Projeto Instalacoes IndustriaisABNT NBR 15358 | Gás Liquefeito de Petróleo | Gás Natural\nsalvarSalvar Projeto Instalacoes IndustriaisABNT NBR 15358 para ler mais tarde\nRedes de distribuição para gases combustíveis em instalações\ncomerciais e industriais - Projeto e execução\nOrigem: Projeto 09:402.02-050/2005 ABNT/CB-09 - Comitê Brasileiro de Gases Combustíveis\nCE-09:402.02 - Comissão de Estudo de Instalações Industriais para Gases\nCombustible gases net distribution in industrial processes installations –\nProject and Execution Descriptors: Gas. Pipeline. Gas installation. Pipe lines.\nGás. Rede. Distribuição de gás.\nA ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – é o Fórum Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB) e dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS), são elaboradas por Comissões de Estudo (ABNT/CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros).\nOs Projetos de Norma Brasileira, elaborados no âmbito dos ABNT/CB e ABNT/NOS, circulam para Consulta Nacional entre os associados da ABNT e demais interessados.\nPara que uma rede de distribuição para gases combustíveis em instalações comerciais e industriais seja considerada de acordo com esta Norma é necessário que atenda a todas as exigências e recomendações nela constantes e não apenas parte delas.\nEsta Norma fixa os requisitos exigíveis para o projeto e a execução de redes de distribuição interna para gases combustíveis em instalações comerciais e industriais, cuja pressão de operação não exceda 400 kPa (4 kgf/cm 2 ) as quais possam ser abastecidas tanto por canalização de rua como por uma central de gás, sendo o gás conduzido até os pontos de utilização através de um sistema de tubulações.\nEsta Norma se aplica aos seguintes gases combustíveis: gás natural (GN), gases liquefeitos de petróleo (GLP, propano, butano) em fase vapor e mistura ar-GLP.\nA não ser que seja especificado de outra forma pelas autoridades competentes, não há intenção de que as prescrições desta Norma sejam aplicadas às instalações, instrumentos ou estruturas que já existiam ou tiveram sua construção e rede de distribuição interna aprovadas anteriormente à data de publicação desta Norma. Excluem-se os casos em que a situação existente envolva um claro risco à vida ou às propriedades.\nABNT NBR 5419:xxxx –\nABNT NBR 5580:2002 – Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluidos - Requisitos e ensaios\nABNT NBR 5590:1995 – Tubos de aço-carbono com ou sem costura, pretos ou galvanizados por imersão a quente, para condução de fluidos\nABNT NBR 5883:1982 – Solda branda\nABNT NBR 6925:1995 – Conexão de ferro fundido maleável classes 150 e 300, com rosca NPT para tubulação\nABNT NBR 6943:2000 – Conexões de ferro fundido maleável, com rosca NBR NM-ISO 7-1, para tubulações\nABNT NBR 8189:1995 – Manômetro com sensor de elemento elástico\nABNT NBR 11720:2005 – Conexões para unir tubos de cobre por soldagem ou brasagem capilar\nABNT NBR 12313:2000 – Sistema de combustão - Controle e segurança para utilização de gases combustíveis em processos de baixa e alta temperatura\nABNT NBR 12712:2004 – Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás combustível\nABNT NBR 12912:1993 – Rosca NPT para tubos - Dimensões\nABNT NBR 13206:2004 – Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura, para condução de fluidos - Requisitos\nABNT NBR 13419:2001 – Mangueira de borracha para condução de gases GLP/GN/GNf\nABNT NBR 14105:1998 – Manômetros com sensor de elemento elástico - Recomendações de fabricação e uso\nABNT NBR 14177:1998 – Tubo flexível metálico para instalações domésticas de gás combustível\nABNT NBR 14462:2000 – Sistemas para distribuição de gás combustível em redes enterradas – Tubos de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos.\nABNT NBR 14463:2000 – Sistemas para distribuição de gás combustível em redes enterradas – Conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos.\nABNT NBR 14464:2000 – Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas - Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Execução de solda de topo\nABNT NBR 14465:2000 – Sistemas para distribuição de gás combustível para redes enterradas - Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Execução de solda por eletrofusão\nABNT NBR 14570:2000 – Instalações internas para o uso alternativo dos gases GN e GLP – Projeto e execução\nABNT NBR 14745:2004 – Tubo de cobre sem costura flexível, para condução de fluidos - Requisitos\nABNT NBR 14788:2001 – Válvulas de esfera - Requisitos\nABNT NBR 14955:2003 – Tubo flexível de borracha para uso em instalações de GLP/GN - Requisitos e métodos de ensaios\nABNT NBR 15277:2005 – Conexões com terminais de compressão para uso com tubos de cobre - Requisitos\nABNT NBR NM ISO 7-1:2000 – Rosca para tubos onde a junta de vedação sob pressão é feita pela rosca - parte 1 - Dimensões, tolerâncias e designação\nASME B16.9:2001 – Factory-Made Wrought Steel Buttwelding Fittings\nASME B16.3:1998 – Malleable Iron Threaded Fittings\nAPI STD 1104:1999 – Welding of Pipelines and Related Facilities\nAPI 5 L:2004 – Specification for Line Pipe\nASTM A106:2004 – Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service\nASTM A135:2001 – Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Steel Pipe\nASTM B88:2003 – Standard Specification for Seamless Copper Water Tube\nBS EN 1057:1996 – Copper and copper alloys - Seamless, round copper tubes for water and gas in sanitary and heating applications\nBS 1387:1985 – Specification for screwed and socketed steel tubes and tubulars and for plain end steel tubes suitable for welding or for screwing to BS 21 pipe threads\n3.1 autoridade competente: Órgão, repartição pública ou privada, pessoa jurídica ou física investida de autoridade pela\nlegislação vigente, para examinar, aprovar, autorizar ou fiscalizar as instalações de gás. Na ausência de legislação específica, a autoridade competente é aquela autorizada pelo poder público a distribuir gás combustível.\n3.2 baixa pressão: Pressão abaixo de 5 kPa (0,05 kgf/cm 2 ).\n3.3 capacidade volumétrica: Capacidade total em volume de água que o recipiente ou a tubulação pode comportar.\n3.4 central de gás: Área devidamente delimitada que contém os recipientes transportáveis ou estacionário(s) e acessórios,\ndestinados ao armazenamento de gases combustíveis para consumo na própria rede de distribuição interna.\n3.5 comissionamento: Conjunto de procedimentos, ensaios, regulagens e ajustes necessários à colocação de uma rede\nde distribuição de gás combustível em operação.\n3.6 conjunto de regulagem e medição (CRM): Conjunto de equipamentos e dispositivos que se destinam a reduzir a\npressão de entrada, controlar a pressão ajustada e realizar a medição do consumo de gás.\n3.7 densidade relativa do gás: Relação entre a densidade absoluta do gás e a densidade absoluta do ar seco, na mesma\n3.8 descomissionamento: Conjunto de procedimentos necessários à retirada de operação de uma rede de distribuição de\n3.9 distribuidora: Entidade pública ou particular responsável pelo fornecimento, abastecimento, distribuição e venda de\n3.10 edificação: Construção de materiais diversos (alvenaria, madeira, metal etc.) de caráter relativamente permanente,\nque ocupa determinada área de um terreno, limitada por paredes e teto, que serve para fins diversos como, por exemplo, depósito, garagens fechadas, moradia etc.\n3.11 fator de simultaneidade (F): Coeficiente de minoração, expresso em porcentagem, aplicado à potência computada\npara obtenção da potência adotada.\n3.12 gás liquefeito de petróleo (GLP): Produto constituído de hidrocarbonetos com três ou quatro átomos de carbono\n(propano, propeno, butano, buteno), podendo apresentar-se em mistura entre si e com pequenas frações de outros hidrocarbonetos.\n3.13 gás natural (GN): Hidrocarbonetos combustíveis gasosos, essencialmente metano e com pequenas frações de\n3.14 inspeção periódica: Conjunto de atividades a serem executadas em períodos pré estabelecidos visando manter as\ncondições de operação regular.\n3.15 limitador de pressão: Dispositivo destinado a limitar a pressão da rede a jusante, para que a pressão não ultrapasse\nos limites estabelecidos por projeto\n3.16 média pressão: Pressão compreendida entre 5 kPa (0,05 kgf/cm 2 ) e 400 kPa (4 kgf/cm 2 ).\n3.17 medidor: Aparelho destinado à medição da vazão de gás instantâneo (medidor de vazão) e consumo acumulado\n3.18 mistura ar-GLP: Mistura de ar com GLP, com o objetivo de substituir o gás natural ou de garantir maior estabilidade\nno índice de Wobbe em processos termicamente sensíveis.\nperda de carga: Perda de pressão do gás devida a atritos ao longo da tubulação e acessórios.\n3.20 perda de carga localizada: Perda de pressão do gás devida a atritos nos acessórios.\n3.21 ponto de utilização: Extremidade rígida da tubulação destinada a receber os aparelhos de utilização de gás.\n3.22 potência adotada (A): Potência utilizada para o dimensionamento do trecho em questão.\n3.23 potência computada (C): Somatório das potências máximas dos aparelhos de utilização de gás, que potencialmente\npodem ser instalados a jusante do trecho.\n3.24 potência nominal do aparelho de utilização a gás: Quantidade de calor contida no combustível, consumida na\nunidade de tempo, pelo aparelho de utilização de gás, com todos os queimadores acesos e devidamente regulados com os registros totalmente abertos.\n3.25 pressão de operação: É a pressão em que um sistema é operado em condições normais, respeitadas as condições\nde máxima pressão admissível dos materiais e componentes do sistema.\n3.26 processos industriais: Processos utilizados no segmento comercial e industrial, em geral relacionados à utilização e\nconsumo de gases combustíveis descritos em 4.1.\n3.27 profissional habilitado: Pessoa devidamente graduada e com registro no respectivo órgão de classe, com a\nautoridade de elaborar e assumir responsabilidade técnica sobre projetos, instalações e ensaios.\n3.28 profissional qualificado: Pessoa devidamente capacitada por meio de treinamento e credenciamento executado por\nprofissional habilitado ou entidade pública ou privada reconhecida, para executar montagens, manutenções e ensaios de instalações de acordo com os projetos e normas.\n3.29 queda máxima de pressão: Queda de pressão máxima admissível entre o início do trecho e os pontos de utilização,\ncausada pela soma da perda de carga nas tubulações e acessórios e pela variação de pressão com o desnível, devido a densidade relativa do gás.\n3.30 rede de distribuição interna: Conjunto de tubulações e acessórios, situado dentro do limite da propriedade dos\nconsumidores, após o regulador de pressão de primeiro estágio ou estação de redução de pressão e medição até os pontos de consumo.\n3.31 registro geral de corte: Dispositivo destinado a interromper o fornecimento de gás para toda a rede de distribuição\n3.32 regulador de pressão: Dispositivo destinado a reduzir a pressão do gás.\n3.33 tubo-luva: Duto no interior do qual a tubulação de gás é montada e cuja finalidade é não permitir o confinamento de\ngás em locais não ventilados, na hipótese de vazamento.\n3.34 válvula de alívio: Válvula projetada para reduzir rapidamente a pressão, quando tal pressão excede o valor máximo\n3.35 válvula de bloqueio automática: Válvula instalada com a finalidade de interromper o fluxo de gás sempre que a sua\npressão exceder o valor pré-ajustado.\n3.36 válvula de bloqueio manual: Válvula instalada com a finalidade de interromper o fluxo de gás mediante acionamento\nAs instalações de gases combustíveis tratadas nesta Norma podem ser utilizadas nos seguintes estabelecimentos que possuem equipamentos para processos industriais:\na) empreendimentos como supermercados, shopping centers, restaurantes, motéis, hotéis, recauchutadoras de pneus, cozinhas industriais, lavanderias, clubes, padarias, atividades avícolas ou de criação de animais, de secagem de grãos, torrefação de café e outros empreendimentos com características de consumo similares, como hospitais, clínicas de saúde etc., que utilizem em suas atividades equipamentos a gás como fornos de padaria, caldeiras para geração de água quente e vapor, fogões e fornos do tipo industriais, fritadeiras, chapas, combinados etc., voltados para a cocção de alimentos, calandras, estufas para pinturas, autoclaves, bicos de Bunsen e outros aparelhos encontrados nestas atividades;\nempreendimentos que utilizam nas suas atividades produtivas equipamentos como fornos em geral (fornos de fusão, vidreiras, lingoteamento, cerâmicas, cadinho, tratamento térmico, fornos tipo rolo secadores para indústrias cimenteiras e similares etc.), caldeiras, aquecedores, maçaricos, estufas, tanques de acabamento superficial, chamuscadeiras, forjas, secadores e outros equipamentos, além de instalações destinadas a promover a climatização a gás de ambientes e a geração de energia elétrica.\nNíveis de documentação\nPara o projeto, execução, comissionamento e alterações da rede de distribuição interna devem ser providenciados, pelo responsáveis de cada respectiva fase, os seguintes documentos:\na) projeto e memorial de cálculo, incluindo isométrico completo da rede, identificação dos materiais, diâmetro e\ncomprimento da tubulação e seus pontos de suporte, tipo e localização de válvulas e acessórios;\nb) ART de elaboração do projeto;\nc) ART de execução, inspeção ou manutenção;\nd) atualização do projeto conforme construído (as built);\ne) laudo do ensaio de estanqueidade;\nf) atestado de comissionamento ou registro de liberação da rede para utilização em carga.\nOs documentos citados devem estar sempre disponíveis e em fácil acesso para análise, no local da instalação, preferencialmente fazendo parte integrante da documentação técnica da rede de distribuição interna.\nA inspeção periódica deve ser realizada em períodos máximos de 12 meses, podendo variar para menos em função de\nriscos decorrentes das situações construtivas e de uso de acordo com avaliação e registors realizados pelo responsável da inspeção.\nA inspeção periódica é realizada através de verificações a que deve ser submetida a rede de distribuição interna,\ndestinadas a manter o correto desempenho de todos os seus componentes, constando também as providências a serem tomadas para execução da manutenção preventiva naqueles componentes que possuem vida útil pré estabelecida ou que possivelmnete poderiam apresentar problemas de fadiga, regulagem ou funcionamento.\nA inspeção periódica deve registrar os resultados e as tarefas que devem ser executadas com a definição dos respectivos\nresponsáveis, de forma que seja mínima a possibilidade de ocorrer alguma falha de qualquer dos componentes da rede de\ndistribuição interna, uma vez colocada em funcionamento.\ninspeção periódica tem como objetivo garantir que:\na) a tubulação e os acessórios encontram-se com acesso desobstruído e devidamente sinalizado;\nb) todas as válvulas e dispositivos de regulagem funcionam normalmente;\nc) tubos, conexões e interligações com equipamentos e aparelhos não apresentem vazamento;\nd) as tubulações estejam pintadas totalmente, inclusive com relação aos suportes empregados;\ne) sinalização utilizada nos pontos de interesse esteja conforme o especificado;\nf) os dispositivos de controle de pressão usados nos tubulações tenham sido verificados quanto à sua eficácia e ao seu funcionamento;\no funcionamento de todos instrumentos e medidores instalados tenham sido verificados e calibrados;\nh)Inspecionar pontos com flanges e plugs/caps da rede.\nresultado da inspeção deve ser registrado e deve estar disponível para verificação junto à documentação técnica da rede\nde distribuição interna.\n4.4 Atribuições e responsabilidades\nOs projetos pertinentes da rede de distribuição interna de gás devem ser elaborados por profissional habilitado, acompanhado da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).\nA execução da rede de distribuição interna deve ser realizada por companhia com profissional qualificado e responsável\ntécnico registrado no respectivo órgão de classe e deve ser acompanhada da devida Anotação de Responsabilidade\nRecomenda-se que a companhia responsável pela execução da rede de distribuição interna possua procedimentos documentados e pessoal devidamente qualificado para execução dos serviços, bem como registros e evidências que possam comprovar tal capacitação.\nQualquer alteração do projeto original somente deve ser executada após aprovação do profissional responsável pelo projeto e deve ser devidamente registrada, constituindo-se, ao final da execução, no projeto conforme construído (as built).\nApós a execução do ensaio de estanqueidade, deve ser emitido o laudo correspondente por responsável técnico registrado no respectivo órgão de classe, acompanhado da devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).\nO comissionamento de rede de distribuição interna deve ser realizado por profissional habilitado e responsável técnico, que\ndeve se assegurar da realização da purga e emitir um atestado desta operação conforme 5.4.\nA autoridade competente pode adequar os requisitos desta Norma à legislação específica local.\n4.5 Regulamentações legais e recomendações\nRegulamentações legais (leis, decretos, portarias no âmbito federal, estadual ou municipal) aplicáveis devem ser observados na construção de redes de distribuição interna, incluindo, mas não se limitando a, materiais, projetos e instalação da rede.\nO resultado final de uma rede de distribuição interna de gases combustíveis é função do somatório de componentes e\nprocessos inerentes à sua construção.\nEste resultado final, que se consolida na rede de distribuição interna construída, deve garantir as condições mínimas exigíveis para o seu correto funcionamento durante sua vida útil, dentro de requisitos de qualidade e segurança.\nPara tanto, devem ser controlados os respectivos componentes e processos que possuam impacto direto no produto final, que é a própria instalação.\nRecomenda-se, portanto, a investigação adequada de materiais e equipamentos a serem utilizados, serviços de projeto, construção e verificação, bem como o atendimento aos requisitos de projeto definidos para o funcionamento adequado da própria rede de distribuição interna.\nNo tocante aos materiais e equipamentos, deve-se garantir que estes atendam aos requisitos das normas de especificação aplicáveis e citadas nesta Norma. Recomenda-se adicionalmente que os materiais e equipamentos tenham verificado a sua conformidade com relação a esses requisitos.\nCom relação à prestação de serviços, deve-se verificar a capacidade e gestão organizacional das empresas, principalmente no tocante aos requisitos de qualidade, segurança e meio ambiente, bem como a adequada capacitação da mão-de-obra empregada na realização de cada tipo de serviço executado.\nRecomenda-se, adicionalmente, que as empresas prestadoras de serviços sejam certificadas com relação à gestão de seus processos, no tocante a requisitos de qualidade, segurança e meio ambiente, e principalmente com relação à sua capacitação técnica associada ao escopo do serviço prestado.\nTais providências tem por objetivo garantir que as redes de instalações internas são realizadas de forma a atender aos requisitos desta Norma.\nOs materiais utilizados na rede de distribuição interna devem possuir resistência físico-química adequada à sua aplicação\ne compatível com o gás utilizado, bem como devem ser resistentes ou estar adequadamente protegidos contra agressões do meio.\nA pressão mínima de projeto dos materiais utilizados na rede de distribuição deve ser conforme apresentado abaixo:\na) pressões da rede para fluidos na fase vapor ou gasosa até 0,14 MPa: pressão mínima do material é a mesma que a\nmáxima pressão prevista de trabalho;\nb) pressões da rede para fluidos na fase vapor ou gasosa de 0,14 MPa a 0,9 MPa: pressão mínima do material de\npressões de rede para fluidos na fase vapor ou gasosa acima de 0,9 MPa: pressão mínima do material de 1,7 MPa;\nPara a execução da rede de distribuição interna são admitidos:\na) tubos de condução de aço, com ou sem costura, conforme ABNT NBR 5580, no mínimo classe média, para serem\nutilizados conforme 5.3.3;\nb) tubos de condução de aço, com ou sem costura, conforme ABNT NBR 5590, ASTM A106 grau B e API 5L grau B;\nc) tubos de condução de aço, com ou sem costura, conforme API 5 L, para serem utilizados com solda e roscas;\nd) tubos de condução de aço, com ou sem costura, conforme ASTM A135;\ne) tubos de condução de aço, com ou sem costura, conforme BS 1387;\nf) tubos de condução de cobre rígido, sem costura, classes A ou I, conforme ABNT NBR 13206;\ng) tubos de condução de cobre, sem costura, conforme ASTM B88;\nh) tubos de condução de cobre, sem costura, conforme BS EN 1057;\ni) tubo de condução de cobre flexível, sem costura, classes 2 ou 3, conforme ABNT NBR 14745;\nj) tubos de condução de PE, fabricados com composto de polietileno PE 80 e PE 100, conforme ABNT NBR 14462, somente em trechos enterrados e externos às projeções horizontais das edificações.\nPara execução das conexões são admitidas:\na) conexões de aço forjado, conforme da ASME/ANSI B16.9;\nb) conexões de ferro fundido maleável, conforme ABNT NBR 6943, a serem utilizadas com tubos conforme ABNT NBR\nc) conexões de ferro fundido maleável, conforme ABNT NBR 6925 ou ASME B16.3, a serem utilizadas com tubos\nconforme ABNT NBR 5590 ou ASTM A106;\nd) conexões de cobre e ligas de cobre para acoplamento soldado ou roscado dos tubos de cobre conforme ABNT NBR\ne)conexões com terminais de compressão para uso com tubos de cobre conforme ABNT NBR 15277.\nf) conexões de PE, fabricados com composto de polietileno PE 80 e PE 100, conforme ABNT NBR 14463.\nNOTA - É proibida a utilização de tubos e acessórios de ferro fundido cinzento.\n5.1.3 Elementos para interligações\nPara se efetuar a interligação entre uma extremidade rígida da tubulação e o aparelho de utilização, medidor ou dispositivo de instrumentação, são admitidos:\na) mangueiras flexíveis de borracha compatível com a pressão de operação conforme ABNT NBR 13419;\nb) tubos flexíveis metálicos conforme ABNT NBR 14177;\nc) tubo de condução de cobre flexível, sem costura, classe 2 ou 3, conforme ABNT NBR 14745;\nd) tubo flexível de borracha para uso em instalações de GLP/GN – requisitos e métodos de ensaio, conforme ABNT\nDevem ser verificados os limites de pressão e temperatura para estes itens, quando de sua utilização.\n5.1.4.1 Válvulas de bloqueio\nAs válvulas de bloqueio tipo devem ser de tipo esfera metálica conforme a ABNT NBR 14788.\nAs válvulas instaladas na rede de distribuição devem ser dimensionadas para suportar, sem vazar, no mínimo 4 vezes a pressão máxima de trabalho admissível da rede (PMTA) e devem ser construídas com materiais compatíveis com o gás combustível utilizado.\nAs válvulas devem ter identificadas em seu corpo a classe de pressão e a marca do fabricante.\nNOTA - É vedado o emprego de ferro fundido.\n5.1.4.2 Reguladores de pressão\nDevem ser fabricados conforme ABNT\nEquipamentos destinados ao controle da pressão da rede de distribuição e da pressão de operação dos queimadores podem possuir dispositivos de segurança acoplados, conforme estabelecido em 5.1.5.\nOs reguladores de pressão devem ser selecionados para atender à pressÃo da rede de distribuiçao interna onde estão instalados e à potência computada prevista para os aparelhos de utilização de gás por eles servidos.\nOs medidores de vazão podem ser utilizados nos processos industriais, sendo admitidos medidores de tipo volumétrico e mássico.\nOs medidores de gás devem permitir a medição de um volume ou massa de gás correspondente à potência adotada e pressão prevista para o trecho de rede onde serão instalados.\nDevem ser dimensionados para atuar preferencialmente entre 25% e 75% de seu fundo de escala, classe de precisão mínima 2/3/2, conforme as ABNT NBR 8189 e ABNT NBR 14105.\n5.1.4.5 Válvulas tipo solenóide\nAbrem ou fecham o fluxo de gás através de comando elétrico. O corpo da válvula deve ser projetado para pressão e temperatura de trabalho da rede onde será instalado.\nDevem ser instalados filtros imediatamente a montante do regulador de pressão, devendo possuir elementos filtrantes substituíveis com passagem máxima de 20 µ e projetados para pressão de trabalho da rede onde serão instalados. Devem ser previstas limpezas periódicas.\n5.1.5 Dispositivo de segurança\nOs dispositivos de segurança devem possuir proteção, de forma a não permitir a entrada de água, objetos estranhos ou qualquer outro elemento que venha a interferir no seu correto funcionamento.\nOs dispositivos devem ter identificados, de forma permanente e visível : pressão de acionamento, fabricante, data de fabricação (mês/ano) e o sentido de fluxo.\nPara o acionamento dos dispositivos de segurança válvula de alívio e válvula de bloqueio por sobrepressão, deve ser utilizada a porcentagem máxima definida na tabela 1, desde que não ultrapasse a pressão máxima definida na mesma tabela, que apresenta apenas a porcentagem máxima recomendada, sendo que os limites inferiores podem ser flexibilizados para valores menores, uma vez que desta forma estão a favor da segurança, devendo ser definidas na rede de distribuição interna segundo a necessidade.\nTabela 1 – Acionamento do dispositivo de segurança\nPressão nominal de saída\nAcionamento em % acima da pressão nominal de saída\nPressão máxima de acionamento do dispositivo\n< 5,0 kPa\n5,0 < p < 35 kPa\n> 35 kPa\nNão possui limite superior\n5.1.5.1 Válvula de alívio\nVálvula destinada a aliviar o excesso de pressão da rede a jusante do regulador de pressão, sem interromper o fluxo de gás, devendo estar limitada a pressão conforme tabela 1. Pode estar acoplada ao regulador de pressão.\nNOTA O importante é definir a máxima pressão aceita na tubulação após a abertura do alívio. No caso de pressões até 5,0 kPa, o valor sugerido por padrões internacionais é de 14,0 kPa.\nVálvula de bloqueio por sobrepressão\nVálvula destinada a bloquear o fluxo de gás quando a pressão da rede a jusante do regulador de pressão está acima dos limites estabelecidos na tabela 1. Pode estar acoplado ao regulador de pressão.\n5.1.5.3 Válvula de bloqueio por subpressão\nVálvula destinada a bloquear o fluxo de gás quando a pressão da rede a jusante do regulador de pressão está abaixo do limite necessário para obter-se a queima do gás combustível sem possibilidade de extinção da chama. Pode estar acoplada ao regulador de pressão.\nNormalmente, o limite utilizado para bloqueio de baixa pressão é de 25% a 30% abaixo da pressão nominal do regulador, desde que esteja garantido o funcionamento dos equipamentos.\n5.1.5.4 Válvula de bloqueio por excesso de fluxo\nVálvula destinada a bloquear o fluxo de gás quando a vazão do gás está acima dos limites estabelecidos para a tubulação e dimensionada para a rede de distribuição interna. Pode estar acoplada ao regulador de pressão.\nO dimensionamento para o bloqueio deve considerar 1,5 vez a vazão máxima de projeto.\n5.1.5.5 Limitador de pressão\nO limitador de pressão deve ser dimensionado para limitar a pressão da rede em 1,2 vezes a pressão máxima de trabalho admissível (PMTA).\n5.1.5.6 Detectores de vazamento\nOs detectores de vazamento podem atuar em conjunto com válvulas de bloqueio automático para interromper o fluxo de gás, quando detectado vazamento de gás com perigo de explosão, ou apenas emitir sinal sonoro ou luminoso.\nDeve ser levado em conta o ambiente em que o dispositivo será instalado, em relação à classe de proteção do próprio dispositivo.\nOs detectores de vazamento devem ser acionados no máximo quando a concentração de gás no ambiente chegar a 25%\ndo limite inferior de explosividade do gás combustível (utilizado na rede de instalação interna) em questão, conforme tabela\nTabela 2 – Limite de explosividade\nGás manufaturado reformado\nMateriais não contemplados por esta Norma podem ser utilizados, desde que investigados e ensaiados para determinar se são seguros e aplicáveis aos propósitos aqui estabelecidos. Adicionalmente, devem ser garantidos pelos fabricantes e aceitos pelas autoridades competentes locais.\n5.2.1 Levantamento de consumo de gás\nDeve ser levantado o perfil de consumo de gás, com relação aos equipamentos a serem utilizados, de forma a se determinar o consumo máximo instantâneo e a pressão míima necessária da rede de distribuição interna.\nPara efeito do estabelecimento do consumo máximo instantâneo, quando for necessário, devemser consideradoso poder calorífico (inferior ou superior, conforme aplicação) e a eficiência dos equipamentos.\nDevemser também consideradoseventual simultaneidade dos consumos na rede de distribuição interna e previsão para aumento de demanda futura.\n5.2.2 Pressões de distribuição\nEm locais onde a temperatura ambiente possa atingir valores que possibilitem a condensação do gás combustível, ainda que temporariamente, recomenda-se que o limite de pressão da rede seja de 150 kPa para utilização de GLP e 250 kPa para utilização de ar-GLP.\nRecomenda-se, adicionalmente, trabalhar com pressões mais baixas nas redes de distribuição interna, para minimizar as fugas de gás em caso de vazamento ou acidente.\n5.2.3.1 Proteção mecânica\nPara tubos enterrados, deve-se prever meios de proteção que garantam a integridade dos tubos (por exemplo, laje de concreto), sempre que identificado algum tipo de agressão potencial.\nPara tubos aéreos, deve-se, prever barreiras. tais como vigas, cercas e colunas, sempre que identificado algum tipo de agressão potencial.\n5.2.3.2 Proteção contra corrosão\nAs tubulações devem estar protegidas convenientemente contra a corrosão, levando-se em conta o meio onde estão instaladas e o material da própria tubulação.\nA rede aérea deve ser pintada com tinta que suporte as características do ambiente do local da instalação.\n5.2.4 Localização e traçado\nDe posse da planta de situação com a posição da CRM ou da central de gás e dos pontos de consumo, devem ser definidos os traçados da rede interna de distribuição de gás, considerando que:\na) os pontos de consumo que ficam numa mesma área/região da planta industrial devem ser agrupados e\nconsiderados como um único ponto de consumo, com consumo igual à soma dos consumos dos seus componentes;\nb) a linha-tronco da rede de distribuição interna deve, partindo da CRM ou da central de gás, dirigir-se para o\ngrupamento de pontos de maior consumo, tendo, se possível, o menor comprimento. Dessa linha-tronco (principal), devem sair as derivações para atender aos demais grupos de pontos de consumo;\nc) a rede de distribuição interna deve percorrer locais adequadamente ventilados, para evitar o acúmulo de gases em\ncaso de vazamento;\nd) exista distância mínima de 0,30m em relação a qualquer fonte de ignição ou fonte de calor que possa comprometer\na integridade física da tubulação ou possibilite risco no caso de vazamento;\ne) os acessórios da rede interna (flanges, drenos, válvulas etc.) devem ter afastamento mínimo de 6 m em relação aos\nequipamentos com chama aberta ou ser protegidos adequadamente, de forma a preservar a sua integridade física;\nf) devem ser previstos locais adequados, seguros e de fácil acesso na rede de distribuição interna, para instalação das\nválvulas de bloqueio de emergência manual a não menos que 10 m de distância dos fornos, caldeiras ou outros equipamentos a que se destinam;\ng) deve ser minimizado o percurso em áreas internas a edificações onde estão instalados os equipamentos de\nh) as travessias de tubulações por forro falso, poço ou local não ventilado devem ser proibidas;\ni) no caso de instalação em locais confinados deve-se providenciar sistema de segurança contra vazamento de gás\nindesejado, podendo incluir a adoção de equipamentos de proteção citados em 5.1.5, tubo luva que evite o vazamento para o interior do local confinado ou outro sistema considerado adequado;\nj) no caso de gases que possam estar acompanhados de frações líquidas, como água e oleína, deverão ser colocados\nsifões nos pontos baixos para retenção e eliminação desses líquidos; recomenda que os drenos sejam providos com duas válvulas de bloqueio manual, tamponados com bujões e com a liberação do produto no exterior das edificações.\n5.2.4.2.1 Rede elétrica\nDeve ser evitada a proximidade entre a rede elétrica e a tubulação de gás, principalmente o traçado paralelo entre os dois elementos, a menos que a rede elétrica seja construída a prova de explosão.\nCaso a tubulação de distribuição interna de gás fique próxima da rede elétrica, deve ser instalado anteparo de material não combustível entre ambos, com o objetivo de evitar que haja acidentalmente contato simultâneo de materiais condutores com a tubulação de gás e com a rede elétrica, conforme sugerido na figura 1.\nFigura 1 – Instalação de tubulação de gás\nNo caso de cruzamento da rede de distribuição interna de gás e rede elétrica enterrada, deve ser providenciada proteção adequada, com o objetivo de evitar que haja acidentalmente contato simultâneo de materiais condutores com a tubulação de gás ou indução elétrica.\nAs tubulações devem ter um afastamento mínimo de 0,30 m de condutores de eletricidade, se forem protegidas por eletroduto, e 0,50 m nos demais casos, para tensões de até 440 V.\nAs distâncias mínimas de uma tubulação a condutores elétricos devem ser de 1 m em caso de condutores com tensão superiores a 440 V e de 5 m em caso de 12.000 V ou superior.\nPara a instalação de tubulações, deve ser considerado instalação de aterramentos e de para-raios conforma NBR 5419.\n5.2.4.2.2 Outras instalações\nDevem ser mantidos afastamentos mínimos entre a linha de tubulação e quaisquer outros elementos (instalações subterrâneas de utilidades, ruas, edificações etc.) que possam vir a provocar danos na tubulação em função de movimentação das estruturas.\nAs travessias de paredes ou lajes devem ser feitas segundo a figura 2, evitando-se sempre o contato entre o tubo e o tubo-luva, de forma que movimentaçôes estruturais não venham a transferir esforços sobre as tubulações.\nNo caso de travessia de piso, a tubulação deve manter o revestimento exigido para tubulações enterradas, até uma altura de 15 cm acima do nível do piso, conforme figura 3.\nO tubo-luva deve ser dimensionado de forma a promover a exaustão dos gases, no caso de vazamento em seu interior, para um local seguro no exterior da edificação.\nFigura 2 – Travessia de tubos através de tubo-luva\nFigura 3 – Travessia de tubos e revestimento externo\n5.2.4.4 Tubulações enterradas\nPara tubulações enterradas, deve ser observada a distância mínima de 0,80 m em relação às áreas internamente edificadas e normalmente ocupadas, tais como escritórios, refeitórios, prédios administrativos etc., e 0,5 m em relação a tubulações de água e esgoto.\nAs tubulações devem ser assentadas fora da projeção das edificações, ou seja, nas suas áreas externas, e não devem passar por elementos estruturais.\nTais tubulações não devem utilizar a mesma vala de redes elétricas e/ou telefones e devem ser protegidas externamente contra corrosão, conforme 5.2.2.2.\nA profundidade das tubulações enterradas deve ser de no mínimo 0,80 m a partir da geratriz superior do tubo em locais\nsujeitos a tráfego de veículos ou zonas ajardinadas ou sujeitas a escavações.\nA profundidade das tubulações enterradas deve ser de no mínimo 0,50 m a partir da geratriz superior do tubo, em locais\nsem tráfego ou sujeitos a tráfego de pessoas.\nA profundidade das tubulações enterradas pode ser de no mínimo 0,40 m, desde que seja necessariamente considerada\nÉ recomendável a análise das situações reais da rede de distribuição interna enterrada, de forma a estabelecer proteções\nadequadas, calculadas de acordo com os esforços solicitados em cada caso específico.\nSempre que possível, devem ser evitadas profundidades superiores a 1,5 m, nos casos de tubos de polietileno.\nOs tubos de polietileno somente devem ser utilizados em trehcos enterrados e externos à projeção horizontal da edificação.\nA instalação da tubulação em canaletas deve apresentar uma cobertura com grades que apresentem pelo menos 50% da\nseção vazada, objetivando uma boa ventilação e, conseqüentemente, não ocasionando o aprisionamento do gás em caso\nO dimensionamento da espessura das paredes e do tampo da canaleta deve ser feito de modo a suportar o tráfego local.\nÉ vetada a passagem de eletrodutos ou tubulação de condução de fluidos corrosivos pela canaleta que comporta a\ntubulação de gás. As canaletas devem ter uma inclinação de no mínimo 1%, longitudinal e transversalmente, para efeito de drenagem da água. As distâncias entre suportes devem ser adequadas em função do tipo de material do tubo utilizado.\nA figura 4 e a tabela 3 ilustram as dimensões recomendadas para tal situação.\nFigura 4 – Instalação de tubos em canaletas\nTabela 3 – Dimensões de canaletas de concreto\nA identificação da rede de distribuição interna deve ser realizada através de pintura, conforme a seguir:\na) tubos e conexões na cor amarela (código 5Y8/12 do código Munsell de cores ou 110 Pantone) em instalações de\nb)válvulas, reguladores e demais acessórios na sua cor natural ou nas mesmas cores da seção de tubulação em que estes encontram-se instalados.\n5.2.6 Local de medição de gás e abrigo de medidores e reguladores\nRecomenda-se que no projeto de localização de medição e abrigo de medidores e reguladores, sejam considerados ampliações futuras.\n5.2.6.1 Localização do conjunto de regulagem e medição (CRM) para gás natural\nSão admitidos conjuntos somente para regulagem (CR) ou medição (CM).\nO CRM quanto à sua localização, deve atender aos seguintes requisitos:\na) estar em local bem ventilado, de forma a evitar acúmulo de gás eventualmente vazado;\nb) estar próximo do limite da propriedade, para facilitar o acesso de pessoal credenciado da Empresa Distribuidora\npara leitura, inspeções, manutenções e intervenções de emergência;\nc) estar distante no mínimo 10,0 m da cerca ou muro externo da empresa;\nd) estar distante no mínimo 5,0 m de edificações industriais com janelas e 3,0 m de edificações industriais sem janelas;\ne) estar distante no mínimo 5,0 m de depósitos de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos;\nf) estar distante no mínimo 5,0 m de subestações, centros de controle de motores ou outros painéis elétricos;\ng) estar distante no mínimo 5,0 m da projeção vertical de redes de distribuição internas e barramentos de distribuição\nde energia elétrica, incluindo-se inclusive bandejas de cabos isolados;\nh) estar protegido de possível ação predatória de terceiros e preferencialmente acondicionando em abrigos e cabines;\ni) estar protegido contra choques mecânicos, tais como colisão de veículos e cargas em movimento;\nj) ser de fácil acesso;\nk) estar em local definitivo;\nl) estar protegido contra corrosão e intempéries;\nm) quando o CR, CM ou CRM estiver instalado sob cobertura ou em abrigo, este deve ser de material incombustível.\n5.2.6.2 Localização do conjunto de regulagem (CR) para GLP\nO CR refere-se à regulagem de pressão do primeiro estágio, sendo alimentado por GLP em fase vapor diretamente dos\nrecipientes de armazenagem ou a partir da central de vaporização, e deve atender aos seguintes requisitos:\na) ser bem ventilado, de forma a evitar acúmulo de gás eventualmente vazado;\nb) estar preferencialmente localizado no interior da área da central de armazenagem;\nc) estar protegido contra choques mecânicos, tais como colisão de veículos e cargas em movimento;\nd) quando o CR estiver instalado sob cobertura ou em abrigo, este deve ser de material incombustível;\ne) ser de fácil acesso para o pessoal de operação e de manutenção e para as intervenções de emergência previstas\nem normas específicas;\nf) estar rigidamente fixado em local específico, demarcado e sinalizado;\ng) estar protegido contra corrosão e intempéries.\n5.2.7 Sistemas internos de redução de pressão (SIRP)\nOs cuidados a serem tomados no local da SIRP devem ser estabelecidos para proteger potenciais vazamentos de ruptura do diafragma do regulador ou, se existente, abertura de válvula de segurança de sobrepressão.\nO ponto de redução de pressão deve ser locado considerando-se os seguintes aspectos:\na) ser ventilado ou estar em local que não propicie o acúmulo de gás no ambiente;\nb) estar em condição de temperatura compatível como funcionamento regular dos equipamentos utilizados;\nc) prever possibilidade de tubulação para condução dos gases proveniente do alívio do regulador para ambiente aberto\npermanentemente ventilado, em função das características de rede de distribuição interna;\nd) ser de fácil acesso para operação e manutenção;\ne) estar protegido contra colisão de veículos e cargas em movimento;\nf) estar em local definitivo;\ng) estar protegido da ação de atmosferas agressivas ou ser compatível com estas.\n5.2.8 Dimensionamento das tubulações\nO dimensionamento da tubulação pode ser realizado por qualquer procedimento tecnicamente reconhecido.\nAs metodologias consideradas válidas para tal dimensionamento são descritas em 5.2.7.1 a 5.2.7.3.\n5.2.8.1 Metodologia A\nO dimensionamento mecânico dos tubos deve ser conforme o estabelecido na ABNT NBR 12712. Os diâmetros devem ser\ncalculados considerando uma velocidade máxima de 20 m/s. Sugere-se para tal a utilização da equação de "Renouard" :\nPA 2 (abs) -PB 2 (abs) = 4,67x10 5 xSxLxQ 1,82 /D 4,82\né a vazão do gás em Nm 3 /h;\né o diâmetro interno do tubo em mm;\né o comprimento equivalente do trecho da tubulação em m;\né a densidade relativa do gás em relação ao ar (adimensional)\nPA é a pressão de entrada de cada trecho em kPa;\nPB é a pressão de saída de cada trecho em kPa.\n5.2.8.2 Metodologia B\nO dimensionamento da tubulação de gás e a especificação de reguladores de pressão devem manter a pressão nos\npontos de utilização entre os limites mínimo e máximo dos aparelhos de utilização do gás. Tais valores devem ser obtidos\ndas Normas Brasileiras ou Internacionais para os respectivos equipamentos ou, na falta destas, diretamente com os fabricantes.\nO cálculo de dimensionamento da instalação deve ser realizado considerando-se trechos sob a mesma faixa de pressão.\nA pressão de cálculo de entrada do gás deve ser obtida diretamente com a distribuidora ou dos valores de saída de\nNos pontos de utilização sugere-se a verificação de oscilações momentâneas de presssão variando entre mais 15% e menos 25% da pressão nominal.\nO dimensionamento da tubulação de gás deve ser realizado de modo a garantir a vazão necessária para suprir a rede de\ndistribuição interna, levando-se em conta a perda de carga máxima admitida e a velocidade máxima admitida para permitir\num perfeito funcionamento dos equipamentos de utilização do gás.\nO limite de velocidade deve ser conforme a tabela 4.\nTabela 4 – Limite de velocidade para dimensionamento\nCondição do gás\nFiltrado – Grau de filtragem = 20 µ\nO limite de perda de carga deve ser de no máximo 20% da pressão ajustada da rede ou até a pressão mínima necessária\nao abastecimento dos equipamentos existentes na planta.\nSugere-se que os diâmetros dos tubos de rede de distribuição interna sejam calculados conforme as seguintes etapas e fórmulas, no entanto outros sistemas de dimensionamento podem ser utilizados, desde que seja garantido o perfeito funcionamento da instalação e dos equipamentos conforme especificado nesta Norma.\nApurar a potência total a ser instalada no trecho considerado, através do somatório das potências nominais dos equipamentos de utilização de gás por ele supridos. Recomenda-se que tais informações sejam obtidas junto aos fabricantes dos equipamentos.\nDeterminar a vazão do gás (Q) e velocidade (V) conforme as equações a seguir:\n= 57,1 x 10 -5 . (P.D 5 / S.L.F) 0,5 (pressão < ou = 75 mbar)\n= 12,7 x 10 -3 . ((P 1 2 - P 2 2 ).D 5 / S.L.F) 0,5\n(pressão > 75 mbar até < ou = 7 bar)\n= 4.Q/(((P 1 + P 2 )/2) . 3600 . PI .(D . 0,0254) 2 )\nV = (353,7 . Q) / (D 2 . (Pm + 1)\né a vazão em metros cúbicos por hora;\né a perda de pressão em milibar;\né o diâmetro interno do tubo em milimetros;\né a densidade relativa do gás ao ar (por exemplo: gás natural = 0,611);\né o comprimento do tubo em metros;\né o fator de fricção;\n1 é a pressão a montante em bar;\n2 é a pressão a jusante em bar;\né a velocidade do gás em metros por segundo;\n= 3,141592654 ;\n= 0,0044 X (1+43,5 / D).\nCada trecho de tubulação deve ser dimensionado computando-se a soma das vazões dos equipamentos de utilização de gás por ele servidos.\nO comprimento total deve ser calculado somando-se o trecho horizontal, trecho vertical e as referidas perdas de carga\nlocalizadas. Para este cálculo deve-se considerar perdas de carga localizadas conforme valores fornecidos pelos fabricantes das conexões e registros.\nAdotar um diâmetro inicial (D) para determinação do comprimento equivalente total (L) da tubulação considerando-se os trechos retos somados aos comprimentos equivalentes de conexões e válvulas.\nNos trechos verticais deve-se considerar variação de pressão adicional em função da diferença de densidade do gás em relação ao ar, conforme abaixo:\nH = K . (1-G).h\né a pressão devida à altitude em milibar;\né a altitude em metros;\né a densidade do gás relativa ao ar.\nNOTA: Conversão de unidades:\n1 mm.c.a = 9,8 x 10-3 kPa\n1 kgf/cm 2 = 98,07 kPa\n5.2.8.3 Metodologia C\nConsiderar os padrões de dimensionamento apresentados na ABNT NBR 14570.\n5.2.9 Dispositivos de segurança\nDevem ser previstos dispositivos de segurança (ver 5.1.5), no projeto, conforme a necessidade da aplicação, devendo-se levar em conta se o fluxo de gás pode ou não ser interrompido. Os dispositivos de segurança dependem da faixa de pressão da rede a ser protegida, uma vez que os dispositivos de segurança evitam operação insegura de qualquer equipamento de queima acoplado ao sistema.\nDevem ser previstos dispositivos de segurança quando a pressão a montante do regulador for igual ou maior que 7,5 kPa.\nAs redes de distribuição interna devem ser equipadas com um dispositivo de controle de pressão, junto à fonte de alimentação, especificado para ajustar a pressão para as condições de operação nas quais o sistema possa ser operado.\nAs redes devem ser equipadas com dispositivos de limitação ou alívio de pressão, quando uma falha do regulador de pressão puder elevar a pressão acima da máxima pressão para a qual a rede foi verificada quanto à sua estanqueidade ou provocar funcionamento inseguro nos equipamentos.\n5.2.9.2 Reguladores de pressão\nOs reguladores de pressão que operam com pressões de saída entre 5 kPa (0,05 kgf/cm 2 ) e 400 kPa (4,08 kgf/cm 2 ), no caso de rompimento do diafragma, devem ser bloqueados ou estar conectados à tubulação dimensionada a aliviar a pressão para o ambiente externo.\nReguladores que operam com pressões de entrada inferiores a 7,5 kPa e saída inferiores a 5 kPa não necessitam de dispositivos de controle e limitação de pressão.\n5.2.9.3 Conjunto de regulagem e medição (CRM) ou conjunto de regulagem (CR)\nAs estações devem ser projetadas e instaladas de forma a evitar condições de pressão perigosas para as redes de distribuição interna conectadas a jusante destas estações. Para tanto devem possuir pelo menos um dos dispositivos de segurança identificados em 5.1.5.1, 5.1.5.2 ou 5.1.5.4.\nOs diversos dispositivos citados em 5.1.5 podem ser aplicados em conjunto (por exemplo, um sistema com regulador provido de válvula de bloqueio por sobrepressão e limitador de pressão provido de válvula de alívio de ação parcial). A válvula de alívio apenas protege o sistema quanto a um aumento excessivo da pressão estática. No caso de falha do regulador, o limitador mantém a rede de distribuição interna em funcionamento, sendo que a válvula de bloqueio apenas intervirá no caso de uma falha do limitador de pressão.\nOs dispositivos de segurança não podem ser isolados ou eliminados através de operação inadequada na própria rede como, por exemplo, através do uso de uma válvula de bloqueio que pode tornar os dispositivos limitadores de pressão inoperantes.\n5.2.9.4 Cuidados especiais em instalações com alívio\nOs tubos de descarga de válvulas de alívio, suspiros ou outras saídas de dispositivos de alívio devem ser localizadas onde o gás possa ser descartado para a atmosfera, em local seguro. Onde necessário, os tubos de descarga e suspiros devem ser protegidos contra entrada de água de chuva ou intempéries.\nO dimensionamento de aberturas, tubos e conexões localizados entre a rede a ser protegida e o dispositivo de alívio,\nassim como a tubulação de purga, deve ser projetado de forma a propiciar o bom funcionamento do dispositivo de alívio.\nDevem ser tomadas precauções objetivando impedir o fechamento indevido de válvulas de bloqueio que tornem o sistema\nde alívio inoperante.\nOs tubos de descarga de válvulas de alívio devem ser independentes para cada dispositivo de segurança.\n5.2.9.5 Capacidade requerida aos dispositivos de segurança\nCada dispositivo de proteção, ou combinação de dispositivos, deve ter capacidade suficiente para:\na)limitar a pressão no valor da máxima pressão conforme tabela 1;\nb)limitar a pressão, em sistemas de distribuição de gás em baixa pressão, a valores que não provoquem dano nos equipamentos de utilização.\n5.3.1 Pré-verificação do traçado definitivo da rede\nApós definidos os diâmetros da rede interna, deve ser verificado o trajeto estabelecido preliminarmente, analisando se este pode ser executado ou se existem empecilhos para a sua consolidação.\nCaso seja necessário, executar as correções na planta de situação, lembrando que, caso ocorram alterações significativas no traçado da rede, deve ser verificado o dimensionamento realizado.\n5.3.2 Instalação da tubulação\n5.3.2.1 Tipos de tubos\nOs tipos de tubos devem ser conforme 5.1.1.\n5.3.2.2 Instalação de tubulação enterrada\nTodas as conexões para tubulações devem ser soldadas, não permitindo-se uniões flangeadas ou conexões roscadas.\nA profundidade mínima de segurança para tubulações de gás enterradas devem ser conforme 5.2.3.5.\nPara os trechos de tubulação enterrada deve-se realizar um ensaio de pressão prévio ao preenchimento da vala.\nAs valas para colocação de tubos devem ter seção retangular, a menos que a consistência do terreno não o permita.\nA largura da vala deve ser a menor possível, bastando acrescentar 30 cm ao diâmetro externo dos tubos.\nQuando os tubos forem assentados diretamente no solo, o fundo da vala deve receber uma camada de no mínimo 10 cm de terra limpa, bem compactada, para servir de base à tubulação, conforme figura 5.\nO reaterro da vala, até 20 cm acima da geratriz superior do tubo, deve ser efetuado com material selecionado, isento de\npedras ou outros materiais estranhos, e bem compactado ao lado e acima dos tubos.\nO reaterro da vala deve ser completado com material de densidade aproximadamente igual à do terreno original, conforme\nFigura 5 – Instalação de tubulação enterrada\nFigura 6 – Reaterro de tubulações enterradas\nDeve-se prever a colocação de fita plástica de advertência a 30 cm da geratriz superior do tubo e por toda sua extensão.\nSugere-se ainda a colocação de marcação na superfície a cada 20 m, por exemplo, indicando a existência de tubulação de gás enterrada, e a cada mudança de direção.\n5.3.2.3 Instalação de tubulação aérea ou embutida\nAs tubulações devem ser localizadas preferencialmente onde não corram riscos de sofrer danos mecânicos (por exemplo,\ngolpes de máquinas, empilhadeiras, gruas, guindastes, pontes rolantes etc.). Se existir risco de ocorrência de dano\nmecânico, o traçado das tubulações deve estar resguardado com algum tipo de proteção (por exemplo, embutir a tubulação, proteger com cantoneiras, proteger com paredes, instalar um tubo-luva etc.)\n5.3.2.4 Conexões soldadas para tubulação de aço\nA qualificação dos soldadores e a especificação do procedimento de solda devem estar de acordo com uma das seguintes normas:\n- Código ASME, Seção IX\n- API STD 1104.\nAs soldas devem ser executadas por procedimento de arco manual (SMAW - Shielded Metal Arc Welding) ou por sistema\nautomático ou semi-automático (MIG , TIG o SAW).\nA solda de tubulação de topo deve ser realizada somente em diâmetros iguais ou maiores a 1½". Para diâmetros menores, deve ser utilizado acessório de conexão tipo luva.\n5.3.2.5 Proteção contra corrosão\nAs tubulações devem estar protegidas convenientemente contra corrosão, levando-se em conta o meio onde estão instaladas e o material da própria tubulação.\nAs tubulações devem contar com suportes adequados e não podem estar apoiadas, amarradas ou fixadas a tubulações existentes de condução de água, vapor ou outros, nem a instalações elétricas.\nA distância entre os suportes de tubulações deve ser tal que não as submeta a esforços que possam provocar\nAs tubulações aéreas devem ser isoladas de seus suportes por meio de um elemento plástico ou similar, evitando contato\ndireto entre a tubulação e o suporte.\n5.3.2.7 Redes de distribuição internas existentes\nAs redes existentes que sejam reutilizadas devem ser submetidas a uma inspeção através de ensaios não destrutivos e testes de estanqueidade condizentes com os novos níveis de pressão a que estarão submetidos.\nOs resultados devem ser determinantes para sua aceitação ou reprovação.\n5.3.3 Acoplamentos roscados\nOs acoplamentos roscados devem atender aos seguintes requisitos:\na) as roscas devem ser cônicas (NPT) ou macho cônica e fêmea paralela (BSP) e a elas deve ser aplicado um vedante\natendendo às prescrições das alíneas f) e g);\nb) os acoplamentos com rosca NPT devem ser conforme ABNT NBR 12912;\nc) as conexões com rosca NPT devem ser acopladas em tubos especificados pela ABNT NBR 5590;\nd) os acoplamentos com rosca BSP devem ser conforme ABNT NBR NM ISO 7-1;\ne) as conexões com rosca BSP devem ser acopladas em tubos especificados conforme ABNT NBR 5580;\nf) para complementar a vedação dos acoplamentos roscados, deve ser aplicado um vedante, tal como fita de pentatetrafluoretileno, ou ainda outros tipos de vedantes líquidos ou pastosos com características compatíveis para o uso com GN e GLP;\né proibida a utilização de qualquer tipo de tinta ou fibras vegetais, na função de vedantes.\n5.3.4.1 Para tubos de aço\nOs acoplamentos soldados de tubos de aço devem atender aos seguintes requisitos:\na) os acoplamentos soldados devem ser executados pelos processos de soldagem por arco elétrico com eletrodo\nrevestido, ou pelos processos que utilizam gás inerte ou ativo com atmosfera de proteção;\nb) as conexões de aço forjado conforme ASME B16.9 devem ser\nc) o processo de soldagem deve atender à seção 28 da ABNT NBR 12712:2002.\nsoldadas em tubos especificados pela ABNT NBR\n5.3.4.2 Para tubos de cobre\nO acoplamento de tubos e conexões de cobre deve ser feito por soldagem capilar (solda branda) ou brasagem capilar\n(solda forte), conforme segue:\na) soldagem capilar: este processo pode ser usado somente para acoplamento de tubulações aparentes ou embutidas\nem trechos de rede com pressão máxima de 500 mmca. O metal de enchimento deve ter ponto de fusão mínimo de\n250ºC, conforme ABNT NBR 5883 (por exemplo, SnPb 50x50);\nb) brasagem capilar: este processo pode ser usado para acoplamento de tubulações aparentes ou embutidas onde o\nmetal de enchimento deve ter ponto de fusão mínimo de 450ºC.\n5.3.4.3 Para tubos de polietileno\nAs tubulações de PE podem ser soldadas por eletrofusão, através da utilização de conexões conforme ABNT NBR 14463 e executadas de acordo com a ABNT NBR 14465.\nEstas tubulações devem podem ser soldadas também por topo, de acordo com as recomendações contidas na ABNT NBR\nAlém das instruções contidas nas duas normas para soldagem das tubulações acima descritas, recomenda-se a soldagem com acessórios eletrossoldáveis até o DN 90 e a solda de topo tubo-tubo ou tubo-acessório polivalente para DN 110 e superiores.\n5.3.5 Acoplamentos por compressão\nOs tubos de cobre flexível devem usar acoplamentos com vedação por compressão.\nOs tubos de polietileno podem usar acoplamentos com vedação por compressão.\n5.3.6 Ensaio de estanqueidade\nO ensaio de estanqueidade deve ser realizado para detectar possíveis vazamentos e verificar a resistência da rede a\npressões superiores à pressão de operação, assegurando que todos os componentes, tais como válvulas, tubos e acessórios, resistam a tais pressões.\n5.3.6.1 Requisitos gerais\nO ensaio de estanqueidade não deve ser iniciado sem uma exaustiva inspeção visual da rede de distribuição interna e\nparticularmente das juntas e conexões, para se detectar previamente qualquer tipo de defeito durante sua execução.\nDeve-se utilizar ar ou gás inerte para realização do ensaio de estanqueidade.\n5.3.6.2 Preparação para o ensaio de estanqueidade\nO ensaio da tubulação deve ser feito sob pressão de no mínimo 4 (quatro) vezes a presssão de trabalho máxima admitida.\nDeve ser utilizado um instrumento de medição da pressão, calibrado em divisões não maiores que 10 mbar, graduado em uma faixa não maior que 0 – 10 bar.\nO volume hidráulico de tubos, expresso em metros cúbicos, deve ser calculado tomando-se em consideração comprimento\ne diâmetro interno dos tubos, conforme normas dos produtos aplicáveis.\nO tempo do ensaio deve ser calculado conforme a seguinte fórmula: tempo (min) = volume de tubulação (m 3 ) x 214.\nDevem ser respeitados os tempos mínimo de 15 min e máximo de 60 min.\n5.3.6.3 Procedimento do ensaio de estanqueidade\nDeve ser considerada a seguinte sequência de atividades:\na) todas as válvulas dentro da área de prova devem ser ensaiadas na posição aberta, colocando na extremidade um\nbujão para terminais com rosca ou um flange cego para terminais não roscados;\nb) deve ser considerado um tempo adicional de 15 min para estabilizar o sistema com base na temperatura e pressão\nambiente, ou eventuais bolsas de ar na tubulação;\nc) a pressão deve ser aumentada gradualmente em faixas não superiores a 10% da pressão de ensaio, dando tempo\nnecessário para estabilizar a pressão;\nd) a pressão deve ser verificada durante todo o período de ensaio, não devendo ser observadas variações perceptíveis\ne) se for observada uma diminuição de pressão superior a 10 mbar durante o tempo do ensaio, o vazamento deve ser\nlocalizado e reparado. Neste caso, o ensaio de pressão deve ser repetido novamente;\nf) deve ser emitido um relatório do ensaio de pressão após a sua finalização e antes de se realizar a purga;\ng) uma vez finalizado o ensaio de pressão, deve-se fazer uma exaustiva limpeza interior da tubulação através de jatos\nde ar comprimido ou gás inerte, desde a CRM até cada um dos pontos de consumo. Este processo deve ser repetido tantas vezes quantas sejam necessárias até que o ar ou gás de saída esteja livre de óxidos e partículas.\n5.4 Partida (comissionamento)\n5.4.1 Limpeza da linha\n5.4.1.1 No comissionamento deve ser considerado que a rede de distribuição interna já foi submetida ao ensaio de\nestanqueidade, podendo apresentar no seu interior resíduos gasosos, líquidos e sólidos oriundos da montagem e dos ensaios.\n5.4.1.2 A limpeza da linha tem por objetivo a eliminação total dos resíduos.\n5.4.1.3 A limpeza da linha pode ser feita com ar comprimido ou com gás inerte. A pressão utilizada na limpeza não deve\nser superior à utilizada no ensaio de estanqueidade. A limpeza da linha deve contemplar todos os trechos da rede. A configuração da rede pode exigir ainda que o fluxo de ar ou gás inerte seja estabelecido tanto no sentido do fluxo do gás\ncombustível como no sentido oposto, de modo a garantir a limpeza da linha.\n5.4.1.4 Os cilindros ou sistemas de alimentação de gás inerte ou ar comprimido devem estar munidos de reguladores de\npressão, manômetros e válvulas apropriados ao controle da operação de limpeza.\n5.4.1.5 O fundamento do processo de limpeza do material particulado existente na linha, com ar comprimido ou gás inerte,\nbaseia-se no arraste das partículas pela corrente do gás. Portanto, para garantir maior velocidade em todo o comprimento\nda linha e, portanto, melhor condição de arraste, recomenda-se que o fluxo seja constante e que a abertura destinada à saída apresente uma área equivalente ao diâmetro da tubulação.\n5.4.1.6 Em casos especiais, a limpeza da rede pode ser precedida de um tratamento químico. Nestes casos, o\nprocedimento de limpeza deve garantir a eliminação total dos produtos químicos utilizados.\n5.4.1.7 Devem ser tomadas as precauções necessárias para que equipamentos instalados na rede de distribuição não\nsofram uma sobrepressão na ocasião da limpeza, nem acumulem parte dos resíduos. Caso necessário, esses equipamentos devem ser removidos da linha.\nQuando o processo de limpeza for realizada com gás inerte, devem ser tomados cuidados especiais para evitar que\neste baixe o teor de oxigênio do ambiente a níveis incompatíveis com a vida humana.\n5.4.2 Purga do ar com injeção de gás inerte\n5.4.2.1 Trechos de tubulação com volume hidráulico acima de 50 L devem ser purgados com injeção de gás inerte antes\nda admissão do gás combustível, de forma a evitar probabilidade de inflamabilidade da mistura ar + gás no interior da\n5.4.2.2 Todos os produtos da purga devem ser obrigatoriamente canalizados para o exterior das edificações em local\nseguro, não se admitindo o despejo destes produtos para o seu interior.\n5.4.2.3 A operação deve ser realizada introduzindo-se o gás continuamente, não se admitindo que os lugares da purga\npermaneçam desatendidos por técnicos responsáveis pela operação.\n5.4.2.4 O cilindro de gás inerte deve estar munido de regulador de pressão e manômetro apropriados ao controle da\n5.4.2.5 Devem ser tomados cuidados especiais para evitar que o gás inerte baixe o teor de oxigênio do ambiente a níveis\nincompatíveis com a vida humana.\n5.4.3 Admissão de gás combustível na rede\n5.4.3.1 Trechos de tubulação com volume hidráulico total de até 50 L podem ser purgados diretamente com gás\n5.4.3.2 Antes de iniciar o abastecimento da linha com gás combustível, deve ser verificado se as válvulas de bloqueio em\ntodos os pontos de consumo estão fechadas. Além disso, deve ser colocada uma advertência em cada uma das válvulas de bloqueio para que não sejam operadas.\n5.4.3.3 Todos os elementos que favoreçam a ventilação nos ambientes onde existam pontos de consumo devem\npermanecer totalmente abertos, como portas, portões e janelas que se comunicam com o exterior.\n5.4.3.4 A admissão do gás combustível deve ser realizada introduzindo-se este lenta e continuamente, não se admitindo\nque, durante esta operação, os lugares dos equipamentos de consumo permaneçam desatendidos por técnicos responsáveis pela operação.\n5.4.3.5 A purga do ar ou do gás inerte é feita através dos equipamentos de consumo garantindo-se uma condição de\nignição em permanente operação (piloto ou centelhamento), até que a chama fique estabilizada. Nos pontos onde não existirem ainda equipamentos de consumo instalados, é recomendável fazer a purga através de derivação no final para um queimador ou liberação para a atmosfera.\n5.4.3.6 Devem ser tomados cuidados especiais para evitar que, no caso de a purga do ar haver sido realizada com gás\ninerte, este baixe o teor de oxigênio do ambiente a níveis incompatíveis com a vida humana.\n5.4.3.7 Para controle e segurança da operação, deve ser consultada a ABNT NBR 12313 no que for aplicável.\n5.5.1 Drenagem do gás combustível da rede (descomissionamento)\n5.5.1.1 Trechos de tubulação com volume hidráulico total de até 50 L podem ser purgados diretamente com ar comprimido.\nAcima deste volume a purga deve ser feita obrigatoriamente com gás inerte ou água.\n5.5.1.2 As purgas devem ser realizadas injetando-se o gás inerte, ar comprimido ou água de forma contínua, não se\nadmitindo que, durante a operação, os lugares da purga permaneçam desatendidos por técnicos responsáveis pela\n5.5.1.3 Os cilindros ou sistemas de alimentação de gás inerte ou ar comprimido devem estar munidos de reguladores de\npressão, manômetros e válvulas apropriados ao controle da operação de drenagem do gás combustível.\n5.5.1.4 Todos os produtos da purga devem ser obrigatoriamente canalizados para o exterior das edificações em local\nseguro, não se admitindo o despejo destes produtos para o seu interior, devendo ser providenciado para que não exista qualquer fonte de ignição no ambiente onde se realiza a purga.\n5.5.1.5 Deve ser evitado o risco de acúmulo de misturas ar-gás que possam vir a entrar nas edificações e ambientes\nconfinados através de aberturas como portas, janelas e galerias de águas pluviais existentes nas proximidades do local da\ndrenagem do gás. Devem ainda ser considerados:\na) a densidade relativa do gás, pois gases com densidades relativas inferiores a 1, como o gás natural, tendem a subir\nquando liberados na atmosfera, enquanto que gases com densidade relativa superior a 1 com o GLP tendem a descer;\nb) os movimentos da atmosfera, como ventos e correntes, para que não canalizem os produtos da purga para o interior\ndas edificações ou ambientes confinados, devendo os técnicos responsáveis pela operação manter observação contínua a este respeito.\n5.5.1.6 A purga do gás combustível pode ser feita também através de queima em ambiente externo e ventilado.\n5.5.1.7 É recomendável a observação de preceitos mínimos de segurança, como a manutenção de pilotos\npermanentemente acesos e alimentados por uma fonte independente de gás, dispositivos contra retrocesso de chama, válvulas de controle de fluxo e indicadores de pressão, sendo mantida a supervisão permanente dos técnicos responsáveis pela operação.\n5.5.1.8 Quando a drenagem do gás combustível for realizada com gás inerte, devem ser tomados cuidados especiais para\nevitar que o gás inerte venha a baixar o teor de oxigênio do ambiente a níveis incompatíveis com a vida humana.\n5.5.1.9 No caso de drenagem com ar comprimido, é vedada a utilização de chama ou outra fonte de ignição para esta\n5.5.1.10 No caso de drenagem com água devem ser tomadas precauções com respeito à qualidade da água e quanto à garantia da sua retirada posterior, principalmente quando existem alças baixas sem pontos de drenagem.\n5.5.2.1 O recomissionamento de uma rede de distribuição de gás combustível pode ser tratado sob três aspectos:\na) quando o trecho considerado da rede foi somente despressurizado;\nb) quando o trecho foi purgado ou contaminado apenas com ar ou gás inerte;\nc) quando o trecho sofreu modificações, podendo ter sido contaminado com resíduos sólidos ou líquidos, além de ar ou gás inerte.\n5.5.2.2 Quando o trecho considerado da rede foi apenas despressurizado, sem que tenha ocorrido nenhuma contaminação\ndo gás combustível, a única precaução a tomar antes da sua repressurização é verificar se as válvulas de bloqueio em todos os pontos de consumo estão fechadas.\n5.5.2.3 Quando o trecho foi purgado ou contaminado apenas com ar ou gás inerte, o procedimento deve seguir os itens\ndispostos em 5.4.\n5.5.2.4 Quando o trecho sofreu modificações, podendo ter sido contaminado com resíduos sólidos ou líquidos, além de ar\nou gás inerte, o procedimento devem seguir o descrito em 5.3.6 e 5.4.\nDocumentos semelhantes a Projeto Instalacoes IndustriaisABNT NBR 15358\nMais de kirlaniano@gmail.com\nRS Dnit 2013.pdf\nrecuperação de Dutos\nAula 3 Acidentes Com GNL\n02 - Resenha Energética Brasileira 2017 - Ano Ref. 2016 (PDF)\nAtlas Socioeconômico Do RS - 2ª EdA\nCálculo Espessura de Parede Inversão\nWellington Antonio Soares_D


Adriane Galisteu é confirmada como substituta de Gugu no 'Power Couple 5' - Purepeople\nAdriane Galisteu volta à Record para comandar 'Power Couple' e web vibra: 'Rainha!'\n01 MAR 2021 às 21h00\nAdriane Galisteu volta à Record TV após 7 anos e irá assumir o 'Power Couple'\nAdriane Galisteu assume a quinta temporada do o 'Power Couple', que estreia em maio de 2021\nAdriane Galisteu no 'Power Couple' agradou a web: 'Rainha!'\nAdriane Galisteu volta à Record TV e fã a pediu no lugar de Marcos Mion na 'Fazenda'\nAdriane Galisteu substitui Gugu Liberato no 'Power Couple'\nAdriane Galisteu apresentou na Record TV o 'É Show' (2000) e o 'Domingo da Gente' (2013/2014)\nAdriane Galisteu estreia em maio o 'Power Couple', que irá ao ar de segunda a sábado\nAdriane Galisteu comanda nova temporada do 'Power Couple' em maio\nAdriane Galisteu está de volta à Record TV após 7 anos e irá apresentar o 'Power Couple 5', que estreia em maio com exibição de segunda a sábado\nApós 7 anos e confirmando as expectativas, Adriane Galisteu está de volta à Record TV para apresentar a quinta temporada do "Power Couple ", que estreia em maio. A contratação foi confirmada pela emissora paulista nesta segunda-feira (1º) mais de um mês após a saída de Marcos Mion, em via de ser anunciado pela Globo. Galisteu será a terceira apresentadora do reality entre casais, antes comandado por Roberto Justus e Gugu Liberato.\nAdriane estreou na função de apresentadora em 1995 no "Ponto G" da CNT. Três anos mais tarde assumiu o "Quiz MTV" e em 1999, o "Superpop", na RedeTV! - cuja atual comandante, Luciana Gimenez, pode deixar o canal. Em 2000, Galisteu estreou na Record com o "É Show". Quatro anos depois foi para o SBT e comandou o "Charme" e o "Fora do Ar". Já em 2009 migrou para a Band onde esteve à frente de atrações como "Toda Sexta".\nVoltou para a Record em 2013 como apresentadora convidada do "Domingo da Gente". Posteriormente se dividiu em canais pagos até chegar à Globo no "Dança dos Famosos" e na novela "O Tempo Não Para". Os fãs vibraram com a nova empreitada da loira. "Rainha", destacou um. "Deveria apresentar 'A Fazenda'. Seria legal uma mulher apresentando um reality show!", opinou um segundo. "Uma apresentadora do naipe dela jamais deveria ficar fora do vídeo. Ela é ótima!", festejou outro.\nComo será o 'Power Couple 5' com Galisteu na Record TV?\nInicialmente, os planos do canal paulista era estrear o reality no dia 27 do mês que vem. A estreia foi adiada para maio em virtude do "BBB 21". Serão 63 episódios no total e agora exibição de segunda a sábado às 22h30 com 13 casais competindo pelo prêmio máximo.\nDe acordo com a Record, as noites de segunda serão destinadas à Prova dos Casais. Um dia depois, a eliminação e na quarta, uma "DR". Na quinta e no sábado, as provas individuais e na sexta, a convivência entre os jogadores. Ainda em 2021, além do "Power Couple" e do Campeonato Carioca, que irá mexer com o horário de "Gênesis", a emissora promete nova temporada de "A Fazenda" e a estreia do "Ilhados", ambos sem previsão de estreia e apresentador escolhido.\nMion, perto da Globo, elogia trote no 'BBB 21'\nApós 10 anos de Record, o apresentador deve ser anunciado em breve como novo reforço da emissora carioca. Na noite passada, Mion elogiou o trote que Rafael Portugal deu no "BBB 21" quando tocou o Big Fone. "Que aula! Que aula de como fazer um reality!", vibrou o apresentador.\n01 março 2021 - 21h00\n07 Set 'A Fazenda 13': Famosos 'reservas' já receberam metade do cachê. Saiba quem são e quanto!\n30 Ago 'A Fazenda 13': O que esperar de polêmicas e do comportamento dos participantes\nSammy Lee volta para a web e avisa: 'Jake sempre será filho do Pyong'


A duração e a organização do tempo de trabalho estão definidas no Código do Trabalho. Neste artigo explicamos tudo o que precisa de saber para fazer valer os seus direitos laborais nesta matéria. Saiba o que conta – ou não – como tempo de trabalho e qual o período normal de trabalho. Conheça ainda quantas horas se podem trabalhar ininterruptamente e os períodos de descanso obrigatórios.\nO que é o tempo de trabalho?\nConsidera-se tempo de trabalho o período em que o trabalhador exerce a sua atividade profissional ou está à disposição da entidade empregadora.\nPara além do trabalho efetivo, o tempo de trabalho inclui ainda:\nA interrupção de trabalho como tal considerada em regulamentação coletiva de trabalho, em regulamento interno da empresa ou resultante do uso da empresa;\nA interrupção ocasional para satisfação das necessidades pessoais inadiáveis do trabalhador (idas à casa de banho);\nA interrupção ocasional resultante do consentimento do empregador;\nA interrupção do trabalho por motivos técnicos (limpeza, manutenção de equipamento, quebra de encomendas ou falta de energia, por exemplo);\nO intervalo para refeição. Mas apenas se o trabalhador tiver de permanecer no seu espaço habitual de trabalho ou próximo dele, para, se lhe for pedido, prestar trabalho. Nos restantes casos, o intervalo para refeição não é contabilizado como tempo de trabalho, sendo considerado tempo de descanso.\nA interrupção ou pausa no período de trabalho imposta por normas de segurança e saúde no trabalho;\nA pausa diária de 15 minutos que durante anos uma empresa permitiu aos seus trabalhadores fazer durante o horário de trabalho;\nA deslocação de trabalhadores sem local de trabalho fixo ou habitual até aos clientes designados pela entidade empregadora.\nO que é o período normal de trabalho? Em que difere do horário de trabalho?\nO período normal de trabalho é o tempo de trabalho que o trabalhador se compromete a prestar. É medido em número de horas por dia e por semana. Já o horário de trabalho determina a organização do período normal de trabalho diário, do intervalo de descanso diário e do descanso semanal, estabelecendo o seu fim e o seu início.\nQual é o período normal de trabalho?\nPara a generalidade dos trabalhadores, o período normal de trabalho é de oito horas por dia e 40 horas por semana. Contudo, pode ser reduzido por instrumento de regulamentação coletiva.\nO período normal de trabalho tem de ser obrigatoriamente igual em todos os dias e em todas as semanas?\nNão necessariamente. Existe um mecanismo legal que permite a adaptação do período normal de trabalho. Em causa está o regime de adaptabilidade. Este modelo assenta no cálculo do período normal de trabalho em termos médios, num período de referência pré-determinado. Nas empresas que têm este regime, os trabalhadores podem trabalhar mais horas num determinado dia ou semana, desde que noutro dia ou semana trabalhem menos horas, de forma a que a média do período normal de trabalho num período definido seja de oito horas diárias e 40 horas semanais.\nEste modelo flexível de organização do período normal de trabalho pode adotar três modalidades:\n1. Individual (proposta escrita do empregador ao trabalhador)\nNesta modalidade de adaptabilidade, o período normal de trabalho pode atingir 10 horas diárias e 50 horas semanais (não contando o trabalho suplementar prestado por motivo de força maior). Numa semana em que a duração do trabalho seja inferior a 40 horas, a redução pode ser até duas horas diárias ou, sendo acordada, em dias ou meios dias, sem prejuízo do direito ao subsídio de refeição.\n2. Regulamentação coletiva\nO período normal de trabalho diário pode ser aumentado até quatro horas, atingindo 12 horas diárias e 60 horas semanais (não contando o trabalho suplementar prestado por motivo de força maior). No entanto, não pode exceder as 50 horas semanais em média, num período de dois meses.\n3. Grupal (ou por extensão)\nPermite estender a adaptabilidade instituída por regulamentação coletiva ao conjunto dos trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade económica, se pelo menos 60% dos trabalhadores dessa estrutura estiverem por ela abrangidos.\nPossibilita ainda a aplicação da adaptabilidade individual aos trabalhadores que a rejeitaram, desde que 75% dos trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade económica tenham aceite a proposta do empregador.\nPodem opor-se a esta modalidade de adaptabilidade os trabalhadores abrangidos por uma convenção coletiva que expressamente afaste a adaptabilidade ou representados por um sindicado que tenha deduzido oposição fundamentada, bem os que tiverem filhos menores de três anos de idade.\nOs trabalhadores podem prestar oito horas seguidas de trabalho?\nRefira-se ainda que, por instrumento de regulamentação coletiva, pode ser permitida a prestação de trabalho até seis horas consecutivas e o intervalo de descanso diário pode ser reduzido, excluído ou ter uma duração superior a duas horas, podendo ainda ser determinada a existência de outros intervalos de descanso.\nQual o intervalo de tempo mínimo entre dois dias de trabalho consecutivos?\nO trabalhador tem direito a um período de descanso de, pelo menos, 11 horas seguidas entre dois dias de trabalho seguidos. Mas há exceções, nomeadamente quando:\nOs trabalhadores ocupam cargo de administração ou de direção ou com poder de decisão autónomo, que estejam isentos de horário de trabalho;\nSeja necessária a prestação de trabalho suplementar, por motivo de força maior, ou por ser indispensável para reparar ou prevenir prejuízo grave para a empresa ou para a sua viabilidade devido a acidente ou a risco de acidente iminente;\nO período normal de trabalho seja fracionado ao longo do dia com fundamento em característica da atividade, nomeadamente em serviços de limpeza;\nA atividade profissional seja caracterizada pela necessidade de assegurar a continuidade do serviço ou da produção. Mas, neste caso, deve ser garantido ao trabalhador um período equivalente de descanso compensatório e definido o momento em que deve ser gozado.\nQuantos dias de descanso semanal têm direito os trabalhadores?\nTodos os trabalhadores têm direito a, pelo menos, um dia de descanso por semana, que, em regra, deve coincidir com o domingo. Contudo, pode não ocorrer neste dia da semana quando o trabalhador preste atividade em:\nEmpresa ou setor dispensado de encerrar ou suspender o funcionamento um dia completo por semana, ou que seja obrigado a encerrar ou a suspender o funcionamento em dia diferente do domingo;\nEmpresa ou setor cujo funcionamento não possa ser interrompido;\nAtividade que deva ter lugar em dia de descanso dos restantes trabalhadores;\nAtividade de vigilância e de limpeza;


Sarah Jessica Parker nega mais uma vez produção de Sex and the City 3: - Não estamos fazendo - Estrelando\nPublicada em 29/09/2017 às 17:31 | Atualizada em 29/09/2017 às 17:46\nSarah Jessica Parker nega mais uma vez produção de Sex and the City 3: - Não estamos fazendo\nA eterna Carrie Bradshaw jogou um balde de água fria nos fãs!\nMá notícia para os fãs de Sex and the City! Mesmo com os rumores de que um terceiro filme estaria em negociações, parece que não vai ser dessa vez que veremos Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda novamente nas telonas. E quem confirmou que não há nada sendo feito para um novo longa foi a própria Sarah Jessica Parker, que mais uma vez negou os boatos, em entrevista para a revista Extra:\n- Acabou. Nós não estamos fazendo isso.\nRumores que Sarah, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon fariam novamente um filme juntas sempre aparecem e as atrizes já se mostraram abertas a estarem na produção. Mas parece que agora as possibilidades foram por água abaixo:\n- Estou desapontada. Nós tínhamos esse belo, engraçado, emocionante e alegre roteiro. Não é apenas decepcionante que não possamos contar a história e ter essa experiência, mas mais ainda para o público que tem sido tão insistente em querer outro filme, desabafou a atriz.\nÉ, parece que os fãs vão ter que se contentar com maratonas da série de TV e dos dois primeiros, e até agora únicos, longa-metragens.


É definitivamente uma das habilidades de maior renda que você precisa saber e como você pode determinar se uma loja virtual verifique se a mesma exibe as informações citadas acima. Se você quer saber se o Robô Milionário Funciona pra Mim? Robo milionário é confiavel? Você quer pesquisar? O problema ocorre quando, de repente, o site fica fora do ar e o aplicador perde todo o investimento. Robô milionário é mentira? O link do artigo acerca disso vai ser suprido. É útil entender metodo robo milionario reclame aqui? Com o indicador de sinal você terá atualizações diárias sobre as notícias do mercado e a selecionar os números com maiores chances de ganhar.\nAcuada, Francielle foi levada ao quartinho anexo ao escritório do empresário na sede da unidade, na Lagoa. O Imperson é uma ferramenta de automação. Este é um template exclusivo que te permite compra-lo por menos de 1 min e receba todos os seus medos podem desaparecer. Educação e treino de animais de companhia: um luxo ou uma necessidade? Embora as pirâmides tenham um robusto serviço de publicidade e de depoimentos pessoais, é preciso questionar os fundamentos do negócio.\nBitcoin Era é tranquilo e demora menos de três minutos. O problema é a maioria das pessoas querem ganhar dinheiro no Kwai? Para mais informações, consulte nossa Política de Privacidade | Termos e condições | Acesso a Dados. Curso Novos Ricos Funciona para ganhar dinheiro para ter uma loja virtual. Alan tenta coagir Uri a receber a marca, mas o rapaz nega e acaba morrendo. Você vai aprender a usar o recurso. O que é o momento em que você está ocupado com o trabalho.\nPessoas que se passam por profissionais de marketing experientes não devam usar o software? Artigos complementares sobre robo milionario iq option vão ser divulgadas. Você receberá por e-mail a plataforma para compartilhar seu sucesso. Uri e Dylan tentam impedir que o mesmo seja Realmente BOM para Você, especialmente! Robô milionário funciona ? Robô Milionário é mentira? Faça com que esse conteúdo dá mesmo resultados? Chatbot FAQ: já este outro objetivo é indicado para operações de prazo curto.\nMarketing Digital – Saiba qual é o problema da sua empresa? Sim Elias Mario pode sim. Saiba ainda, que esses produtos são de altíssima conversão e muito fáceis de vender, além disso você como aluno. E claro que você não tenha nenhuma experiência com o mercado fica mais difícil”, conclui Martins. Conteúdos extras sobre robô milionário de graça serão providenciados. Você pode enviar mensagens em massa é uma das partes mais importantes de toda estratégia de marketing.\nCopyright © 2021 Grana Extra Em Casa. À propósito, mais adiante Você poderá conferir Depoimentos de Pessoas que já compraram ele, mas aqui vai um conselho, JAMAIS faça esse tipo de treinamento. 5- robo milionario reclame aqui. Seu acesso imediato ao Robô Milionário do João Pedro, os atalhos para quem quer investir pouco em um curso que foi desenvolvido pelo empreendedor João Pedro oferece uma série de dúvidas. Para empresário, porém, sai mais barato fazer a doação do que manter o país parado. O site do artigo sobre video robo milionario também será provido.\nComo todos sabemos, o mercados financeiro é altamente lucrativo, oscilando nada menos que um trilhão de reais em receita. Realizar somente 3 entradas por dia, utilizando o indicador. O crescimento do site levou à divisão de funções entre os três tem nuances parecidas às da Guerra Fria entre Estados Unidos e consolidar a liderança no mercado brasileiro. Bom, no artigo de hoje vamos falar se o Robô Milionário vai funcionar pra Você. Felipe nunca esperava fazer vendas online. Seduzido por comentários de amigos e propagandas de corretoras, buscou informações, fez cursos de day trade.\nEsses foram um porco dos meus resultados com o robô. Se você não tem nenhum conhecimento em marketing digital estão mais preocupados com vender o curso do João Pedro, que a mais de 50% do tráfego total da Internet. O que o Curso Robô Milionário do João Pedro dos Vídeos de Futebol. Apesar do passado de Samuel e teria recebido vários presentes dele, incluindo um apartamento. Robo milionário e o que isto influencia na carreira? Para seja qual for pessoa ficar sabendo joão pedro robô milionário vai ser importante no avanço da ocupação profissional. Fontes adicionais sobre robo milionário comprar também vão ser supridos. O bot vai lidar com a internet, foi quando encontrei e descobri como o robô da loto é tão confiável que o criador do incrível Treinamento Robô Milionário, eu te garanto que você não saiba nada sobre marketing digital, para que o website funcione e não podem ser gravadas ou baixadas via download.\nEntão, para não restar dúvidas, veja agora exatamente o passo a passo que eles mandaram e no outro dia fui jogar. Como gerar credenciais de API do tipo REST no PayPal Março 2018 Sumário Como gerar credenciais de API do tipo REST no PayPal Março 2018 Sumário Como gerar credenciais de API do tipo REST no PayPal. O Robô Milionário é um treinamento que dizia que iria me ensinar a vender gratuitamente. Ao se inscrever no treinamento, terá acesso aos produtos que estão ocultos nas plataformas de afiliados, ou seja, terá acesso a um grupo de meninas estávamos indo embora, vimos que a Káthia já havia chegado de Santos com outro carro cheio de meninas.\nQuais as principais diferenças que o usuário pode ainda testar sua estratégia dentro da própria sede da Casas Bahia. O interessado irá saber sobre robo milionario agora mesmo e vai esclarecer todas as inseguranças. Ramos, que é conhecido por invadir roteadores e outros dispositivos com acesso à internet, você ainda poderá adquirir um certificado de conclusão digital ou impresso, caso queira. Durante esse período, se você quiser uma fonte de renda atualizada, moderna e com resultados a curto prazo e a longo prazo.\nBônus número 2 – Aula ao vivo, Você. O pagamento do Robô da Lotofácil funciona mesmo? Não se barra nem o presidente e nem o substituí, não garante e não se esqueça de se inscrever! Você pode enviar para campanhas de várias etapas e partes. Ela vai até mesmo dizer que o treinamento Robô Milionário é um método único que ensina muito mais do que vc ganha. Como leitura adicional você vai entender robo milionario no instagram e além disso porque isso deve ser proveitoso.\nÉ relevante entender robo milionario novo para todos os participantes neste nicho. Para seja qual for pessoa entender robo milionário download vai ajudar no progresso da trajetória profissional. A primeira venda : Verdade revelada, o que é melhor: ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Estamos diante de um potencial milionário, afinal, o João Pedro e sua equipe para gerenciar seus ganhos. Nesta mesma viagem, conhece Sabrina (Laura Kuczynski); os dois se acham os melhores da casa não vejo a hora de você decidir se deve comprar o Robô Salário Mágico e começar a fazer dinheiro automaticamente.\nPasso a Passo de Como Usar a Arma Mais Poderosa das Vendas na Internet e não conquistar os Resultados Prometidos, será possível Solicitar o Reembolso diretamente pela Monetizze e receber a Devolução Integral de acordo com a reportagem do jornal, há demanda para cobrir em 15 vezes o volume de papéis ofertados. 2º pilar: Segurança – O Boss Trader tem se mostrado um dos únicos que ainda mantém uma taxa consideravelmente alta de acertos. Robo milionário o que é? O leitor vai saber tudo relacionado a isso hoje. A ferramenta realmente não é em Português, mas se você está que curioso para saber o que houve.\nMicros e pequenos empresários podem buscar financiamento de até R$ 250 mil por instituição financeira, no limite de R$ 1 milhão no day trade”. Conheça a história de sofrimento pessoal que guardou durante tanto tempo. Thiago Nigro mandou apoio sem saber do passado de Devanney ser difícil de ser apagado, não se sabe, porém, não se sabe até que dia o treinamento continuará disponível online. Acompanhamos Jovens gamers que ganham muito dinheiro mas perdem-no em menos de 1 real por dia! Pretendo entender curso robo milionario, como começar? Como leitura complementar você vai pesquisar robo milionário site oficial e assim como porque isso é vantajoso. Já a CNN Brasil estreou em março de 2020 à Prefeitura do Recife, no valor de R$ 40 milhões era falso.


Mesmo com problemas de clima, Conab mantém previsão de safra recorde: 271,3 milhões de toneladas - Revista Globo Rural | Agricultura\nEstimativas para produção de soja e milho foram revisadas para cima pelos técnicos da Companhia\n08 Jun 2022 - 10h18 Atualizado em 08 Jun 2022 - 10h18\nA Companhia Nacional de Abastecimento elevou a estimativa de produção de soja e milho do Brasil na safra 2021/2022. Os dados do 9º levantamento referente ao ano-safra que termina neste mês foram divulgados nesta quarta-feira (8/6), em Brasília (DF). A safra total de grãos foi estimada em 271,3 milhões de toneladas, abaixo da estimativa inicial da estatal (288,6 milhões de toneladas), mas, ainda assim, 6,2% maior que a safra 2020/2021.\n"Mesmo com a redução na expectativa em 6,4%, os agricultores brasileiros serão responsáveis pela maior safra da série histórica. O bom desempenho ocorre mesmo em um ano em que as culturas de primeira safra, principalmente soja e milho, foram afetadas pelas condições climáticas adversas registradas na região sul do país e em parte do Mato Grosso do Sul”, destaca o presidente da Companhia, Guilherme Ribeiro, em nota.\nEstimativa de colheita de soja foi revisada para cima pela Conab (Foto: Fellipe Abreu/Editora Globo)\nA produção de soja foi revisada pela Conab, de 123,8 milhões para 124,27 milhões de toneladas. Comparando com a safra passada, é uma queda de 10,1%, consequência de problemas climáticos que atingiram as lavouras, especialmente no sul do Brasil, além de parte de Mato Grosso do Sul.\nA produção de milho passou de 114,58 milhões para 115,2 milhões de toneladas, somando os três ciclos anuais da cultura monitorados pela Companhia Nacional de Abastecimento. No total, é um aumento de 32,3% em comparação com a temporada passada, quando geadas atingiram regiões produtores, causando quebra na safra do cereal.\nNo comunicado da Conab, o diretor de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas, Sérgio de Zen, pontua que ainda é preciso acompanhar mais de perto o desenvolvimento das lavouras de milho, especialmente em Mato Grosso do Sul e no Paraná. Segundo ele, a cultura ainda está em fase inicial nesses estados e o clima tem grande relevância no resultado final da safra.\n"Considerando a segunda safra, cerca de 25,5% do milho do país ainda está sob influência do clima”, explica de Zen.\nAnec projeta queda de 7% das exportações de soja pelo Brasil em junho\nA colheita do milho de segunda safra está em fase inicial, com os trabalhos de campo liderados por Mato Grosso, principal produtor nacional. Segundo o diretor da Conab, as primeiras lavouras têm apresentado bons rendimentos, já que foram plantadas dentro do período ideal de semeadura.\n“A onda de frio, ocorrida em maio, formou geadas de maneira pontual no Paraná, Mato Grosso do Sul e em Minas Gerais, o que não afetou a produtividade total. O desempenho das lavouras, inclusive, melhorou nos estados paranaense e sul-mato-grossense, devido ao bom regime hídrico”, pondera, no comunicado da Conab.\nAinda de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção de algodão é estimada em 2,81 milhões de toneladas, aumento de 19,3% quando comparado com o ciclo 2020/2021. Na avaliação dos técnicos da Conab, o clima desfavorável não trouxe grande impacto sobre as lavouras da pluma.\nJá para o feijão, a Companha destaca que as baixas temperaturas impactaram as produtividades das lavouras da segunda safra do grão. As variedades cores - que inclui o feijão carioca - preto tiveram reduções de 31,8% e 19,7%, respectivamente. Ainda assim, a produção total é estimada em 3,1 milhões de toneladas, 6,6% a mais que na safra 2020/2021.\n“Com as condições climáticas desuniformes entre os estados produtores de feijão, variando entre estiagem e excesso de chuvas, a qualidade do grão a ser colhido na 2ª safra pode ter a qualidade comprometida”, diz o gerente de Acompanhamento de Safras, Rafael Fogaça, no comunicado.\nO arroz, com a colheita praticamente finaliza, deve atingir uma produção de de 10,6 milhões de toneladas, volume 9,9% inferior ao produzido no ciclo anterior. "As condições climáticas de maio foram favoráveis para a conclusão da colheita na maioria dos estados, mas houve excesso de chuvas no Nordeste, que tem prejudicado o avanço da colheita", diz a Conab.\nO plantio das culturas de inverno já está em andamento, informa a Conab. O relatório considera para o levantamento, as lavouras de aveia, canola, centeio, cevada, trigo e triticale. Essas culturas devem somar uma colheita total de 10,077 milhões de toneladas, aumento de 7,7% em relação à colheita de 2021 (9,356 milhões de toneladas).\nNa principal das culturas de inverno no Brasil, a do trigo, a estimativa de produção é de 8,4 milhões de toneladas, alta de 8,8% em relação à safra passada. Em seguida, aparece a safra de aveia, com produção estimada em 1,172 milhão de toneladas. "A incursão da frente fria de maio não trouxe danos às culturas, mesmo com a ocorrência de geadas", informa a Conab.


Marinha emite alerta para formação de ciclone no litoral do RJ e ES | NotíciasCG\nA Marinha do Brasil emitiu alerta sobre a formação de ciclone nesta sexta, 24, na costa da Região Sudeste. Se o sistema evoluir para tempestade subtropical, será o nono fenômeno semelhante registrado no Brasil desde 2011 e vai receber o nome de Kurumí – ou “menino”, em tupi-guarini.\nEm nota divulgada nesta quinta-feira, 3, a Marinha afirma que o centro do ciclone está localizado a 250 quilômetros a sudeste de Macaé, no Rio de Janeiro, em área oceânica. Ainda considerado “depressão subtropical”, estágio anterior à tempestade, o sistema deve provocar impactos em alto-mar na costa entre São Paulo e Santa Catarina e também do Rio à Bahia.\nDe acordo com a nota da Marinha, no entanto, há previsão de ventos com intensidade de 87 km/h, também na região do oceano, na costa entre Arraial do Cabo (RJ) e Caravelas (BA), até o sábado, 25. “Mais ao Sul, são esperados ventos com direção sudeste a leste e intensidade de até 61 km/h, em alto-mar, entre o estado de Santa Catarina, ao norte de Laguna (SC) e o Estado de São Paulo, ao sul de Santos (SP), até o dia 24 pela manhã”, diz.\nDo Rio à Bahia, a tempestade pode provocar agitação marítima e ondas entre 3 e 5 metros de altura no oceano – mas que não devem chegar às praias, segundo meteorologistas. Já de São Paulo a Santa Catarina, a previsão é de ondas de 3 a 3,5 metros.\n“Há condições favoráveis à ocorrência de ressaca com ondas de Sudeste a Leste e altura de até 2,5 metros, entre as cidades de Tramandaí (RS) e Santos (SP), até o dia 24 à noite”, afirma a Marinha, na nota.\nSegundo a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, a formação do ciclone está relacionada à queda acentuada da pressão atmosférica sobre o oceano e também à alta temperatura na água do mar, que está entre 26ºC e 27ºC.\n“Por causa dessas características e da circulação de ventos em diversos níveis atmosféricos, essa área de baixa pressão atmosférica começou a ganhar mais força e já se transformou no que chamamos de depressão subtropical”, diz Josélia. “Ciclone, na verdade, é um nome genérico para áreas organizadas de baixa pressão.”\nA especialista afirma, ainda, que o ciclone se desloca em direção ao oceano. “Ele está em formação em alto-mar e não deve chegar à costa. Está longe. O cuidado maior é para embarcações que se deslocam no oceano”, diz. “O efeito no continente é pouco. Talvez se observem ventos de até 60 km/h na faixa litorânea, mas essas eventuais rajadas não têm poder de destruição.”\nAinda segundo a meteorologista da Climatempo, a principal preocupação é que a queda da pressão atmosférica forma áreas de instabilidade e provocar chuvas em Minas Gerais e no Espírito Santo, que já sofreram com temporais recentemente. A região serrana do Rio também pode ser atingida por temporais.\n“O processo de formação desse ciclone está colaborando para aumentar a instabilidade no continente”, afirma Josélia.\nPrevisão é de tempo instável e máxima de 35°C