 7 minutes)\nConvection naturelle 13.5\nMultiAir 1, Vitesse 1 21.5\nMultiAir 1, Vitesse 2 23\nMultiAir 1, Vitesse 3 24\nMultiAir 1, Vitesse 4 26\nMultiAir 1, Vitesse 5 27\nLe poêle redémarre automatiquement après une coupure de courant qu’elle soit courte ou longue. Un fonctionnement est bien possible avec un onduleur Eaton 3S de type Offline. Dans ce cas, le poêle continue sa combustion sans interruption. Les consommations sont cependant légèrement plus importantes (21 W sans la ventilation, et 43W avec la ventilation au niveau 1) pour une autonomie d’environ 1 heure. Le poêle n’a été testé ainsi que 10 minutes car l’onduleur émet un bip sonore toutes les 5 secondes ce qui s’avère gênant. Vous retrouverez toutes les caractéristiques techniques l’onduleur Eaton 3S détaillées dans le test du poêle à granulés Hoben H7 (17/20).\nDesign et prix du poêle Rika Domo\nLe poêle à granulés Rika Domo est proposé en plusieurs finitions que chacun appréciera selon ses goûts : pierre blanche (c'est le cas pour le poêle présenté), pierre en grès, pierre ollaire, tout acier, vitre noire, albatre (blanc) et effet bois. Le poêle est peu profond (43 cm) et sera adapté aux petits espaces d’autant que le raccordement des fumées peut se faire sur le côté ou par le dessus (sans ventilation dans ce cas). La masse importante de 190 kg (hors manteau) témoigne d'une très bonne qualité matérielle.\nLa flamme ressemble à celle d’un poêle à bois, elle s’agite lentement derrière la vitre et en occupe toute la hauteur à forte puissance :\nAllure de la flamme à puissance 30% - 50% - 75%\nLe poêle à granulés est commercialisé au prix à partir de 5 600€ HT dans sa version à convection naturelle. L’option MultiAir (1 ventilateur supplémentaire) est proposée au prix de 250€ HT. On comptera 180€ HT pour un second ventilateur et 140€ HT pour une sonde de température sans fil (intérêt esthétique).Le poêle Domo représente le prix le plus élevé chez Rika. A titre de comparaison, il faudra débourser environ 3 390€ HT pour le modèle Livo et 3 800€ HT pour le Filo. Si vous envisagez l’achat d’un poêle à granulés, il faudra dans tous les cas mettre les entreprises en concurrence pour obtenir le meilleur prix.\nAvantages du poêle à granulés Rika Domo\nGestion intelligente de la puissance en mode Confort\nExtrêmement silencieux sans la ventilation\nNiveau sonore tout à fait acceptable avec un ventilateur supplémentaire\nGrande autonomie (3 jours)\nTempérature de maintien en dehors des heures programmées\nTrès facile d’utilisation (écran de type Smartphone)\nPilotable à distance à prix raisonnable (+160€ HT)\nInconvénients du poêle à granulés Rika Domo\nProgrammation limitée à 2 plages par jour avec une unique température de confort\nPas de gestion des absences courtes ou longues (mode vacances)*.\nCes inconvénients peuvent se corriger avec l'application de pilotage à distance (Rika Firenet).\nConclusion : 18/20, un excellent produit\nLe poêle à granulés Rika Domo est une valeur sûre. Le chauffage de la pièce principale par convection naturelle et par rayonnement assure un fonctionnement silencieux de l’appareil, même lorsqu’un ventilateur supplémentaire est raccordé. On apprécie l’écran tactile couleur qui facilitera l’utilisation de la programmation hebdomadaire, bien que celle-ci manque de souplesse dans la gestion des absences quotidiennes. Le principal inconvénient reste le prix de l’appareil, même si celui-ci demeure cohérent au regard des prestations. Pour avoir d’autres éléments de comparaison, n’hésitez pas à consulter les autres poêles à granulés testés par la rédaction ainsi que notre guide d'achat dédié aux poêles à granulés plats. Le modèle Animo Pure, identique techniquement, pourrait aussi vous intéresser.\nTest poêle granulés Austroflamm Polly\nTest insert granulés MCZ Vivo 90\n#238 - Xavier (admin) - 26 Avril 2022\nC'est la première fois que nous avons ce retour. Le modèle Rika Domo par exemple est un "best seller" depuis très longtemps, c'est un produit qui tient la route.\nVous pourrez le constater en magasin mais la qualité de fabrication est bien au rendez-vous sur les poêles de cette marque (masse élevée, jonctions parfaite entre les éléments, finitions...).\nDe prime abord, cela ressemble à un argument plutôt "commercial" mais il peut être à considérer s'il vient d'un installateur de la marque.\n#237 - Nella - 24 Avril 2022\nBonjour, je viens de recevoir un installateur pour un poêle à pellets. Il me dit que le corps de chauffe des poêles rika (domo entre autre) a tendance à se deformer, sous l'effet de la chaleur, et il doit donc être remplacé !\nEst ce une faiblesse de ces poêles ? Ou juste un argument pour ne pas le choisir ?\nD'avance merci pour votre éclaircissement rapide car devis en cours de validation.\n#236 - Nadege - 22 Mars 2022\nenviron 8900€ avec récupération d'air.\n#235 - Fab - 18 Mars 2022\nVous êtes sur un budget de combien sur ce poêle à Compiègne ? Merci\n#234 - Nadege - 08 Mars 2022\nNous sommes en cours d'achat sur le Domo avec Rika Compiègne (magasin d'usine) et l'entretien est bien une fois par an.\n#233 - Xavier (admin) - 07 Mars 2022\nA ma connaissance, le nombre de ramonage est défini par le règlement sanitaire départemental. Dans l'Oise, il est indiqué "au moins 1 fois par an", voir page 30 de ce document :\nConcernant l'entretien du poêle, il survient souvent au bout "d'un certain nombre d'heures de fonctionnement" programmé dans la carte électronique. La notice fait état d'entretien a réalisé "1 fois par an".\nIl faut demander des précisions à votre installateur.\n#232 - Plex - 07 Mars 2022\nBonjour Xavier, le vendeur Rika Beauvais me dit que l'entretien et le ramonage sur ce poele Domo n'est a faire que tous les 2 ans et c'est son avantage, pourtant il y a une obligation annuel en France pour les machines automatiques avec entretien annuel ainsi qu'un ramonage, a t'il raison ou est ce du pipo pour vendre.\n#231 - MM - 04 Mars 2022\nEffectivement le contexte est compliqué. Nous sommes actuellement en poêle à bois, donc ils enlèvent le tubage existant et remettent un nouveau adapté. Bonne soirée\n#230 - Gilles - 02 Mars 2022\n#229 Merci de ce retour, mais le prix ressemble à une livraison/mise en service (6500/1000€) en utilisant un conduit de fumée existant! (je peux faire erreur!) J'ai 7,5m jusqu'au toit (à créer ou modifier) Même si je vous l'accorde ils semblent se sucrer LARGEMENT. 1500/2000€ me semblerait un delta normal par rapport à votre situation (si je l'ai bien comprise) Le contexte ne me semble pas non plus très favorable : Hausse des énergies, tension sur les marchés, situation internationale...\n#229 - MM - 02 Mars 2022\nBonjour, pour votre information nous avons un devis pour un DOMO posé 7500e, avec 1 tonne offerte de granulés . Bonne journée\n#228 - Xavier (admin) - 01 Mars 2022\n11 000€ pour un poêle à granulés, c'est effectivement extrêmement cher. Les prix ont tendance à grimper avec le contexte de tension sur les matières premières, mais quand même. Les aides financières se basent sur un prix moyen autour de 6 000€ pour vous donner une idée.\nJe vous conseille donc de faire jouer la concurrence. En convection naturelle, c'est assez limité. Vous pouvez regarder chez Nobis ou Roma par exemple. Du côté des poêles ventilés, le choix est plus large, un appareil de type MCZ Ego devrait offrir un bon rapport qualité/prix par exemple. Pour ces marques, comptez un appareil autour de 4 000€ HT, voire moins. Une autre solution est de rester chez Rika avec un modèle moins coûteux (type Filo/Sumo en 8 kW).\n#227 - Gilles - 01 Mars 2022\nOn a une estimation pour une Domo (7200 TTC) posé 11000 ) 7,50m de cheminée (existante) avec une cheminée tuyau doublée de laine de roche en 160mm. Cela paraît excessivement cher! Même si les prix sont libre...\nQu'en pensez vous ? (Merci pour toute les réponses précédente qui nous ont permis d'avancer.)\n#226 - Xavier (admin) - 21 Février 2022\nLe chauffage par une canalisation n'est effectivement par le plus confortable car le chauffage ne se fait que par convection (air chauffé directement). Il n'y a pas de rayonnement comme il peut y avoir au niveau du poêle (par la vitre et le parement en pierre).\nPour autant, nous n'avons pas de retours sur un confort mauvais perçu par les internautes.\nIl faut aussi considérer les points suivants en canalisant une chambre :\n- C'est la sonde du salon qui fait varier la puissance du poêle. Il faut donc que le poêle soit allumé quand vous êtes dans votre chambre. Si vous éteignez le poêle la nuit par exemple, il n'y aura pas de chauffage dans la chambre.\n- Cela fait un "trou" entre les espaces salon et chambres ce qui génère un passage pour la chaleur mais aussi pour le bruit.\n#225 - Gilles - 18 Février 2022\nPrécision pour le message #223 :\n"nous déconseille d'avoir une arrivée d'air" Il ne s'agit pas d'air frais ! mais d'air pulsé (chauffé) venant du poêle.\n#224 - utilisat22 - 18 Février 2022\nc'est sans doute mieux d'avoir une arrivée d'air venant de l'extérieur. Chez nous, on vient de débrancher cette arrivée et c'est l'air de la pièce qui est utilisé. Mais comme c'est une grande pièce avec un vide au-dessus et une mezzanine, ça ne va pas poser de problème. Si le poele est dans une pièce exigue et sans circulation d'air , j'aurai peur qu'au bout d'un moment ça manque un peu d'oxygène. Mais c'est put-être infondé!\n#223 - Gilles - 17 Février 2022\nMerci pour vos réponses de qualité.\nCertains cheministes nous déconseille d'avoir une arrivée d'air dans notre chambre (située au dessus du salon) en disant que cela asséchait l'air et n'était pas bon !\nQu'elle est votre position.\n#222 - Xavier (admin) - 17 Janvier 2022\nOui à priori, il s'agit bien de vermiculite ou en tout cas de pierre réfractaire. Ce matériau renvoie très bien la chaleur (rayonnement). Sur un poêle à granulés, les risques de choc (qui peuvent casser les pierres) sont limités (contrairement à un appareil à bois où c'est vite fait de taper une bûches dedans).\nSur un site de pièce détachée, on serait autour de 150€ pour le remplacement. A rediscuter avec votre installateur.\n#221 - Esse - 15 Janvier 2022\nEst-ce que la chambre de combustion est pourvue de vermiculite sur rika domo ? Sur les photos on voit bien 3 plaques beiges.\nLes vendeurs oublient d’en parler et pour cause ça casse au bout de 2~3 ans.\n#220 - utilisat22 - 11 Janvier 2022\nen regardant les différents posts j'ai trouvé celui de #196 - rikadan - 16 Avril 2021. On a eu le même prblème. Le technicien est venu de nombreuses fois...pour rien. Le dernier a dû bien faire les choses car depuis le poele fonctionne bien. La bougie était complètement encombrée. Ilm'a conseillé de la nettoyer avec une brosse et de bien l'aspirer et depuis plus de problèmes.\n#219 - Xavier (admin) - 06 Janvier 2022\nLa porte extérieure a une simple fonction décorative donc pas d'incidence sur le fonctionnement du poêle.\nIl faut contacter votre installateur, peut-être que l'électroaimant est alimenté en permanence et repousse toujours la porte.\n#218 - Mathilde25 - 31 Décembre 2021\nBonjour, nous avons installé le poêle Rika Desmo il y a peux de temps.\nEt nous venons d'avoir un soucie avec la fermeture de la première porte extérieure.\nCela nous ai jamais arriver l'or de l'ouverture pour vidée le réservoir de sandre.\nLes aiment fonctionne bien mais impossible de la faire retenir part l'aiment.\n#217 - Bobby 69 - 06 Novembre 2021\nPour répondre à Étienne, j’ai pris la clé Firenet et cela fonctionne correctement.\nMais j’en avais marre des allumages aléatoires du type démarrage à 8h du matin alors que j’avais 20 degrés dans la maison et que j’étais passé en mode éco depuis 30 minutes …\nOu l’inverse, le poêle qui ne démarre pas alors que tu es 2 degrés sous la consigne de démarrage. Cela ne viens pas de la clef Firenet bien sûr mais je viens de passer en programmation extérieure et cela fonctionne normalement.\n#216 - Etienne - 03 Novembre 2021\nConseillerez vous au final l'utilisation de la clef firenet ou l'ajout d'un netatmo pour avoir un contrôle du poêle automatisé ?\nNous venons de nous faire installer un Animo Avito, il est en mode "confort" pour le moment avec un thermostat filaire mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une réelle "gestion intelligente" de la puissance en mode confort. Pour moi il s'allume, atteint la température demandée, puis s'éteint.\n#215 - Xavier (admin) - 11 Octobre 2021\nLa notice de l'appareil indique la distance à respecter à l'arrière par rapport aux matériaux combustibles. Elle est de 10 cm dans le cas du Domo.\nPar rapport au poêle, il faut donc respecter 10 cm mais il faut aussi respecter une distance par rapport au conduit. Il faut la demander à votre installateur qui connait la référence du conduit installé. Sur un conduit concentrique, la distance est le plus souvent de 10 cm mais il faut vérifier sur le DTA.\n#214 - Bafalda - 10 Octobre 2021\nBonjour, nous faisons installé à la fin du mois un poêle domo de chez rika en sortie PGI Rao. Notre mur à l'arrière n'a pas était réalisé à la construction de la maison avec du place m0. Le technico-commercial nous a assuré qu'il n'y en a pas besoin et que le poêle ne diffuse aucune chaleur à l'arrière. Pouvons-nous nous décoré le mur avec tout support selon vous? Le papier peint est-il proscrit? L'emplacement ne faciliter pas l'installation de parment...Merci d'avance.\n#213 - Xavier (admin) - 02 Septembre 2021\nDe notre côté, nous recommandons une durée autour de 45 minutes pour la gestion du SAV. Une distance de 130 km parait trop élevée sauf si l'enseigne a une clientèle importante sur le secteur. Le modèle Domo se décline aussi sous la référence Animo Pure, vous trouverez peut-être un pro plus local sous cette marque.\n#212 - Bernard - 01 Septembre 2021\nMerci pour votre réponse. Une question.\nConcernant le MCZ j'ai un revendeur, chauffagiste installé à 10 km, tandis que pour le RIKA l'éloignement est de 130 km. Est ce que cet aspet de l'éloignement ou de la proximité peut être important pour le choix ?\n(service après vente par exemple)\n#211 - Xavier (admin) - 31 Août 2021\nCes 2 appareils sont de très bonne facture. La différence principale vient du fait que le Rika est à convection naturelle alors que le MCZ est ventilé.\nComprenez que le Rika va offrir beaucoup plus de souplesse dans la gestion des ventilations et du bruit car il n'a as besoin de ventilation pour se refroidir. Vous pourrez par exemple mettre le poêle à sa puissance maximale sans utiliser les canalisations.\nCe n'est pas le cas pour le MCZ qui suit l'algorithme suivant :\nEn contrepartie, la soufflerie frontale du MCZ diffusera mieux la chaleur vers l'avant et plus vite.\n#210 - Bernard - 31 Août 2021\nje recherche un poêle à granules avec deux sorties canalisables.\nJ'hésite entre le RIKA DOMO et le MCZ Musa comfort Air 141P.Les deux ont à peu près le même prix. Qu'en pensez-vous ?\n#209 - Xavier (admin) - 23 Août 2021\nBonjour Jérome 63 et Papyrat,\nD'après nos relevés de température, les poêles avec une ventilation frontale (et pas supérieure) sont plus efficaces pour diffuser la chaleur en longueur :\nIls sont en contrepartie plus bruyants. Il y a donc un arbitrage "bruit/chaleur" à faire.\nMais dans tous les cas, il faut garder un appoint électrique dans les chambres (ajustement de la température si besoin, maintien d'une température mini si le poêle est éteint la nuit, besoin d'intimité). Le dimensionnement du poêle ne se fait normalement que pour les espaces ouverts :\nChauffer une maison cloisonnée de 110 m² avec un seul point chaud n'est pas envisageable.\n#208 - Jerome 63 - 19 Août 2021\nBonjour je suis dans la même situation que papypat. Ma maison fait 80 m2. J'aimerais installé un modèle sono dans pièce de vie .un couloir mène aux chambres. J'envisage de casser une cloison pour agrandir mon salon. Je m'interroge sur l'efficacité de la convection naturelle pour les chambres. Certains préconisent une convection forcée. Donc bruit acceptable selon l'exigence et courant d'air. Le modèle sono est il très efficace pour maison plain pied?\n#207 - Papypat - 17 Août 2021\nJ'envisage de faire installer un poêle domo de chez RIKA la maison est un plein pied de 110 m² toutes les pieces sont cloisonnées. Est il possible de chauffer toute la maison par convection sans avoir recours au multi-air.\n#206 - Xavier (admin) - 10 Août 2021\nDifficile de vous répondez à la place de Rika qui décide ce cette valeur. Le site de Poujoulat indique une hauteur maxi de 4.5 mètres :\nLe commercial doit être en mesure de vous fournir un document qui précise la hauteur maximale autorisée.\n#205 - dani - 10 Août 2021\nje viens de faire l'acquisition pour une pose cette automne d'un poêle RIKA DOMO avec sortie PGI sur une hauteur de 5m.Mais sur le site RIKA il donne maximum 3m50 pour une sortie PGI.J'ai contacté le commercial RIKA qui m'a assuré que RIKA avait modifiée cette norme.Quand est-il exactement\n#203 - Xavier (admin) - 22 Juillet 2021\nBonjour Prems 85,\nLe prix est indicatif et chaque installateur pratique celui qu'il veut. Le prix varie selon les finitions et les options (sonde sans fil, nb de multiair...).\nLa seule façon d'obtenir le meilleur prix est de faire jouer la concurrence. Avec le Animo Pure par exemple ou chez Nobis.\n#202 - pacodu38 - 10 Juillet 2021\nJe souhaiterais avoir un retour d'expérience concernant le bruit du DOMO Multi air avec 2 ventilations en marche.\n#201 - prems 85 - 09 Juillet 2021\nbonjour je vient de faire un devis le RIKA domo est a 6200e sur votre site 5600e d ou vient la différence merci de votre réponse\n#200 - Xavier (admin) - 15 Juin 2021\nSur une installation classique (zone 1), il faut respecter une distance de 8 mètres par rapport aux autres habitations, voir p.46 :\nSur une installation en zone 2, cette distance est de 6 mètres, voir p.71 du même document.\nPour le Livo, l'installateur doit vous fournir un certificat d'étanchéité si cet appareil est compatible avec une pose en zone 2 (ou 3). C'est l'installateur qui prend l'entière responsabilité de son installation.\nVous pouvez rediscuter avec lui autour du document envoyé précédemment.\n#199 - marie - 08 Juin 2021\nNous envisageons la pose d'un poêle à granulés LIVO de chez RIKA, dans une maison rénovée.\nLors de la visite technique, le technicien nous a dit pouvoir utiliser le conduit de cheminée existant (il date de 1930 et n'est pas aux normes : mitoyen avec un bâtiment plus grand de plusieurs étages et il dépasse à peine de 40cm de notre faîtage).\nLors du passage d'un installateur concurrent, ce dernier nous a dit qu'une installation en zone 1 était impossible (non conformité car présence d'habitations dans un rayon de 8m autour de la cheminée). Il a alors préconisé une installation en zone (et un autre modèle de poêle à granulés, d'une marque concurrente, ce qui rend toute comparaison impossible).\nPensez vous qu'un poêle RIKA puisse tout de même être installé en zone 1, malgré les non conformités? Son niveau d'étanchéité permet-il de répondre aux exigences du DTA? En cas de problème mettant en cause les caractéristiques d'installation, qui est responsable (fabricant, installateur, usager)?\n#197 - Xavier (admin) - 26 Avril 2021\nC'est aussi la première fois que ce problème nous est rapporté ici. Le fait de ne nettoyer le poêle que 2 fois par semaine ne devrait pas avoir d'incidence car ce produit est doté d'un décendrage automatique.\nIl faut que votre installateur contacte Rika pour que le fabricant identifie la source du problème et le solutionne.\n#196 - rikadan - 16 Avril 2021\nNous avons fait installer un poele rika domo. Nous avons un problème de fonctionnement. En mode confort on règle une heure de départ. Seulement chaque fois que nous nettoyons le foyer il s'alimente bien mais ne s'allume pas. Alors on vide les granulés qui sont tombés et on le met à redémarrer. Et cette fois, il s'allume sans probième. J'ai appelé l'installateur mais il n'a jamais vu ça. Il m'a conseillé de ne le nettoyer que deux fois par semaine. Est-ce que ça va changer quelque chose?\nMerci de me dire si ce problème a déjà été rencontré\n#195 - Xavier (admin) - 02 Avril 2021\nCe réglage doit être possible au niveau de la "roue dentée". Il faut un peu fouiller dans les menus ou se reporter à la notice.\n#194 - perceneige - 01 Avril 2021\nPourriez-vous me faire savoir comment mettre l'heure d'été sur mon RIKA Domo multiair.\nMerci de bien vouloir me répondre. Meilleures salutations. D.M.C\n#193 - Xavier (admin) - 29 Mars 2021\nNous avons mesuré que la convection naturelle favorise la montée de la chaleur et donc sa diffusion "en hauteur" alors qu'une ventilation frontale favorise la chaleur en longueur. Voir ces articles :\n#192 - olivierd - 28 Mars 2021\nJe viens vers vous pour solliciter votre aide, retour d'expérience... Nous envisageons d'acquérir un poele à granulés pour chauffer notre maison (120 m2, dont 60m2 ouvert). Le poele serait dans un coin à une extrémité. :D\nJe voulais avoir vos avis sur la convection naturelle vs ventilation forcée ? Ma principale interrogation est de savoir si avec la convection naturelle la chaleur va bien se diffuser (temps de chauffe du volume, écrat de température de part et d'autre...?\n#191 - Xavier (admin) - 16 Mars 2021\nNon, nous n'envisageons pas un test à court terme de ce produit mais il sera tout aussi performant que le Domo. En effet, les fabricants utilisent toujours la même technologie fondamentale (sauf produits de rupture mais ce n'est pas le cas ici).\nVous retrouverez donc un appareil à convection naturelle avec une vis sans fin qui tourne en continu (appareil très silencieux), un décendrage automatique (plus souple pour le quotidien mais plus d'électronique), et un ventilateur canalisable en option.\n#190 - Berti - 15 Mars 2021\nBonsoir, envisagez-vous de faire un test sur le RIKA SONO récemment mis sur le marché ?\nD'après vous ses caractéristiques ressemblent-elles à celles du DOMO ?\nPas évident de trouve des retours sur le web :p ;)))\n#189 - Xavier (admin) - 15 Mars 2021\nLes infos que nous avons de Rika annoncent une canalisation de 5 mètres maxi mais c'est avec le ventilateur de base. Si vous avez un répartiteur dans les combles, cette distance devrait pouvoir augmenter (mais nous n'avons pas de données sur ce point). Nous avons un retour d'expériences qui ressemble un peu à votre cas et dont les résultats sont mitigés :\nIl faut approfondir avec votre installateur et voir si ça vaut le coup/coût de prendre un appareil plus coûteux, plus bruyant et de tirer 10 mètres de gaines pour chauffer 25 m². L'alternative serait des radiateurs électriques bien programmés (deux fois plus cher à l'utilisation et moins écologiques mais plus souple dans l'installation et moins cher à l'achat).\n#188 - Etienne - 14 Mars 2021\nUn installateur Rika va nous réaliser un devis pour un Domo canalisable installé dans le salon d'environ 35m2 la chaleur remontera dans l'escalier pour chauffer 2 chambre et sdb portes ouvertes, les canalisations remonteront dans les combles et un distributeur de chaleur actuellement en place pour la cheminée (mais cheminée peu efficace) prendra la relais pour chauffer 2 chambres et un bureau (2 pièces différentes donc 2 bouches, le tout fait peut être 25m2) à environ 10 mètres de l'autre côté de la maison.\nEst-ce réalisable ? Selon l'installateur aucun soucis mais nous ne sommes pas rentré dans les détails techniques. Le débit d'air du poêle est il suffisant pour ne pas avoir de dépression avec le distributeur ?\nMaison de 1986 en parpaing et brique.\nMerci d'avance ! Et bravo pour le super boulot réalisé sur le site !\n#187 - Xavier (admin) - 11 Février 2021\nA partir de la version 2.26 du logiciel, vous pouvez agir plus finement sur l'hystérésis.\nUn thermostat de type Netatmo le peut aussi mais il ne fonctionne qu'en mode manuel (le puissance ne sera plus gérée de façon automatique).\nCette amplitude de température est commune à tous les poêles à granulés, elle permet d'éviter que le poêle ne s'allume trop fréquemment (usage de la bougie).\n#186 - JG05 - 10 Février 2021\nJe ne suis pas très satisfait de la régulation de fonctionnement de mon poele "domo"...\nJ'ai de très grands écarts de température ( environ +/- 2 °C sinon plus)autour de la valeur de consigne qui donne vite une impression de chaud et froid très marquée. La consigne est de 20 ou 21° ( j'héberge depuis peu une dame très agée qui a souvent "froid").\nY a -t-il un réglage possible et comment ?\nune nouvelle version de logiciel est elle disponible pour améliorer cela *?\nj'ai une sonde déportée sans fil (que je déplace sans arrêt pour anticiper le démarrage du poele) et j'ai lu votre paragraphe sur l'hystérésis: ce réglage est-il possible pour mon poele ou faut-il avoir le thermostat netatmo ?\nj'habite dans les hautes alpes a 850 m d'altitude...\n* mon fournisseur qui fait l'entretien dit que non...\n#185 - Xavier (admin) - 28 Janvier 2021\nNous n'avons pas pu tester directement cette solution mais les retours que nous avons sont bons. Je vous renvoie sur cette page avec le témoignage de "Vincent74" (commentaire #152) :\nIl pourra peut-être vous donner plus d'éléments sur ce point précis.\n#184 - Karos - 27 Janvier 2021\nJ'ai installé un DOMO en octobre, plutôt content mais il est au rez de chaussée d'une mezzanine et la chaleur monte. J'ai donc trouvé un mode de chauffe qui convient en le faisant tourner 24h/24h a 40% (environ 22.4° au RDC et 19-20 dans toutes les pièces de l'étage, et 23-24 dans la mezzanine)avec des pointes (70% -100%) lorsqu'il fait plus froid à l'extérieur et il consomme entre 1 sac et 2 sac par jours. Je me pose juste la question de le faire équiper d'un ventilateur qui soufflerai un peu plus de chaleur au RDC (il est installé à la limite de la mezzanine, afin que le conduit puisse faire l'évacuation par le toit). Qu'en pensez-vous ?\n#183 - renovatio - 14 Décembre 2020\nsuite a votre article jai fait installé le rika sono II , silence presque total ( ventilo d exctraction des fumées qui s enclenche de temps a autres et au demarrage) et chaleur rdc et étage homogene rapide. une merveille!\n#182 - Xavier (admin) - 24 Novembre 2020\nIl faut demander des précisions à votre installateur sur ce point car lors de nos tests, le thermostat Netatmo n'était pris en compte qu'en mode MANUEL (ce qui oblige le poêle à fonctionner à puissance constante). Il faut voir s'il est possible de le faire fonctionner en mode AUTOMATIQUE (ce qui permettrait de garder la modulation de puissance). C'est possible car le logiciel évolue de façon constante.\nPour un fonctionnement à 50%, on reste dans la puissance recommandée par Rika, donc je pense que ça ne posera pas de problème. Une alternative serait de mettre un grand hystérésis (pour ne pas que le poêle fasse le "yoyo") et de laisser une puissance plus forte (80% par exemple). Il faudra trouver un bon équilibre entre "combustion/ nombre d'allumages / écart de température".\n#181 - AlexVan - 24 Novembre 2020\nJ'ai la capteur de température déporté et j'hésite beaucoup à passer à NETATMO (j'ai éliminé le Thermostat NEST car pas de réglage hystérésis). Je n'ai pas les mêmes besoin le matin (petit coup de chauffe) et le soir chauffe longue, je souhaite qu'il gère aussi ma présence/absence exceptionnel sans avoir à changer la programmation ou la désactiver car interface pas pratique.\nJ'ai bien lu vos tests sur le fait de ne plus bénéficier de la régulation de puissance mais passer RIKA Firenet ne résoudre pas mon problème de présence aléatoire. J'ai vu dans la notice que l'on peut combiner le démarrage par contact et le capteur RIKA :\n1) Peut-on se servir de NETAMO juste pour bénéficier d'une programmation plus souple et garder le capteur pour régulation de puissance ?\n2) Avec NETATMO si je règle sur puissance 50% est-ce que je risque d'abimé le poêle excepté de provoqué l'encrassement ?\nJ'ai oublié de précisé qu'il est très silencieux et ce que c'était devenu le premier critère de choix.\nLe seul bruit est au démarrage la grille de basculement des cendres qui grince mais j'ai bientôt un entretien donc je ferai vérifier ça.\nPour information lors de l'installation le ventilateur avait été changé l'installateur délégué RIKA Nantes (très pro) avait détecté qu'il faisait trop de bruit\n#180 - Xavier (admin) - 23 Novembre 2020\nLors de nos tests, nous n'avions pas noté un bruit particulier à ce niveau. Peut-être que vous aurez d'autres retours d'utilisateurs réguliers.\nDans l'attente, je pense que vous pouvez contacter votre revendeur à ce sujet, il aura peut-être une solution à vous proposer (graissage du moteur).\n#179 - Franck - 21 Novembre 2020\nLa rotation de la grille de decendrage me semble bruyante. Je comprend qu'elle s'effectue au démarrage du poele cad le matin a 5/6h. Le niveau sonore ne dérange til personne?\nIl serai judicieux d'inclure la mesure de pression acoustique lors de vos testes car nous somme tres decu sur ce point.\nNous avons le nouveau Rika sono.\n#178 - Xavier (admin) - 13 Novembre 2020\nBonjour Flovimi 12,\nIl faut contacter votre revendeur afin qu'il vérifie son installation :\n- La bonne étanchéité entre les éléments de fumisterie (qui pourrait expliquer la suie).\n- L'arrivée d'air pas trop humide. Selon la réglementation, une arrivée d'air par le vide sanitaire n'est possible que si celui-ci est ventilé :\n#177 - Flovimi 12 - 12 Novembre 2020\nJe possède un poêle RIKA domo avec thermostat radio depuis peu que j'ai mis en service en octobre 2020... J'ai des dépots de suie derrière le poêle et de la poudre de suie que je viens de découvrir qui s'est accrochée sur un mur sur le coté de ma maison. Pour la suie en intérieur c'est la 3èmé fois que j'essuie le sol de mon salon. Au début j'ai pensé que s'était parce qu'il était neuf. A l'instalation une arrivée d'air à été faite par le vide sanitaire mais pas de tuyeau de raccord qui va j'usqu'à l'exterieur car l'installateur à dit que ce n'était pas utile (vide sanitaire 4 parpaings) que si il y avait un problème il raccorderait un tuyeau à un trou déjà exiistant ( maison récente) mais après vérirication beaucoup d'humidité.\nJe souhaiterai savoir si l'écoulement de la suie est dû à l'humidité ou que le tirage de l'air n'est pas suffisant ou les 2. Je rappelle que j'utillise des granules conforme et aux normes.\nMerci pour votre réponse car je m'inquiète enormément pour l'état du mur.\n#176 - Xavier (admin) - 12 Novembre 2020\nNous avons eu ce problème lors de notre test sur le Livo. A priori, ce problème était connu et en passe d'être résolu. Nous solutionnions la panne en débranchant puis rebranchant le firenet. Mais ce n'est bien sûr pas satisfaisant.\nIl faut recontacter votre installateur pour voir si une MAJ logicielle peut résoudre le problème (v2.27 actuellement). Votre installateur va aussi contacter Rika pour avoir une solution.\n#175 - fred59180 - 11 Novembre 2020\nnous possédons depuis quelques semaines un domo et son firenet. Nous sommes pour l'instant très content du poêle qui nous procure une agréable chaleur(maison dite de cambrai des années 70, toiture et isolation refaite).\nNéanmoins le firenet se désactive souvent(4fois en deux semaines) du réseau et nous devons le réactiver en paramétrant de nouveau les infos de connexion wifi identifiant et mot de passe à 12 caractères.\nLors de ces déconnections aucun autre appareils connectés au wifi ne s'est déconnecté. Le firenet est a moins de 2m de la box...\nEst-ce que vous avez deja constaté ce type de soucis ?\n#174 - Xavier (admin) - 02 Novembre 2020\nPaty2024 : Vous pouvez me joindre un plan à l'adresse suivante : conseils.thermiques at gmail.com. Je reviens de congés donc la boite mail est pleine à craquer mais j'essaierai de vous répondre.\nMotom : Un conduit PGI est bien adapté si la hauteur du conduit n'est pas trop importante. Rika annonce maximum 4.5 mètres. Au delà, l'air risque de se réchauffer au contact des fumées et de remonter. Donc si votre conduit dépasser 4.5 mètres, il vous faut une arrivée d'air dédiée.\nSébastien : Merci pour les news !\n#173 - motom - 27 Octobre 2020\n#172 - Sébastien - 26 Octobre 2020\nLa mise à jour logiciel v2.27 permet enfin le réglage de l'hysteresis.\nLa commerciale nous avait dit qu'on pourrai choisir une valeur différente entre le point haut et le point bas mais ça n'est pas (encore le cas).\nPour le rajout du moteur multiair, c'est possible en "2eme monte" car mon Domo est arrivé sans et c'est le technicien rika qui l'a installé.\nLa notice d'installation étant particulièrement bien détaillée, n'importe quel bricoleur peut le rajouter .\nSi ça peut aider certains d'entre vous!\n#171 - motom - 26 Octobre 2020\nNous sommes prés de l'achat d'un DOMO la question est l'alimentation en air de celui ci quel est le choix pertinent par PGI ou faire un trou dans le sous sol quelle différence on hésite trop, merci de votre aide\n#170 - Paty2024 - 16 Octobre 2020\nLe vendeur m'as conseillé un 9kw et sans canalisation...Pas nécéssaire et afin d'éviter le passage des canalisations dans les murs (pas de comble, toit plat).\nPuis-je vous envoyer par mail mon plan intérieur de maison ?\nIl m'as préconisé de prévoir les fiches pour radiateur électrique dans les chambres mais de ne pas en acheter car pour lui pas nécessaire...\nLes Hoben en ventilation sont plus bruyant que le domo (Rika)\nNous n'avons pas envie de partir sur une Pompe A chaleur, nous aimons la chaleur du bois !\n#169 - Xavier (admin) - 16 Octobre 2020\nLes poêles à convection naturelle sont moins pertinents que les poêles avec une ventilation frontale dans votre cas (plain pied).\nUn Domo, placé au centre, avec une canalisation vers le couloir des chambres devrait obtenir toutefois de bons résultats. A noter qu'un poêle de 8 kW devrait être suffisant (type Roco).\nChez Hoben (ventilation frontale), le poêle sera dans le salon en face du couloir, de manière à ce que la ventilation soit axée vers les chambres.\nDans les deux cas, des radiateurs seront indispensables. Ils ne serviront pas beaucoup mais permettront de fermer les portes des chambres et de maintenir une température Eco la nuit (et /ou d'apporter un peu d'intimité). La chambre au bout du couloir sera forcément moins chauffée que les autres par le poêle, peu importe la technologie choisie.\nDans la pièce à vitre, il faut prévoir un appoint électrique à roulette en cas de panne du poêle ou d'absence prolongée en hiver (mode hors-gel).\nJe vous invite à lire notre article sur la diffusion de la chaleur pour plus d'infos :\n#168 - Paty2024 - 16 Octobre 2020\nNous avons un projet de construction maison plain pied 150m² avec toiture plate en EDPM, nous aimerions chauffer notre maison avec un poêle a granulés à convection naturelle, je viens de me rendre chez Rika, le domo me plait bien, le vendeur m'assure qu'il chauffera toute ma maison RT2012 y compris mes chambres, bien sûr en laissant les portes ouvertes sans chauffage d'appoint électrique ! Seul un sèche serviette dans la salle de bain suffirait, j'ai un peu de mal a y croire en sachant que j'ai un long couloir d'environ 10m pour atteindre la dernière chambre ?\nJe souhaites également me rendre chez un revendeur de la marque Hoben...\n#167 - Xavier (admin) - 16 Octobre 2020\nLa masse de 103 kg laisse penser que le produit est d'une bonne qualité matérielle.\nIl s'agit d'un poêle sans ventilateur pour pousser la chaleur. Il sera donc plus adapté aux endroits compacts (et à étage car la chaleur monte).\nPour savoir s'il sera vraiment silencieux, il faut demander des précisions sur le motoréducteur qui fait tourner la vis sans fin (cette vis amène les granulés depuis le réservoir vers le brasier). Il doit avoir une rotation "continue" (pas de bruit). Sinon, la rotation est intermittente ce qui peut provoquer un bruit de type "Vvvv" "Vvvv" toutes les 3-4 secondes.\nVous pouvez regarder le test du Rika Livo par exemple avec un motoréducteur continu :\n#166 - Isa - 15 Octobre 2020\nJ'aimerais avoir un avis pour le poêle à granulés "st Moritz silent " de thermorossi .\n#165 - Xavier (admin) - 14 Octobre 2020\nJe pense que la mise à jour se fait par un technicien avec une clé USB. Cela peut se faire à l'occasion de l'entretien annuel.\nL'application Firenet n'offre malheureusement pas la possibilité d'accéder aux plages horaires.\n#164 - Tony - 13 Octobre 2020\nIl me semblait qu'avec l'option Firenet on pouvait gérer plus facilement les plages horaires.\nJe l'ai installé et quand je me connecte sur Firenet, je ne vois nul part ou aller modifier les plages horaires sur Firenet.\n#163 - Tony - 13 Octobre 2020\nMon poele a une version 2.25, il semblerait que la dernière version soit 2.27, comment le mette à jour ?\n#162 - damdam21 - 06 Octobre 2020\nJ'ai fait l'acquisition d'un poêle domo il y a maintenant 2 ans, j'ai passé 2 hivers. Je chauffe une surface de 160 mètres carrés avec à un certain endroit une hauteur de plafond de 5 mètres. J'utilise 2 sacs par jours en hivers, mais je travail de chez moi, donc pas de plage horaire programmé.\nAcheté en octobre 2018 au prix de 8000 euro TTC, ils ont pas mal galéré à l'installer mais au final tout est bon.\nLa chaleur n'est pas du tout la même que celle de mes radiateurs électriques, c'est mieux et plus agréable. Ultra silencieux, le seul problème c'est l'entretien annuel, le prix est exorbitant au début il était de 190 euros puis passé à 240 euro.\nLe technicien nettoie le conduit, le poêle (ce que je fais tous les 700 kilos), et la vis sans fin.\nJe me pose la question si je ne vais pas le faire moi-même (au moins pour la vis sans fin). J'aimerai savoir si une personne à déjà démonté cette partie et comment procéder à son nettoyage.\nVoilà, en espérant que ces informations vous ont été utile.\n#161 - Xavier (admin) - 19 Mai 2020\nEffectivement, le prix date de 2017 et doit être en dessous du prix du marché, je vais mettre l'article à jour même s'il n'est pas évident d'avoir des prix "catalogue" car chaque installateur pratique le prix qu'il veut. La mise en concurrence "directe" va être difficile car les revendeurs Rika ont souvent une exclusivité sur leurs secteurs.\nVous pouvez faire jouer la concurrence avec Animo (même produit sous une autre marque) :\nMais aussi avec Nobis, une marque plus récente mais avec des prestations techniquement comparables. Nous n'avons pas encore fait de tests chez eux mais avons un retour client :\nConcernant les estimations de consommation, c'est difficile à dire avec précision car cela dépend de nombreux facteurs : isolation du logement, présence au domicile toute la journée ou pas, diffusion correcte de la chaleur ou pas... Vous pouvez retenir que le granulés est 2 fois moins (voire 2.5 fois moins) que l'électricité. Vous pourrez ainsi faire une estimation des économies (en sachant que le poêle ne se substituera probablement pas à 100% avec l'électricité).\nPour les ordres de grandeur de températures, je suis dubitatif. Chauffer 130 m² avec un seul point chaud (même s'il y a des canalisations) est ambitieux. Cela est possible avec une position centrale, dans une maison ouverte à étage. Vous pouvez nous faire parvenir un plan de votre logement en précisant le niveau d'isolation et la position du poêle pour une réponse plus précise (même si c'est toujours un peu du pifomètre avant de pouvoir prendre des mesures de températures) : conseils.thermiques at gmail.com\nSi la position est excentrée, le choix d'une ventilation frontale sera plus pertinent. Voir notre article à ce sujet :\n#160 - Nicolas - 19 Mai 2020\nJe m intéresse à ce poêle Rika Domo.\nSur votre site, vous parlez d un tarif à partir de 5490€.\nJe viens d effectuer un devis, on est à 6561€.\nJe n'ai pourtant pas demandé d option...\nVotre tarif date de quand ?\nOù puis-je trouver ce poêle à ce prix dans le Nord ?\nPar ailleurs, le commercial me parle d'une consommation annuelle de l ordre de 1.4 tonne pour 130m2 mur R2.4 toiture R=4.2\nEn outre il m affirme que ce poêle posé à une extrémité de la maison 80m2 au sol assurera à lui seul le chauffage dans toute la maison à condition de laisser les portes ouvertes.\nEt ce sans avoir 4° d écart comme j'ai pu le voir sur des simulations sur votre site (bien fait\n#159 - Xavier (admin) - 14 Mai 2020\nLe fonctionnement que vous décrivez semble "normal" pour le mode Confort :\n- ON : 1°C sous la consigne\n- Modulation de la puissance jusqu'à OFF\n- OFF : 1°C au dessus de la consigne\nCette hystérésis de 2°C (différence entre le ON et le OFF) n'est pas réglable. Vous pouvez peut-être augmenter la durée de chauffe en plaçant la sonde à un endroit qui met du temps à se réchauffer.\nSinon, si vous souhaitez une chaleur plus "lisse", il faut utiliser le mode "Auto" :\n- ON : Selon l'heure de début de la programmation\n- Chauffe : A puissance constante de 30 à 100% (vous pouvez commencer à 50% pour voir)\n- OFF : Selon l'heure de fin de la programmation\nDans cette configuration, le poêle ne s'éteint jamais au sein d'une plage horaire ce qui offre une température plus constante (mais consommera probablement un peu plus de granulés).\n#158 - cyril - 13 Mai 2020\nBonjour. J'ai un domo équipé de deux multiairs. Je me pose une question sur sa manière de gérer la température avec une sonde déportée. Est ce que le poêle est capable de maintenir en continu une température ou faut il qu'il y ai toujours cet écart de deux degrés ( Pour la zone où se trouve la sonde) ?\nJ'ai réglé la température à 20 degré, le poêle monte à 21, s'éteint puis redémarre une fois en dessous de 19. La maison n'étant pas bien isolée, je trouve que ma température ne reste pas assez longtemps autour de 20 degré. J'aurais préféré que celle-ci stagne à 20 en diminuant la puissance automatiquement. Il doit sans doute le faire mais fini toujours par atteindre 21 et s'arrête (en mode confort). Y a t il un réglage à faire pour améliorer le maintien ? Dans la notice de la sonde déportée, il est pourtant précisé que la température est maintenue. Peut être un pb de traduction ou d'interprétation ?\n#157 - Xavier (admin) - 10 Avril 2020\nDe prime abord, s'il y a un hall ouvert sur l'étage avec une forte hauteur sous plafond, ça ne me parait pas non plus nécessaire de placer un multiair (il faudrait plutôt étudier un brasseur d'air au plafond).\nDans tous les cas, si vous allez être plus serein avec un multiair. Il est possible de prendre le moteur en option (autour de + 150€ HT) et de ne l'envisager qu'en cas de besoin (je ne crois pas qu'il soit possible d'en rajouter a posteriori).\nD'une façon générale, si on peut se passer d'un ventilateur en plus, ce n'est pas plus mal : pas de bruit, pas une "grosse" install pas très jolie.\n#156 - Christophe - 10 Avril 2020\nTout d'abord merci et bravo pour votre site et les conseils très exhaustifs. Nickel pour les néophytes et très complet pour les plus aguerris.\nNous avons réservé l'installation d'un DOMO PGI (sortie par le dessus)pour notre construction en cours auprès d'un installateur agréé. il servira principalement à chauffer le Rdc de 94m2 environ hors cellier(75m2 de pièce à vivre, bureau de 10m2 et hall entrée/wc de 9m2).\nil est placé à proximité du hall où se trouve la montée d'escalier (hall largement ouvert sur séjour -> porte double tte hte coulissante). Pour l'étage je suis en appoint électrique dans les 4 chambres en misant fortement sur la montée de la chaleur via l'escalier. Même après exposé de la configuration, le vendeur n'a pas jugé nécessaire l'option multiair (certain que la diffusion par convection fera son affaire -> portes ouvertes à l'étage) De mon point de vue, il persiste un doute qu'en pensez-vous ? (j'ai 2-3 plans au besoin).\nCette option est-elle encore envisageable si oui qu'elle serait les adaptations\n#155 - Xavier (admin) - 04 Mars 2020\nCe problème est liée à une "mauvaise" installation car le poêle n'a pas les conditions physiques pour fonctionner correctement. Il faut contacter votre installateur afin qu'il vérifie sa pose : tirage du conduit, arrivée d'air dédiée sur l'extérieure, bonne étanchéité de la porte.\n#154 - Mila - 27 Février 2020\nJ'ai un poele Domo depuis cet été, et c'est le premier hiver qu'il fonctionne. il se met très souvent en message Pas de Dépression. Y a t il une solution ? Peut être une dérivation du conduit ? Si c'est en option, je la prendrais car c'est très désagréable. Merci\n#153 - Xavier (admin) - 31 Janvier 2020\nJe ne suis pas sûr mais il me semble que cette option se prend "à la commande" car elle influe sur la répartition des pièces. Il faut demander confirmation à votre revendeur.\nJ'espère que la chauffe vous fera meilleure impression.\n#152 - Simon - 31 Janvier 2020\nSuite à vos conseils, venons de faire installer un Domo. Le poèle est vraiment très beau. Mais nous sommes très déçu de l'encombrement. Est-il possible de le mettre en RAO une fois installé ?\nMerci beaucoup de votre retour, et très bonne journée à vous !\n#151 - Xavier (admin) - 06 Janvier 2020\nLe mode Confort n'est possible que lorsqu'une sonde est active. Il est possible que le soucis premier vienne du fait que le Netatmo ne communique plus avec son relai (changement de piles peut-être, ou défaut de liaison au niveau des connexions ?)\n#150 - Xavier (admin) - 06 Janvier 2020\nJe ne pense pas que cela puisse endommager l'appareil. Vous pouvez prendre une photo et l'envoyer à votre installateur qui pourra vous rassurer.\n#149 - YVES - 23 Décembre 2019\nBonjour je ne peux plus avoir le mode confort actif. Donc plus de liaison avec le netatmo; je suis bloqué en mode auto ou manuel. Merci de votre retour\n#148 - Sève - 22 Décembre 2019\nBonjour, en passant l'aspirateur à l'intérieur au niveau du foyer j'ai malencontreusement frotter la plaque du fond et depuis je me suis aperçue que la plaque avait noircit alors que celles du côté son restées de la même couleur. Est ce grave ? Est ce que ça peut endommagé le poêle ?\n#147 - Xavier (admin) - 10 Décembre 2019\nLe pilotage à distance se fait soit avec le Netatmo, soit avec la clé Firenet. Il n'y a pas d'intérêt à avoir les deux.\nVous pouvez donc très bien acheter uniquement un Netatmo. Voir notre test :\n#146 - Anais - 09 Décembre 2019\nUne question concernant le pilotage a distance. Je comprend pas trop le fait qu'il soit piloter avec un thermostat Netatmo. Il peut remplacer la cle firenet ou bien il vient en complément ?\nMon but serait d'acheter un thermostat Netatmo mais pas le cle firenet.\n#145 - Xavier (admin) - 29 Novembre 2019\nLe tarif indiqué est celui payé il y a 2 ans. Il peut y avoir de l'inflation, des différences de finitions et surtout, le prix est librement fixé par l'installateur donc le seul moyen de pouvoir comparer est de faire jouer la concurrence. Avec le modèle Animo par exemple (identique techniquement) :\n#144 - PhM62 - 28 Novembre 2019\nNous envisageons d'installer un poêle RIKA DOMO en remplacement d'une cheminée à insert bois.\nNous avons reçu une offre de prix par le distributeur RIKA.\nCependant en lisant attentivement votre test de ce poêle, vous annoncez un ordre de prix de 5490 € HT. Hors le distributeur RIKA nous a fait un devis à 6561 € HT + 240 € HT pour le thermostat.\nIl y a donc une différence de 1071 € soit plus de 19,5 %.\n#143 - Olivier - 28 Novembre 2019\nBonjour, j'utilise un domo statique depuis sept pour chauffer 200m2. Une configuration optimisée puisqu'il se trouve au cœur de la maison.\n2 prog par jour 4h30 à 9h00 et 16h à 23h00 à 75%\nMaintient la maison entre 20 et 23 degrés.\nBrule environs 1 sac de granulés par jour. Équipé fire net.\nJ'aimerais un retour d'utilisateur utilisant un thermostat déporté style Netamo ou nest.\nJ'aimerais un retour\n#142 - Xavier (admin) - 19 Novembre 2019\nBonjour Poêle domo,\nPour une maison de 135 m², il faudra probablement vous orienter vers la version avec 2 multi-airs pour favoriser la répartition de la chaleur. En convection naturelle "pure", le dimensionnement est plutôt de 100 m² (mais tout dépend de l'organisation des pièces).\nEn terme de prix, il faut réaliser des devis pour avoir un chiffrage précis. A la louche, 6000€ le poêle et 2000€ de fumisterie et pose.\n#141 - Poêle domo - 18 Novembre 2019\nBonjour le domo sans ventilation est il adapté pour servir de chauffage centrale pour une maison à étage de 135 m2\nQuel tranche de tarif faut il compter pour la pose de ce poêle en TTC pour me faire une idée\n#140 - Xavier (admin) - 18 Novembre 2019\nPour le Rika Firenet, il est possible de l'ajouter après, c'est une simple clé Wifi type plug and play.\nPour tout ce qui est "mécanique", je pense que cela n'est pas possible (prémontage en usine) mais il faut demander à votre revendeur, il saura avec plus de certitudes.\n#139 - Hugo - 17 Novembre 2019\nBonjour , je suis sur le point d’acquérir un poêle Rika Domo sans ventilation mécanique.\nEst il possible de rajouter des options par la suite , comme la ventilation et l’application pilotage à distance ?\nMerci à vous pour vôtre retour d’information.\n#138 - Xavier (admin) - 13 Novembre 2019\nVous pouvez essayer de redémarrer le poêle (ce système s'active probablement à chaque allumage). Il faudra contacter votre installateur si cela ne fonctionne pas.\n#137 - Dede - 12 Novembre 2019\nMa grille du foyer est restée à la verticale que dois je faire merci\n#136 - Bert - 12 Novembre 2019\nIl y a le modele anthea chez Red (groupe mcz)\n#135 - Xavier (admin) - 07 Novembre 2019\nIl me semble que Palazzetti (et ses déclinaisons type Jotul) ont des poêles de ce type Denise ou PF710.\nEdilkamin a aussi le Dame. Il y en a surement d'autres.\nVous trouverez des références fabricants à cette adresse :\n#134 - denis - 07 Novembre 2019\nbonjour, je suis à la recherche d'un ploele à granules style "couloir",\navec une évacuation des fumées sur le haut à gauche !\npour l'instant je n'ai trouvé que le domo Rika.\n#133 - Xavier (admin) - 04 Novembre 2019\nLa difficulté est que votre maison ne peut pas être chauffée entièrement par un seul point chaud (plain pied trop étendu). Cela explique les différentes propositions.\nLe premier installateur vous propose une solution qui offrira un bon confort dans toute la partie "salle à manger / chambres" mais vous aurez une différence avec l'espace salon cuisine.\nLe second favorise la diffusion de la chaleur dans les pièces de vie (moins d'écart entre la salle à manger et le salon, mais plus avec les chambres). Je pense que c'est cette solution qui correspond le mieux à votre attente.\nRika donne les distances de sécurité suivantes : 10 cm à l'arrière et sur les côtés vis-à-vis des parois combustibles. Un conduit PGI doit lui se situer à 10 cm (selon l'avis technique du produit).\n#132 - Xavier (admin) - 04 Novembre 2019\nLe temps d'allumage sur une bougie en céramique est d'environ 3 minutes.\n#131 - Xavier (admin) - 04 Novembre 2019\nSur internet, on trouve les codes 1537 ou 6179 mais il est dans tous les cas déconseillez de modifier les réglages réservés à l'installateur.\n#130 - Bertrand - 31 Octobre 2019\nJ’ai un Domo RAO PGI, la sortie de fumée est à 5cm du mur, la base de sortie est à 3cm et le poêle a 6cm du mur...\nApparement on ne pouvait pas faire plus près... et c’est déjà très bien !\n#129 - docky - 30 Octobre 2019\nVoici un lien vers le plan de la maison\n#128 - docky - 30 Octobre 2019\nProprietaire d'une maison en L (grande longueur : maison des annnees 90 (salle a manger et couloir distribuant les 4 chambres et la sdb) / petite longueur: extension de 2003: cuisine et salon (plafond rampant) avec mezzanine (au dessus de la cuisine)\nJe suis actuellement en pleine reflexion pour l installation d un poele rika domo rao pgi multiair. L'idee est de chauffer les pieces de vie en priorite (salle a manger/salon/cuisine) et si possible que les radiateurs des chambres deviennent de l'appoint.\nDeux revendeurs rika sont venus et me proposent des installations totalement différentes:\n1 - Poele dans la salle a manger (piece centrale de la maison) le long du mur entre la salle a manger et le salon (mur porteur qui sépare la maison et l extension)\nCanalisation vers le salon\nTuyau pgi en sortie arriere, qui traverse le mur, et qui remonte jusqu'au plafond rampant (4m) du salon donc\nGrille a l'imposte de la porte du couloir distribuant les chambres\n2- Poele dans la salle a manger, côté chambres\nCanalisation vers le couloir en passant par les combles\nTuyau PGI par le dessus\nLe revendeur m'assure que salon sera chauffé uniquement par convection naturelle malgré son volume ( plafond rampant et mezzanine)\nQue pensez vous de ces deux installations?\nA quelle distance du mur se trouvera le poele dans chacune de ces installations?\nSi besoin, je peux vous envoyer un plan de la maison.\n#127 - Bert - 29 Octobre 2019\nJ’ai eu un problème de bruit insupportable au niveau de ma vis sans fin samedi (car quand j’ouvrai la trémie le bruit disparaissait). Aussi, jài vidé la trémie et aspiré la vis sans fin. La bruit a disparu semble t’il mais par contre l’allumage me semble très très long (je n’ai pas chronométré mais je vais le faire).\nPouvez vous me dire quel doit être la durée entre l’allumage et le début de la flamme ?\n#126 - cyril - 28 Octobre 2019\nbonjour j'ai perdu le mots de passe sur le domo et ne peut plus accédé au réglage. comment dois-je procéder?\n#125 - Ronan - 28 Octobre 2019\nMerci pour ce descriptif très complet et très objectif.\nJe viens d'acquérir ce poêle DOMO de marque RIKA et je retrouve exactement tous ce que vous avez décris.\n#124 - Xavier (admin) - 21 Octobre 2019\nIl faut contacter un installateur pour avoir une réponse précise. La distance me parait trop importante. Poujoulat indique des conduits concentriques jusqu'à 4.5m chez Rika.\n#123 - Loumann - 17 Octobre 2019\nest il possible de passer par le plafond pour l'apport d'air\nj'ai un conduit existant qui arrive dans mon garage pour une longueur d'environs 4m\n#122 - Xavier (admin) - 10 Octobre 2019\nIl y a bien 2 acceptations pour le mot étanche :\n- "indépendant de l'air ambiant" : tous les poêles du marché (ou quasiment tous) le sont. Il sont une arrivée d'air dédiée qui évite de prendre l'air de combustion dans la maison.\n- "certifié étanche" : pour une installation en ventouse (zones 2 ou 3). Tous les poêles n'ont pas cette certification. Rika ne fait pas certifier ces appareils par le CSTB mais par un autre laboratoire. Ils engagent donc leur responsabilité en cas de problème. Votre revendeur doit pouvoir vous montrer le document qui précise les conditions de pose en zones 2 et 3. Voici un exemple :\n#121 - Spinergy - 09 Octobre 2019\nAyant pour projet d'installer un poêle à granulé je m'étais orienté vers un RIKA DOMO.\nJe le compare actuellement au nouveau MCZ STREAM Confort AIR. Et en fouillant dans les DTA du CSTB je viens de m’apercevoir qu'aucun poêle RIKA n'est certifié étanche !\nRIKA dans ses brochures parle d'indépendance de l'air ambiant, que nous traduisons sans doute trop rapidement par étanche. Mais ce n'est pas le cas!\nBrochure Rika : "indépendant de l’air ambiant selon les normes allemandes."\nNotice Rika : "En tant que poêle indépendant de l’air ambiant, votre poêle est contrôlé selon la norme EN 14785. "\nLa norme EN 1485 ne suffit pas à rendre étanche, il faut un avis technique du CSTB ( https://www.dovre.fr/base/actus/Installation%20granul%C3%A9s%20combustion%20%C3%A9tanche.pdf)\nPar conséquent, si je ne me trompe pas, il est donc impossible de l'installer en zone 2 et 3 !\nCe qui me dérange le plus, c'est que le revendeur officiel de RIKA de mon département m'a proposé de l'installer en Zone 3 lors de la visite technique, alors qu'il y a une fenêtre à moins de 2m et qu'après ma remarque il m'a dit : "si ça vous pose problème on la pose en Zone 2, toute façon nos poêle sont étanche on peut se mettre où on veut"\nPour le coup je sais plus quoi faire vis à vis de RIKA ...\n#120 - Jibe - 30 Septembre 2019\n#119 - Xavier (admin) - 30 Septembre 2019\nAvec une isolation extérieure des murs (et j'imagine une bonne isolation du toit), votre maison devient performante et on peut peut-être estimer le besoin de chauffe à 35 W/m3 (à affiner avec votre installateur), voir un tableau de dimensionnement à cette adresse :\nDans ce cas, on se situerait sur une puissance maxi autour de 8 kW (7.77 mathématiquement) ce qui correspond bien au Filo (modèle bien moins coûteux en plus).\nIl vaut toujours mieux choisir la puissance la plus "juste" pour éviter de chauffer en permanence à la puissance mini (flamme mois vive = plus d'étincelles = plus d'imbrûlés = poêle et conduit plus sales).\n#118 - Xavier (admin) - 30 Septembre 2019\nJe pense qu'il s'agit de régler la puissance de la ventilation dans l'espace canalisé : 0 correspond à la valeur par défaut, on diminue ensuite cette valeur vers le "-" et on l'augmente vers le "+".\n#117 - Jibe - 28 Septembre 2019\nIl s'agit de chauffer une maison que je suis en train de rénover avec une isolation extérieure. Cette maison est relativement petite (66 m²) mais le salon et la chambre sont sans plafond, ce qui porte le volume à 222 m3, soit une surface de 88,8 m² s'il y avait des plafonds classiques.\nJe pensais pouvoir choisir entre le modèle ROCO et le modèle FILO. Mais je viens de comprendre que ces modèles ne supportent pas les tuyaux PGI pour une sortie par le dessus du poêle (RAO).\nJe me demande donc s'il est possible de choisir le DOMO qui semble trop puissant pour cette maison mais qui permet de combiner sortie par le dessus et double flux.\n#116 - Oliv - 28 Septembre 2019\nJe suis possesseur d'un rika Domo Rao multiair.\nA quoi correspond le réglage multiair "étendue" qui va de -30 à +30. J'aurais compris si le réglage allait de 0 à +30 mais -30/+30 je ne comprends pas.\nMerci et bon WE à tous!!\n#115 - Xavier (admin) - 24 Septembre 2019\nLes installateurs conseillent d'habitude des granulés 100% résineux qui encrassent moins les appareils (Flamino chez Super U, Piveteau par exemple). Mais nous n'avons pas pu le tester de façon empirique. Pour le diamètre, il est normalement standard (normes Din Plus, En Plus A1 ou NF).\nIl faut acheter ds sacs à l'unité pour tester et voir les résultats. Si possible, avec un sac transparent et avec peu de "poussière". Les granulés doivent être "cassants" (brisure franche). Si la cassure est "molle", le stockage a pris l'humidité. Vous devez aussi les stocker au sec.\nIl faut aussi voir si la vitesse du moteur d'extracteur des fumées ou la "recette pellets" ne peuvent pas être ajustés pour améliorer la combustion. C'est à votre installateur de vérifier ces paramètres (profitez de l'entretien annuel par exemple).\n#114 - Nico - 24 Septembre 2019\nBonjour, j'ai un domo depuis 3 ans. Une croûte de cendre se forme régulièrement au niveau de la grille, empêche l'air de passer et et obture la bougie d'allumage.\nY a t t'il une marque de granulés adaptée et surtout un diamètre à respecter ?\n#113 - Bertrand - 10 Septembre 2019\nEn fait, j’allais reposter un message à l’instant pour dire que j’avais trouvé l’astuce ! :-) merci en tout cas d’avoir répondu si vite.\nEt oui, avec la fraîcheur (et l’humidité actuelle) nous avons pu tester notre Domo PGI :-) conclusion : ben ça chauffe :-)))\n#112 - Xavier (admin) - 10 Septembre 2019\nNormalement, il faut faire un appui "long" sur la touche "moins" pour abaisser la puissance en dessous de 50%. Par défaut, Rika préfère garder un haut de niveau de puissance pour éviter un encrassement trop rapide.\n#111 - Bertrand - 09 Septembre 2019\nj'ai acquis cet été un Domo (PGI). Je viens de le mettre en fonctionnement pour la première fois (après les 2h de fonctionnement juste après l'installation). Je n'arrive pas à mettre une puissance inférieure à 50%. Le curseur reste bloqué et impossible de descendre jusqu'à 30%. Y'a une manip à réaliser ? Merci :-)\n#110 - Xavier (admin) - 22 Août 2019\nJe pense que vous parlez d'utiliser un conduit concentrique (entrée d'air et sortie des fumées par le même conduit apparent). A ma connaissance, cela n'est possible que jusqu'à 4m50 sur un produit Rika (donc pour les plain-pieds).\n#109 - Titan - 22 Août 2019\nBonjour serait il possible d'installer un domo avec entrée et sortie en haut de toiture sachant qu'il y aurait un tubage avec 2 coudes 45° pour suivre la toiture en partie mezzanine.\nLongueur tubage environ : 7metres\n#108 - Bertrand - 23 Mai 2019\nChez Rika (maison mère), le domo (hors option multiair) est à 6500E HT et hors pose hors fuministerie. Le PGI à 7000E HT. (Tarif 2019)\nÇa vous donnera une idée :-)\n#107 - Xavier (admin) - 23 Mai 2019\nC'est toujours très difficile de répondre à cette question car chaque revendeur est libre de pratiquer le prix qu'il veut. Je pense que vous pouvez partir sur une fourchette autour de 6 000€ HT.\nMais il faut faire 1 devis chez un revendeur. que vous pourrez le comparer par exemple au poêle Animo Pure (même produit) :\n#106 - Arnaud - 23 Mai 2019\nJe voudrais savoir le prix d'un Rika domo multiair (1 ventilateur supplémentaire ) pour le dept finistère.\n#105 - Bertrand - 29 Avril 2019\nMerci aussi à Xavier et conseils thermiques pour tous leurs tests et tous les articles...\nDans notre cas, on va tenter sans multiair. Comme le poêle est dans l'entrée Cathédrale, j’ai peur que notre salon/cuisine (40m2) ne soit pas assez chauffé (la cuisine est du côté au mur porteur contre lequel sera le poêle), le salon donne sur l’entrée par une porte double... on va tester car le rayonnement n’est pas le même que sur un poêle à bois. Et au pire on rajoutera un ventilateur après une saison de chauffe. Mais pas deux, version PGI oblige...\n#104 - Xavier (admin) - 29 Avril 2019\nNous avons un autre retour à cette adresse où les résultats sont moins satisfaisants car la longueur des gaines n'est pas respectée :\nPeut-être aussi que le magasin pourra vous rediriger vers un client.\n#103 - Guillaume - 28 Avril 2019\nJe suis moi aussi dans l'étude de l'installation d'un poele Domo dans ma maison ( via Rika Compiègne comme Bertrand).\nAvez vous des témoignages sur la fonction multiair en plus de celle de l'article ? Différence de température entre la pièce principale et la pièce supplémentaire, emplacement de la bouche multiair, etc.\nJe remercie par avance ceux qui prendront le temps de repondre.\n#102 - Bertrand - 28 Avril 2019\nVoilà, il est commandé. Rika Domo RAO PGI. Pas de ventilateur pour l'instant. Il prendra la place d'un vieux poele SUPRA des années 70 qui n'avait pas été monté dans les clous, même dangereux pour la maison ! Un immense merci à Jeremy de RIKA Compiègne pour son accueil et ses conseils. Installation mi Juillet. Cela sera presque frustrant de devoir attendre avant de s'en servir !\n#101 - Xavier (admin) - 24 Avril 2019\nJe ne pourrais pas vous dire au centimètre près mais pour vous donner une idée, il faut compter environ :\n8 cm entre un conduit isolé et le mur (distance obligatoire de sécurité)\n13 cm pour le diamètre du conduit isolé\n7 cm (environ) pour raccorder le poêle au conduit avec le T\nSoit autour de 30 cm.\n#100 - Xavier (admin) - 24 Avril 2019\nEffectivement votre retour est assez surprenant mais c'est un fait (peut-être enlever les contremarches s'il y en a?).\nSi la chaleur ne monte pas du tout, il faut considérer qu'un poêle canalisable ne sera pas forcément une réponse pour toute la maison. Car la puissance de la gaine se situe autour de 2-3 kW (très dur d'avoir des données à ce sujet) soit une surface à chauffer autour de 20-30 m² par gaine.\nDans ce cas, on pourrait imaginer garder un appoint au 2ème étage et se concentrer sur le premier étage (gaine 1 : chambre(s) au dessus du poêle; gaine 2 : couloir).\nPiazzetta et Palazzetti proposent aussi des gaines allant jusqu'à 15 mètres (sans coude).\n#99 - Bertrand - 19 Avril 2019\nPetite question, si on prends la version classique avec sortie arrière pour brancher 2 canalisations (multiair), de combien faut il avancer le poêle du mur ?\n#98 - totophe - 17 Avril 2019\nj'ai actuellement un poêle a bois qui est actuellement coller a l'escalier et la chaleur ne monte pas ( 9 ans d'expérience a ce sujet et tous les revendeur me disent que c'est impossible ) et la seule fois ou la chaleur est bien monter c'était quand nous sommes tombe en panne de chaudière mais pour avoir 19/20 au premier étage il a fallu avoir a peu près 29/30 degrés en bas donc intenable\nje regarde aussi les poêle hoben h11c mais la il serait gainable jusqu'a 15m donc ce serait peux être mieux pour moi.\n#97 - Xavier (admin) - 12 Avril 2019\nLe chiffre des 5 mètres nous a été communiqué par le fabricant donc je vous conseillerais de rester sur ces valeurs en conservant un chauffage d'appoint au deuxième étage.\nA discuter avec votre revendeur mais il faut aussi voir si le poêle placé à la base de l'escalier pourra bien chauffer le RDC. Comme il n'y a pas de soufflerie frontale, la chaleur peut être "absorbée" directement par la cage d'escalier (effet cheminée).\n#96 - totophe - 11 Avril 2019\nje suis sur le point de finaliser l'achat d'un domo multi air pour une maison de 135 mètres sur 2 étages répartie comme ceci (8700 euros quand même )\n55 mètre au rdc\n55 au premier\n25 mètre au 2 eme étage\nmais je me pose une question car je doit avoir 2 gaine chauffantes\nla première qui monte au deuxième étages fera 5m30 a peu près\nla 2 eme qui va au premier étage fera a peu près 8 m20\nle vendeur me dit que cela chauffera sans problème alors que sur le site j'ai trouver que les gaines peuvent aller a 5 mètre max donc je ne sais plus quoi penser.\npour la gaine de 5m30 je pense que ça devrai aller\npour la gaine a 8m20 je me pose la question est ce que cela va chauffer suffisamment sachant que la bouche de sortie tombera au milieu du couloir desservant 4 chambre ( ce sera un complément de chauffage sachant que le poêle a granule sera coller a l'escalier et que la chaleur devrait quand même monter naturellement )\nmerci d'avance de vos réponse et bonne soirée\n#95 - Bertrand - 11 Avril 2019\n#94 - Bertrand - 11 Avril 2019\nY’a pas de quoi ! Merci pour l’info...\nIls viennent dans une semaine chez moi pour l’étude thermique...malgré le prix (6500e ttc avec tva 5.5 en prix de départ...), ce poêle est très interessant ! Le top du top... dommage que Netatmo ne gère pas la puissance, sinon ca serait un sans faute !\n#93 - Bertrand - 11 Avril 2019\n#92 - Xavier (admin) - 11 Avril 2019\nMerci pour ces précisions que je vais rajouter à l'article.\nPour la longueur de la gaine, Rika nous avait annoncé 5 mètres max pour rester sur une installation efficace.\nDans ce cas, on devrait se situer autour de 4 mètres (2.5 m jusqu'au plancher intermédiaire + 1 m à mi hauteur + 1 coude).\n#91 - Bertrand - 11 Avril 2019\nPetite question, quelle est la longueur canalisable avec ce modèle ?\n#90 - Bertrand - 11 Avril 2019\nJe rajouterai qu’il est disponible en sortie RAO canalisable avec 1 ventilateur canalisable au lieu de 2, mais également disponible en sortie PGI au dessus canalisable avec 1 ventilateur au lieu de 2... (prix 7000€)\n#89 - Lulu - 12 Mars 2019\nL'écran tactile est complètement éteint. Donc pas de message d'erreur. Et pas possible de faire démarrer.\n#88 - Michmich - 20 Février 2019\nSuite au premier nettoyage des 700kg nous avons eu le même problème que "Liege". Mon épouse a tout simplement débranché la prise électrique et au rebranchement la panne avait disparue. Cela ne s'est pas reproduit au 2ème nettoyage.\n"Meljonic, pouvez vous préciser? Est-ce le nettoyage des 700 kg? Si oui, cela permet de reporter quelque temps. Sinon , après nettoyage, il convient de dire au poêle que l'on l'a nettoyé. Voilà comment procéder:\nDans paramètre (roue dentée)\nDescendre à "resets", puis à "consommation avant entretien", puis "confirmez vous la remise à zéro" enfin appuyer sur la flèche de droite. l'écran revient à "consommation avant ....": 700\n#87 - meljonic - 20 Février 2019\nnettoyage toutes les heures sur domo est ce normal?22\n#86 - jack - 14 Février 2019\ncommencer par faire un nettoyage des échangeurs du poêle\nau dessus et sur le coté\n#85 - Liege - 14 Février 2019\nBonjour, problème de "pas de dépression" impossible de revenir à l'écran initial, donc pas de possibilité d'ouvrir la porte pour nettoyer le poêle comment dois je faire ?\n#84 - Xavier (admin) - 04 Février 2019\nIl faudrait demander conseils à votre installateur, il y a certainement une partie du tubage qui coulisse de manière à avoir un peu de marge de manœuvre (ce doit être comme ça que le poêle a été raccordé).\n#83 - Charette - 03 Février 2019\nBonjour nous voulons faire l’entretien Des 700kgs mais avec notre sortie double parois sur le dessus nous n’arrivons pas à enlever la grille du dessus afin de réaliser l’entreTien y’a t’il 1 partie du tuyau à démonter?nous sommes 1peu coincés...merci de avance de votre réponse.\n#82 - Xavier (admin) - 21 Janvier 2019\nIl y a bien une coquille sur la photo (l'extracteur des fumées est en bas)! Voilà qui est corrigé.\nPour la sortie multi-air, on est bien en 100mm. Je ne saurais malheureusement pas vous dire le diamètre sur la photo.\n#81 - Ambi - 19 Janvier 2019\nJe voudrais savoir quel est le diamètre utilisé pour le Y ?\nCar j'envisage le même type d'installation en multi-air. Je pense acheter un Y en 80mm même s'il me semble que la sortie multi-air au niveau du poêle est en 100mm.\nSur la photo 2 avec les flèches de couleurs, je suis étonné que la sortie fumées soit en haut et l'air distribué en bas, car sur mon DOMO les multi-air sembles plutôt s'installer en haut à gauche ?\n#80 - Mittzzou - 23 Novembre 2018\nJ'ai acheté deux thermostats TYBOX 127 pour utiliser avec mon poêle à granulés RIKA DOMO Multiair (1 thermostat pour commander chaque moteur de distribution d'air chaud).\nLes installateurs sont venus installer le poêle RIKA et ont été dans l'impossibilité de connecter correctement les thermostats TYBOX 127.\nPouvez-vous m'assister et me fournir la procédure pour connecter correctement les thermostats à mon poêle (je n'y connais strictement rien ...)\n#79 - jack65 - 22 Novembre 2018\nLorsque la soufflerie Multi Air est activée (ON) le niveau de la soufflerie\net l’ajustement du niveau d’air de convection sont accessibles.\nLe débit d’air de convection souhaité est réglable soit en mode AUTO\n(adaptation automatique en fonction de la puissance de chauffe) ou\nbien du niveau 1 (min) au niveau 5 (max).\nLe débit d’air de convection du niveau choisi (AUTO, Niveau 1 –\nNiveau 5) peut aussi être ajusté de +/-30%\nc'est un réglage plus fin des niveaux de puissance de la soufflerie avec le domo multiair (canalisable) sans doute suivant la longueur de la ou des canalisations d'air chaud et de la perte de charge dans les gaines d'air chaud\n#78 - Isabelle - 22 Novembre 2018\nDans le menu confort, réglage ventilation à quoi sert la touche "étendue"\n#77 - Xavier (admin) - 19 Novembre 2018\nJ'aurais aussi tendance à penser comme kiki( ce n'est pas à vous de repayer si l'installation a été mal faite). Je vous suggère de contacter l'ADIL de votre département, service public gratuit qui pourra vous donner une réponse "juridique" claire :\n#76 - kiki - 17 Novembre 2018\nbonjour Christian faite marcher votre garantie décennale\n#75 - Christian - 17 Novembre 2018\nCela fait bientot 2,5 ans que nous avons un poele domo.\nNous avons un probleme d'étanchéité dans le conduit de fumée car au démarrage un peut de fumée s'échappe. Linstallateur est venue me mettre un ruban adesif en alluminium a la jonction du tubage mais cela na pas réglé le problème. Maitenant il propose de me changer tout le tubage pour 1000euros. J'aimerai savoir si cela ne devrait pas etre couvert pas le constructeur.\n#74 - jack - 29 Octobre 2018\nVoyez avec votre installateur et négociez pour la garantie...pas normal après 3 ans\n#73 - pascal - 29 Octobre 2018\nma Grille de décendrage à basculement automatique a cassé au bout de 3 ans ?!?! Est-ce encore sous garantie ?\nOù puis-je acheter cette grille?? La vendez-vous ??\n#72 - jack - 24 Octobre 2018\nle domo chauffe principalement par le dessus (la culasse au dessus du foyer) et le coté gauche (l'échangeur de chaleur).\npouvez envoyer mail et photos à l'adresse suivante :jackto411@gmail.com\n#71 - Nico - 24 Octobre 2018\nJ'ai évidemment bien étudier la Notice mais comme toujours entre ce qui est écris et ce qui se réalise concrètement il y a souvent '2 poids 2 mesures'.\nPour moi la pose actuelle ne respect pas la distance b > 10cm\nJe prépare un mail au responsable RIKA car ils doivent repasser Lundi pour finir quelques finitions.\nEst-ce que vous pensez que la pose actuelle est vraiment problématique car le placo ignifugé du coffrage ne respect pas la distance 'b' mais le poêle est au final éloigné du mur de parpaing ( pose et coffrage réalisés dans un angle de la pièce) donc dans le respect de la distance 'b'.\nJ'espère que c'est assez clair car sans photo pas évident ;-)\nEn tout cas merci bcp de votre intérêt.\n#70 - jack - 24 Octobre 2018\nDans le manuel d’installation (http://www.rika.at/assets/synchronize/manuals/pellet/fr/DOMO_Montage_MultiAir.pdf)\nen page 12 et 13 il y a les distances de sécurité lors de la pose\nMerci de réserver un espace d’au moins 20 cm à l’arrière et sur les côtés du\npoêle pour les opérations de maintenance et d’entretien"\n1. Par rapport aux objets non inflammables\n2. Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé\na > 80 cm b > 10 cm"\na étant la face avant,\nb étant les coté et l'arrière.\nles soucis viendront lorsqu' il faudra faire un entretien ou une réparation sur le poêle, si à chaque fois il faut déplacer le poêle...pas évident .\n#69 - Nico - 24 Octobre 2018\nNous avons opté pour ce poele RIKA DOMO en mode MultiAIr pour chauffer une maison de 115m2 habitable. Le poele est installé depuis quelques jours au RDC dans le salon et au centre de la maison. Les installateurs semblaient compétant mais je réinterroge sur la pose. Est-ce qu'ils ont bien respecté les norme de distance par rapport au coffrage (placo non inflamable) car le poele est quasi encastré. C'est très jolie mais j'ai quand même quelques réserves. Auriez-vous quelques conseils\nou avis pour me rassurer ?\n(est-il possible de vous envoyez des photos pour que vous puissiez vous rendre compte un peu mieux ?)\n#68 - jack - 12 Octobre 2018\nMes parents ont installé un domo il y a 2 ans , je m’occupe de tout les entretiens\nle poêle tourne en plein hiver en moyenne 10h par jours .\nAucun problème avec le DOMO, poêle TRÈS silencieux et une bonne autonomie (3 sacs de pellets à l'aise)\nGrâce au système de nettoyage automatique du creuset à chaque allumage, le poêle nécessite très peu d'entretien au quotidien .\nC'est principalement pour ces 3 raisons que mes parents (84 ans ) ont opté pour ce poêle .\nauparavant ils avaient un poêle plus bas de gamme (une soufflerie hyper bruyante, 15kg à peine de réserve et une vis sans fin intermittente très bruyante elle aussi).\nEn pleine saison de chauffe, je fais un entretien tout les 2mois (nettoyage des conduit de fumées )\nAprès un an , ils ont bénéficier gratuitement de la modification sur le couvercle du foyer (système avec trappe et charnière et non plus les 4 goujons à dévisser)\nle poêle a été installé avec thermostat d'ambiance offert pour la somme de 5700€ ( ici en belgiqu e la tva est de 6´% pour une maison de plus de 10 ans). le poêle seul: 4900 ht.\nEn conclusion ..comme toujours chez rika , du très bon ,du costaud et très fiable\n#67 - kiki - 08 Octobre 2018\nAprès la réponse d'un revendeur compétent dans le 34 et non dans ma région, j'ai enfin eu le pourquoi du comment, c'est valable pour tout le monde.\nLA DURITE D'AIR DOIT ÊTRE DÉBRANCHER ET LE POÊLE BOUCHONNÉ AVEC UN SACHET ANTI HUMIDITÉ APRÈS LA FIN DE L HIVER.\n#66 - Michmich - 04 Octobre 2018\nPourriez vous développer ce qui vous est arrivé. Les conditions de pose sont peut-être en cause.\nPour ma part, je viens de faire installer le même poêle et je n'ai pas assez de retour d'expérience pour en parler en bien ou en mal. Les quelques jours de chauffe partielle se déroulent bien...\n#65 - kiki - 24 Septembre 2018\nRetour d'expérience de la marque Rika pour ma part\nPoêle DOMO hs au bout 1 an CAUSE DE ROUILLE PERFORANTE payer 7600€ !!\nLes garanties de la société ne sont pas du tout recommandable !!\nAprès avoir bataillé, il me le remplace sous condition de signet un papier disant que si la rouille revient il y aura plus de remplacement de le part.\nMalheureusement, je suis tombé chez des revendeurs peut recommandable, installation bâcler et à l'arrache.\nJe suis vraiment déçu d'avoir acheté cette marque .\n#64 - Xavier (admin) - 24 Septembre 2018\nRika fabrique Animo, donc la qualité matérielle est strictement identique (seules les finitions changent et le réseau de distribution). Cependant, ce ne sont pas les mêmes produits. Le Domo possède 50 kg de réservoir, 2 multiair et une puissance de 10 kW. Le Avito, 30 kg, 1 multiair, 8 kW.\nPour les équivalences, il faut regarder plutôt le Animo Pure et le Rika Domo.\nEt le Animo Avito et le Rika Roco.\n#63 - Amas - 22 Septembre 2018\nJe cherche une etude comparative entre le Rika Duomo et le Animo Avito.\nLes deux me semblent très similaires et j'hésite.\nY a t il des differences non négligeables entre les deux ?\n#62 - Xavier (admin) - 14 Août 2018\nEn règle générale, la flamme apparait assez rapidement (3-4 minutes sur un modèle avec une bougie céramique). On commence à sentir la chaleur au bout de 15 minutes environ. On peut rallumer le poêle environ 1h30 avant son lever pour avoir une bonne température dans la pièce.\nConcernant la technologie de chauffe, cela dépend vraiment de la configuration de votre maison. Dans un espace ouvert "en long", un poêle avec ventilation frontale type Hoben H11c sera bien plus efficace. Dans un espace compact à étage, un poêle à convection naturelle suffit. Voir cet article :\nToutefois, nos relevés montrent qu'à configuration égale, une ventilation diffuse mieux la chaleur. Voir les exemples du Haas + Sohn (convection naturelle) et du Cadel (ventilation supérieure) installés au centre d'une même maison à étage :\nDans la chambre la plus éloignée, la chaleur monte de 1.4°C avec le poêle ventilé et de 0.4°C avec le poêle à convection naturelle.\nAprès, il y a un arbitrage à faire au niveau du bruit car un appareil à convection naturelle est souvent plus silencieux (on entend vraiment quasi rien dans le cas du Domo) :\nVous pouvez nous envoyer un plan (en précisant la position du poêle et le niveau d'isolation) pour avoir plus de précisions ==> conseils.thermiques at gmail.com.\n#61 - floriane - 13 Août 2018\nJe m’interroge sur la rapidité de chauffe du domo à partir du moment où il s’allume ? Notamment par rapport au Hoben H11(à puissance équivalente mais ventilé) le fait qu’il soit en convection pure ne nuit il pas à ses performances de chauffe, et notamment de diffusion de la chaleur ? En termes de rapidité, et de surface de la zone chauffée ?\n#60 - Xavier (admin) - 28 Juillet 2018\nLe prix catalogue n'est qu'une indication et les distributeurs restent libres de pratiquer le prix qu'ils veulent. La version PGI devrait être logiquement plus chère que la version classique (mais pas dans ces proportions).\nLe meilleur moyen de baisser les prix est de mettre en concurrence les installateurs. Dans votre cas, il faut aller voir un autre revendeur Rika si possible (souvent des exclusivités chez cette marque) sans dépasser 45 minutes de route pour le SAV. Ou aller voir un revendeur de la marque Animo sur le modèle Pure (exactement le même modèle que le Rika Domo mais sous une autre marque). Nous aurons un retour prochainement sur ce modèle (excellent, comme le Domo).\nUne troisième façon est de faire chiffrer d'autres devis chez d'autres marques et de négocier avec le revendeur Rika.\n#59 - chgros - 26 Juillet 2018\nJe suis étonné des prix que vous annoncez sur votre site pour le domo.\nComment avoir un aussi bon prix ?\nJ'ai fait un devis pour un Poêle RIKA type DOMO PGI 10 kw et j'en suis à 6 826,00 soit 7 201,43 juste pour le poêle et donc une offre à 9100 euros posé.\nJe suis passé par un partenaire rika le plus proche de chez moi.\nUne idée de comment avoir un prix plus compétitif ?\n#58 - Xavier (admin) - 20 Juillet 2018\nUn poêle à granulés classique n'est pas prévu pour chauffer 200m² (limite réglementaire fixée à 100m² dans le neuf pour vous donner une idée).\nLe modèle Rika Domo pourrait convenir mais il faut bien identifier la surface à chauffer. Par exemple : la pièce de vie et une à 2 pièce(s) adjacente(s) avec une ou 2 canalisations.\nPour chauffer 200m² de façon homogène, il faut se tourner vers une chaudière ou un poêle hydro si vous avez un système de chauffage central :\n#57 - Maurice - 19 Juillet 2018\nJe souhaiterai placer un domo au RDC ( +- 100 m2) de ma maison (205m2), le RDC est ouvert sur l’etage . Est-ce que ce model pourrait faire l’affaire.\nD’avance merci pour votre réponse et surtout merci pour votre site.\n#56 - Xavier (admin) - 13 Juin 2018\nEst-ce que vous ne pourriez pas demander au vendeur (celui hyper confiant plutôt) des adresses clients pour aller voir un chantier dans des conditions proches?\nJe vois pas vraiment d'autres manières de trancher le problème :)\n#55 - Thruxton - 12 Juin 2018\nMerci du retour et du partage de la page. Le dilem reste entier car deux professionnels sont venus chez moi un hyper confiant!!! et un hyper prudent...\n#54 - Xavier (admin) - 12 Juin 2018\nDifficile d'avoir des retours d'expériences précis à ce sujet car cela dépend beaucoup de la configuration. Les risques sont effectivement :\n- Mise en sécurité du poêle\n- Vacillement de la flamme\n- Bruit de "souffle" au niveau du conduit\nSi votre installateur ne le "sent" pas, c'est qu'il vaut mieux éviter. Vous trouverez plus de détails sur la pose en ventouse à cette adresse avec notamment un retour sur une mauvaise installation :\n#53 - Thruxton - 11 Juin 2018\nBonjour je souhaite acquérir un Rika domo PGI ROA en sortie ventouse zone 3 (horizontale).La sortie sera située en plein nord les vents seront lateraux par rapport à la sortie. Un vendeur me met en garde sur le fait qu'il risque de se mettre en sécurité lors de fort vent Avez vous des retours d'expérience svp\n#52 - Xavier (admin) - 14 Mai 2018\nMerci de votre retour! Nous devrions tester l'appareil en septembre prochain si tout se passe comme prévu. Nous aurons des infos plus pratiques sur le produit. A bientôt,\n#51 - patrick78 - 04 Mai 2018\nPour info sur le H1 Aduro\nJe reviens de la foire de Paris ou il était exposé. Il y a bien un ventilateur qui permet au pellet de bruler, mais la configuration de la trémie qui pousse les pellet vers le creuset ( il ne tombe pas) fait qu'il n'y a pas cette fonction de nettoyage par ventilation. Il nécessite par contre un nettoyage manuel !\n#50 - Xavier (admin) - 04 Mai 2018\nOui, quand le poêle est utilisé en mode granulés, la fonction doit s'activer. Jusqu'à lors, nous n'avons jamais vu de poêle sans cette fonction (même le premier prix à 999€ TTC le fait). Vous pouvez toujours demander confirmation à votre revendeur ou poser la question sur la page des poêles mixtes (elle est suivie par le technicien Aduro).\nLa différence entre le Aduro H1 et H2 se fait au niveau du vitrage. Il y a en plus 2 vitres sur les côtés du H1. De ce fait, les distances latérales de sécurité sont augmentées (part de rayonnement importante).\n#49 - patrick 78 - 03 Mai 2018\nmais par exemple le mixte Aduro H1 aussi ?\n#48 - Xavier (admin) - 02 Mai 2018\nTous les poêles à granulés ont une fonction "nettoyage du bruleur". Toutes les 30 minutes ou 1 heure, l'alimentation en granulés s'arrête, le moteur d'extraction des fumées se met à fond et les résidus sont brûlés. Effectivement, comme la fonction est standard, nous n'en parlons pas spécifiquement.\n#47 - patrick78 - 28 Avril 2018\nJe suis intéressé par le Domo mais une fonction me semble pas exister ( qui manque d'ailleurs dans le comparatif qui est super utile ) , il y a t'il une fonction nettoyage par ventilation en plus de la grille basculante ?\n#46 - Xavier (admin) - 23 Mars 2018\nConcrètement, on est sur des performances de type RT 2005 (30 cm isolants dans les combles, 10 dans les murs, double vitrage) avec un dimensionnement d'environ 800W pour 10m².\n#45 - latitejust13 - 22 Mars 2018\nbonjour que voulez vous dire par "maison correctement isolée" de façon objective? (quel besoin global en puissance installée de chauffage dans l'etude thermique par exemple)\n#44 - Xavier (admin) - 12 Mars 2018\nA discuter avec votre installateur mais il faut bien prendre en compte que la puissance canalisée n'est "que" de 30% maximum de la puissance du poêle. L'appareil n'est donc pas vraiment conçu pour chauffer 2 espaces distincts avec la même surface (48m² + 48 m²). Une canalisation couvre plutôt une pièce supplémentaire (20m²) si l'espace complémentaire n'est pas ouvert sur la pièce de vie. Reste la possibilité de mettre un second multiair, mais cela s'en ressentira sur le niveau sonore.\nNiveau puissance, l'appareil ne me parait pas surdimensionné outre mesure si l'isolation est standard et en prenant en compte l'ensembel de la surface à chauffer (même si on doit être plus proche d'un besoin de 8 KW). La principale interrogation est plutôt la distribution de la puissance dans la maison.\nPour élargir l'appel d'offres, vous pouvez aussi regarder du côté du MCZ Ego/Star (ou similaire) où vous pouvez fonctionner en mode "silence" sur la ventilation principale et en P3 vers un espace secondaire.\n#43 - Michmich - 09 Mars 2018\nAprès avoir démarché tous les installateur du voisinage, nous avons eu la bonne surprise de constater que l'un d'entre eux utilisait la marque RIKA. Cette marque était en bonne place dans nos choix. La volonté de bénéficier d'un appareil multiair limitait la collection disponible. Notre choix initial portait sur le modèle ROCCO dont la puissance (8kW) semblait mieux correspondre à nos besoins, mais la porte coulissante de ce modèle n'est pas compatible avec l'implantation souhaitée. Nous devrons donc nous rabattre sur le DOMO (10kW). Voilà la situation, le rez-de-chaussée fait 96 m2, la cage d'escalier est fermée et l'étage inoccupé mis hors gel. Comme la maison est séparée en deux parts égales par un mur porteur, l'option multiair est destinée à maintenir la partie chambre salle de bain à une température suffisante d'usage (un radiateur électrique soufflant permettant une température plus forte le temps d'une douche dans la salle de bain si nécessaire). Ma crainte étant juste que le poêle soit trop puissant et que cela nuise à l'appareil. Qu'en pensez vous?\n#42 - Xavier (admin) - 19 Février 2018\nDifficile de faire plus rentable que le bois. Le combustible est à la fois moins cher (4 cts le kWh BOIS contre 7 cts le Kwh GRANULES et 15 cts le Kwh ELEC) et les appareils sont très fiables.\nNous avons pu tester un poêle à bûches de chez Rika (avec une régul électronique à cette adresse) :\nNiveau matériau, le poêle est de bonne facture. Il faut regarder en premier lieu la masse de l'appareil qui donne une bonne indication sur la qualité générale du produit. Ensuite, le design (forme, habillage) pèse aussi lourd sur le budget. En dehors de la masse, je ne sais pas si les différences sont très fortes entre les poêles à bois (car le rendement des appareils dépend principalement du réglage manuel fait par l'utilisateur). La garantie peut aussi être un indicateur (mais il faut bien lire entre les lignes!).\nAprès, si un poêle à granulés sans électricité vous permet d'utiliser plus longtemps et plus confortablement le poêle, c'est aussi à prendre en compte dans l'arbitrage.\n#41 - BoOnty - 13 Février 2018\nL'ancien propriétaire avait une facture de 160€/mois (gaz+électricité) et utilisait en plus 8 stères de bois à l'année pour chauffer confortablement sa maison (mode t-shirt toute l'année).\nEst-ce que le granulé peut s’avérer plus rentable que le bois dans mon cas ? Ou le mode de chauffage qu'il utilisait reste le plus rentable ?\nLa marque Rika propose aussi des poêle à bûches, que valent-ils ? Existe-t-il mieux pour ce type de poêle?\n#40 - BoOnty - 13 Février 2018\nL'ancien propriétaire de la maison avait une facture gaz+électricité de 160€/mois et utilisait 8 stères de bois à l'année pour chauffer confortablement sa maison.\nEn prenant en compte ces informations, pensez-vous que le bois sera plus adapté que le granulé ?\nLa marque Rika fait aussi des poêle à bois, que valent-ils ? Existe-t-il mieux ?\n#39 - Xavier (admin) - 13 Février 2018\nEffectivement, un système sans électricité (plus fiable et totalement autonome) est plus adapté en appoint. Vous pouvez regarder du côté des poêles à granulés sans électricité (dont certains sont peu chers et très bien) ou du côté des poêles à bois (avec des contraintes fortes de rechargement et d'entretien) :\n#38 - BoOnty - 13 Février 2018\nJe pensais m'en servir non seulement pour une chaleur dîtes de confort dans le salon mais également pour chauffer une bonne partie de ma maison (rdc+étage).\nNe voudrait-il pas plutôt partir sur un poêle à buches si dans mon cas le granulé de s'avère pas nécessaire ?\n#37 - Xavier (admin) - 13 Février 2018\nPour cette faible surface et vu le prix des appareils choisis, l'investissement dans un poêle à granulés ne sera pas rentable (prix kwh gaz = prix kwh granulés).\nL'intérêt est plus d'avoir un chauffage "chaleureux" dans le salon. Je vous recommanderais plus un poêle à convection naturelle (type Rika) au regard de la petite surface. Le modèle Rika Livo à sortir me semblerait très bien (3 000€ HT, 6 kW).\n#36 - Bo0nty - 12 Février 2018\nJe souhaiterais installer un poêle à bois dans mon salon de 17m2 qui fera par la suite 28 m2 avec une ouverture sur la pièce d'à côté.\nCe poêle servira de chauffage d'appoint à une chaudière gaz à condensation.\nMa question est donc, sera-t-il réellement rentable en chauffage d'appoint pour chauffer une maison, de 135M2 avec un étage, des années 70 avec isolation extérieure faite ?\nJ'hésite affreusement entre la marque RIKA et HOBEN, je comptais partir soit sur un Domo ou H7. Est-ce un bon choix ? Quel poêle me conseillerez-vous et pourquoi ?\n#35 - Xavier (admin) - 06 Février 2018\nLe fabricant est responsable des distances vis à vis des matériaux combustibles. La notice précise la chose suivante : "10 cm Par rapport aux objets inflammables et aux murs porteurs en béton armé."\nDonc il semblerait que votre installation soit bien dans les clous. Mais si vous avez un doute, vous pouvez toujours contacter le service Rika pour avoir leur avis (ils ont probablement des tests à ce sujet).\n#34 - athom - 01 Février 2018\nBonjour, je possède un domo rao et suis plutôt content de son fonctionnement; néanmoins si le produit est de qualité, la pose quant à elle laisse grandement à désirer et je me pose la question suivante : il m'est IMPOSSIBLE de laisser ma main sur le mur à l'arrière du poêle qui se situe à 11cm du mur !!! cela me semble en contradiction avec ce que je lis sur votre forum...Est ce normal? sinon que faire? merci pour votre réponse.\n#33 - Xavier (admin) - 18 Janvier 2018\nElle se situe légèrement excentrée côté gauche, au dessus de la vitre. Voir la page 10 de cette notice :\nAttention, il me semble qu'il faut choisir entre le MultiAir et le raccordement sur le dessus (option RAO).\n#32 - Fabi - 17 Janvier 2018\nBonjour, j'ai le projet d'installer un poêle à pellets, le Domo semble répondre à mes critères mais j'aimerais savoir où se fait la sortie des fumées si on fait le choix du dessus,\n#31 - Xavier (admin) - 08 Janvier 2018\nDésolé pour le délai de réponse (vacances obligent!). Effectivement, les poêles à granulés sont plutôt destinés aux maisons avec des espaces ouverts car il n'y a qu'un seul point chaud, ce qui limite la diffusion de la chaleur. Par opposition, un système de chauffage central alimenté par une chaudière ou des chauffages électriques sont adaptés à tous les types de maison (au moins un point chaud par pièce). Voici des exemples de relevés de températures :\nLes poêles à granulés canalisables offrent la possibilité "d'étendre" le point chaud sur une assez courte distance (5 à 10 mètres généralement, 5 mètres chez Rika) pour chauffer une pièce adjacente. Dans votre cas, vous pourrez chauffer la partie ouverte avec le poêle et une partie de la zone derrière le mur avec une canalisation (de 60 cm). Néanmoins, la puissance canalisée est assez limitée (30% maxi de la puissance max. soit 2 à 3 kW). Les modèles Rika "canalisables" disposent de l'option "Multi air" (Rika Domo ou Roco).\n#30 - Kathia - 24 Décembre 2017\nLes poêles Rika ne sont pas annoncés comme "canalisables" (contrairement à d'autres, comme le Hoffen11c que j'ai vu annoncé sur votre site), sont-ils utilisables avec une canalisation d'air chaud pour chauffer des pièces fermées ? J'ai du mal à comprendre l'intérêt de toute cette technologie (programmation, etc.) alors que, visiblement, on est censé chauffer une maison en laissant seulement toutes les portes ouvertes ??? A noter que j'aurai à chauffer une maison ancienne (à rénover et étage supérieur à créer) avec au milieu un mur porteur en pierre de 60 cm d'épaisseur... donc pour la convection naturelle, ça ne peut marcher que du côté où sera le poêle... J'ai l'impression que toutes les données proposées sont pour des maisons modernes avec des cloisons en papier à cigarette ? Merci d'éclairer ma lanterne... Je débarque un peu (dans cette nouvelle galaxie), mais mon idée est de chauffer toute une maison (env. 100 m²) avec un poêle à granulés ou mixte, et soufflage d'air chaud ou alors radiateurs (hydrauliques ou...) - merci à vous si vous pouvez m'orienter un peu.\n#29 - Xavier (admin) - 21 Décembre 2017\nLe module Firenet n'est pas un thermostat (pas de sonde). C'est juste un dispositif de communication. Il autorise "simplement" que vous ayez le panneau de commande "dans les mains" depuis n'importe où. Il faut donc un thermostat sur le poêle pour utiliser au mieux l'appareil (mode Confort).\nLe choix entre un thermostat filaire et sans-fil est avant tout esthétique et n'apporte rien au niveau technique. Si la présence de la sonde filaire ne vous dérange pas, vous pouvez rester sur cette solution moins coûteuse.\n#28 - PetitGris - 20 Décembre 2017\nMerci pour le retour concernant le module Firenet! Pouvez-vous me confirmer que celui-ci à besoin du thermostat d'ambiance Rika pour fonctionner ?\nSi non, le themostat sans-fil vaut-il l'investissement supplémentaire par rapport au modèle filiaire?\n#27 - Xavier (admin) - 11 Décembre 2017\nVous pouvez vérifier que vous êtes bien en mode Confort et non en Mode Automatique (ce qui pourrait expliquer que les plages horaires fonctionnent mais pas la température de maintien).\nSinon, il y a peut-être un seuil pour le déclenchement de la température de maintien (si on règle à 18°C, le poêle démarre à 18-2°C par exemple) mais ce serait étonnant. Vous pouvez relever le seuil de la température de maintien à 19°C pour voir si le poêle démarre à 16°C.\n#26 - Stéphanie - 09 Décembre 2017\nEt merci pour cet article très détaillé !\nNous venons d'arriver dans une nouvelle maison et avons le plaisir d'avoir un poêle Rika Rao. Petit souci : en mode confort, le poêle ne se déclenche pas hors plage horaire à la température de maintien demandé. La température de confort est à 20, la température de maintien à 18, et si tout marche bien sur les plages horaires, la température de la pièce passe à 16 hors plage horaire sans que le poêle ne se mette en marche. Savez vous à quoi cela pourrait être du ? Le petit thermostat d'ambiance placé dans la pièce relié au poêle fonctionne pourtant bien.\n#25 - wilou27 - 07 Décembre 2017\nMerci pour ce retour rapide. La pose sera bien effectuée par un professionnel mais 2 précautions valent mieux qu'une!\n#24 - Xavier (admin) - 07 Décembre 2017\nAu niveau réglementaire, c'est le constructeur qui fixe les dimensions et vous êtes largement dans les clous.\nAu niveau pratique, je viens de regarder ce matin sur mon poêle après 3h30 de chauffe et effectivement, en plaçant sa main à 10cm des bords latéraux, la chaleur ressentie est très faible. Elle se diffuse principalement par le devant (rayonnement) et par le dessus (convection). Sur la notice de mon appareil (haas sohn 2.17), les distances de sécurité sont les mêmes que pour le Rika Domo (10cm sur les côtés, 80cm devant). Je pense donc qu'il n'y a aucun problème.\nJe vous encourage cependant à faire appel un professionnel pour la pose.\n#23 - wilou27 - 06 Décembre 2017\nJe souhaite installer un poele DOMO. Concernant les distances requises pour la sécurité et le non échauffement des matériaux, je prévois à l'arrière du poêle un BA13 anti feu + parement pierre collé au mortier refractaire (distance entre 15cm et 18cm). Ma question concerne le côté gauche du poêle (à l'opposé du réservoir à granulé) et son rayonnement. Le mur adjacent est en placo+ polystyrene sur lequel je doublerai en parement pierre collé au mortier refractaire (idem mur derriere le poele). La distance au minimum sera de 40cm voire 54cm (en fonction sortie cheminée) côte prise au fond de la paroi latérale et de 62cm voire 74cm au milieu de la paroi latérale du poele entre mur et poële.\nMa question est de savoir si il n'y aura pas d'échauffement du mur et si la distance est suffisante (préconisation RIKA de >10cm) et si pas suffisante, quelle préconisation à prendre ?\nEn espérant avoir été clair sur l'explication.\nMerci pour vos conseils et la qualité du site.\n#22 - Xavier (admin) - 04 Décembre 2017\nSi l'objectif est de piloter le poêle à distance, je vous conseillerais le dispositif Rika plus facile à installer et qui conserve l'intelligence du poêle (la puissance s'adapte toute seule à la température relevée dans la maison).\nSi vous avez pas besoin de régler l'hystérésis du poêle (sa sensibilité à l'allumage -1°C et à l'extinction +1°C), il faudra alors partir sur le Netatmo. Je vous renvoie sur le test du Rika Kapo publié il y a peu qui utilise un Netatmo pour cette raison :\n#21 - PetitGris - 03 Décembre 2017\nJe suis possesseur d'un poêle Rika Domo depuis cette année. Je souhaite l'équiper d'un thermostat... quel modèle conseillez-vous? Le Rika Firenet ou Netatmo? Merci!\n#20 - lolo - 23 Septembre 2017\nproblème régler le domo fonction a merveille le souci était la maison qui était trop étanche\ndonc pas de souci du coté du rika domo\n#19 - Xavier (admin) - 21 Septembre 2017\nCe que vous rapportez laisse plutôt penser à un soucis d'installation (fumisterie) plutôt qu'un défaut de l'appareil.\nJ'espère que le professionnel solutionnera rapidement le problème.\n#18 - lolo - 20 Septembre 2017\nJe viens de recevoir mon domo et déjà en panne au bout de 6h d utilisation 1 semaine de délai pour venir voir le problème ce matin 3° obliger d allumer les radiateurs électrique je suis ravi d avoir dépensé 7600€ dans daube!!\n6 erreurs de problème de dépression mémorisé\npoêle a granule a fuir\n#17 - Xavier (admin) - 16 Août 2017\nMerci pour ce premier retour. Concernant les granulés, je me suis rendu chez un particulier pour écrire l'article et je ne me rappelle plus de la marque...\nNéanmoins, la seule manière d'être certain d'acquérir des bons granulés est de tester quelques sacs (2 ou 3) avant son achat en gros. Si le granulé fait du mâchefer (croute de cendres qui vient boucher les trous d'arrivée d'air dans le creuset), il faut se diriger vers un autre produit.\nLes normes Din +, EN PLus, ou NF Haute performance ne garantissent pas forcément un produit de qualité au bout de la chaine (les granulés ont pu être stockés longtemps ou dans de mauvaises conditions avant leur vente). Plus d'infos sur les granulés à cette adresse :\n#16 - Chris - 16 Août 2017\nJe viens de recevoir mon domo avec un moteur multi air et il est magnifique. L installation a été faite en 3h sans souci (sortie ventouse sur maison phenix).\nNous avons fait un premier test d allume pendant 2h (recommandation de l installateur) et la chaleur se diffuse très bien (j' ai une maison avec un etage de 150m2). Je vous ferai un retour cette hiver.\nPetite question, je vois sur une des photos du test un sac de granulé. Pouvez-vous me donner la marque ? Avez vous utilisé cette marque tout l hiver et qu en pensé vous?\nPour information, je suis sous le fimware 2.23 (le derniere) et je recevrai les nouvelles versions à chaque sortie.\n#15 - Xavier (admin) - 05 Juillet 2017\nL'intérêt du manteau en pierre est avant tout esthétique. Cela n'a pas d'influence significative sur la diffusion de la chaleur. D'ailleurs, en fonctionnement, seule une petite partie de la pierre est effectivement chaude (celle juste au dessus du foyer). Un habillage vraiment massif est réservé au poêle de masse (dont le circuit des fumées est très long ce qui permet de réchauffer durablement la pierre) :\nA voir quel est le devis le plus intéressant niveau fumisterie (si les installateurs sont différents)...\n#14 - François - 05 Juillet 2017\nBonjour, oui effectivement même caractéristiques techniques.\nPar contre la finition n'est pas identique. En particulier le DOMO est avec manteau en pierre (par ex. pierre ollaire).\nEst-ce un avantage d'avoir un manteau en pierre ? accumulation de chaleur ou pour la convection naturelle ?\nEn tout cas dure de choisir entre les 2 qui sont dans les mêmes prix...\n#13 - Xavier (admin) - 04 Juillet 2017\nSelon Rika, il n'y a aucune différence (hormis les finitions) entre les produits Rika et Animo donc le Animo Pure qui présente les mêmes caractéristiques techniques que le Rika Domo a toute les chances d'être un excellent produit.\n#12 - François - 04 Juillet 2017\nBonjour que pensez vous du pure animo ?\n#11 - François - 22 Juin 2017\nJ'ai eu la réponse de Rika et de mon installateur : Le modèle existe bien mais pour l'instant il n'est pas disponible et ils n'ont pas de date.\nDonc pour l'instant je partirais sur un domo multiair ou un animo pure avec dans mon cas une sortie en bas à droite ce qui va me permettre de ne pas trop avance le poele par rapport au mur.\n#10 - Xavier (admin) - 14 Juin 2017\nEffectivement, la documentation est plutôt explicite ne serait-ce qu'avec le nom du produit. Rika devrait pouvoir nous éclairer. Merci en tout cas de votre aide pour les futurs intéressés!\n#9 - Francois - 14 Juin 2017\nJe vais poser la question egalement à Rika France car sur la doc suivante : http://www.rika.at/assets/synchronize/manuals/pellet/fr/DOMO_et_DOMO_RAO.pdf\nIl parle bien du domo RAO multiair et on voit dans les schémas éclatés la sortie haute et le ventilation du multi air.\n#8 - Xavier (admin) - 14 Juin 2017\nJ'ai relayé votre question auprès d'un installateur Rika qui m'a affirmé que les modules "RAO" et "MultiAir" occupent physiquement la même place. Il n'est donc pas possible d'avoir les 2 options ensemble. Il semblerait que le constructeur travaille à cette optimisation mais ce ne sera pas dans l'immédiat.\n#7 - François - 13 Juin 2017\nJe souhaite un poele avec une sortie haute des fumées et le multiair. Sur la doc trouvé sur Rika, il semble que le DOMO peut etre RAO et multiair :\nmodèe "DOMO RAO MULTIAIR" trouvé dans leur doc.\nEst-ce bien possible d'avoir le RAO et le multiair ?\n#6 - Xavier (admin) - 07 Juin 2017\nHeureux que vous ayez pu faire un choix éclairé, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. N'hésitez pas à venir poster votre retour après quelques temps d'utilisation. A bientôt,\n#5 - Brice - 06 Juin 2017\nBon bah on a totalement craqué pour ce modèle qui répondait au mieux à nos contraintes plus qu'à attendre la pose et le test cet hiver\nMerci à vous xavier pour tous vos précieux conseils\n#4 - Xavier (admin) - 12 Mai 2017\nLes consommations en électricité sont quasiment négligeables d'autant que la bougie consomme très peu (150W contre 300-400W habituellement). Le coût se situe aux alentours de 15€. Les consommations précises sont détaillées dans l'article.\n#3 - YOPHIL - 12 Mai 2017\nPouvez vous nous dire la consommation approximatif en EDF pour l'année en chauffant qu'avec un poele RIKA DOMO\n#2 - Xavier (admin) - 13 Mars 2017\nContacté à ce sujet, Rika m'avait informé qu'il n'y avait aucune différence qualitative entre les gammes Animo et Rika (les poêles sont fabriqués au même endroit). Seule les finitions changent ce qui explique les marques différentes.\nSi on compare le Domo et le Avito, ils ne sont pas tout à fait identiques pour autant : puissance de 2.5 à 8 kW (avito), réservoir de 36 kg (avito), absence (semble-t-il) de la grille de nettoyage automatique (avito).\nPour l'étanchéité, les modèles "Adevo" et "Avito" sont validés étanches par le fabricant mais pas le modèle Aforto (non étanche, zone 1 uniquement).\nDans cette maison, le RDC fait environ 80m² (70m² à l'étage).\nTenez-nous au courant (le retour sur ce modèle nous intéresse également),\n#1 - Chris - 10 Mars 2017\nJe suis actuellement très intéressé par un domo. Il y a un agence rika dans ma ville mais il me propose le poêle pour 6250€ (prix du poêle seul) + 1500€ Sur une installe en ventouse.\nJe peux l avoir moins chère dans une autre agent 1000 en moins (j ai passé 2 3 coup de fils) mais il refuse car ce n est pas leur secteur.\nEntre temps, j ai decouvert la marque animo de rika avec le modèle avito moins chere (5050€ le poele). Avez vous des retours sur cette marque? Les pièces détachées sont elle les mêmes que pour les rika ( avito=como?)\nDerniere chose vous avez combien de mettre carré sur le bas dans votre test (hors garage)