Ordenanza Reguladora del Consumo, Utilización y Vertido de las Aguas (07/10/1989)\nOrdenanza reguladora del consumo, utilización y vertido de las aguas\n(BOP, núm. 240, de 7 de octubre de 1989, pág. 30)\nArtículo 1º.- Esta Ordenanza tiene por objeto:\n1. Establecer el conjunto de condiciones técnicas y sanitarias de uso que deben observarse en todo tipo de operaciones realizadas con las aguas potables, desde su captación hasta su utilización y desecho.\n2. Determinar las bases para que la utilización, aprovechamiento y eliminación de las aguas se efectúe de tal forma que no cause menoscabo en el entorno ecológico, evitando que se sobrepase la capacidad de auto depuración de la naturaleza.\n3. Proteger el mar en cuanto elemento connotativo de la población y fuente de riqueza del municipio, evitando para ello que las aguas residuales que sean arrojadas al mar directamente o previo tratamiento perjudiquen el uso balneario de las playas.\nArtículo 2º. - 1. La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Castelldefels y deberá ser observada por todos aquellos que, independientemente de su nacionalidad, vecindad o residencia, transiten por cualquier causa por el municipio. Será de mayor vigilancia sobre aquellas personas que por su oficio u ocupación participen activamente en cualquiera de las operaciones relacionadas con las aguas potables o residuales.\n2. Todos los edificios del término municipal de Castelldefels, cualquiera que sea su uso, tendrán que conducir sus vertidos a las instalaciones municipales de saneamiento.\nArticulo 3º.- I. El Ayuntamiento llevará un registro de todos los nacimientos de agua que existan en el término municipal y de aquellas canalizaciones que, naciendo en algún otro, sean conducidas al mismo.\n2. A los efectos del apartado anterior, los propietarios de redes o masas de aguas, ya sean nacidas en el término municipal de Castelldefels o conducidas desde fuera de él, para su consumo o aprovechamiento industrial o agrícola, vendrán en la obligación de comunicar su existencia y suministrar a la Administración municipal los planos, aforos, análisis practicados, trayecto de la red, características de la explotación y, en general, todos los datos que solicite el Ayuntamiento con el objeto de formar un inventario completo y detallado del potencial acuífero del municipio, determinar las condiciones higiénicas, ejercer la oportuna vigilancia ordenada por las leyes y enfocar el planeamiento para una mejor distribución y abastecimiento.\n3. Los pozos y minas, incluso las de uso particular, han de considerarse expresamente comprendidos en el apartado anterior.\nArtículo 4º.- 1. Las obras de captación correspondientes a pozos y minas tendrán que realizarse de manera que se evite toda contaminación exterior o que a sus masas se conecten conducciones de cualquier tipo de agua utilizada o de dudosa potabilidad.\n2. La captación de aguas superficiales se realizará en las zonas donde no existe contaminación apreciable o que permitan un posterior tratamiento de potabilización.\nArtículo 5º.- El Ayuntamiento denunciará al organismo competente a los responsables que produzcan vertidos que degraden la calidad del agua y comunicará las situaciones de emergencia.\nArtículo 6º.- En caso de necesidad y de acuerdo con lo que dispone la vigente Ley 29/85, de 2 de agosto, de Aguas, el Ayuntamiento podrá destinar las aguas privadas al abastecimiento público.\nDe su tratamiento y distribución\nArtículo 7º.- Los materiales utilizados para la construcción de las conducciones y depósitos deberán garantizar el estancamiento y aislamiento del agua que alberguen, evitando cualquier tipo de filtración que altere las condiciones higiénico-sanitarias y de potabilidad del agua circulante o retenida.\nArtículo 8º.- 1. Toda red pública o privada de abastecimiento de aguas potables para el consumo estará dotada de las adecuadas instalaciones para su tratamiento, análisis y depuración, las cuales se mantendrán en perfecto estado de funcionamiento. Asimismo, los depósitos observarán estos requisitos indispensables.\n2. Tanto los depósitos como los puntos singulares de control de las conducciones tendrán que ser objeto de drenajes y limpiezas periódicas siempre que sea necesario, con el fin de asegurar en todo momento la calidad y potabilidad del agua distribuida\n3. Cuando se proceda a la construcción de nuevas instalaciones de depósito y conducción, o a la reparación o sustitución de las ya existentes, y después de períodos de inactividad prolongada, antes de comenzar o reemprender el servicio, tendrá que realizarse un lavado enérgico y persistente con agua clorada que garantice la desinfección de los tramos afectados.\nArtículo 9º.- Cuando las aguas destinadas al consumo público no reúnan en su estado original las características de potabilidad o permisibilidad sanitarias contempladas en la reglamentación correspondiente (Real Decreto 1423/1982 de 18 de junio) deberán ser sometidas a procesos de tratamiento adecuados con sustancias autorizadas por los organismos sanitarios competentes, para la obtención de agua que se ajuste de manera constante a las exigencias establecidas.\nArtículo 10º.- En todos los casos las aguas de las redes de distribución para el consumo público deberán contener, en todo momento, cloro residual libre o combinado u otro desinfectante autorizado, en cantidad suficiente para garantizar las condiciones higiénico-sanitarias en cualquier punto de la red.\nArtículo 11º.- 1. El Ayuntamiento no otorgará ninguna licencia para la construcción de viviendas, actividades comerciales o turísticas ni, en general, para cualquier tipo de asentamiento humano, hasta que no quede garantizado el caudal de agua necesario para el desarrollo de su actividad a través del sistema de suministro municipal u otro diferente, y que se acredite la garantía sanitaria de las aguas destinadas al consumo humano de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.\n2. Todas las instalaciones interiores de viviendas, industrias, comercios o cualquier otra actividad, deberán protegerse contra los retornos del agua o cualquier otra causa de contaminación.\nArtículo 12º - 1. Las fuentes naturales o manantiales sitos en el término municipal a los que el público tenga acceso, serán controlados sanitariamente y serán objeto de cloración o conectadas a la red general siempre que sea necesario.\n2. Atendiendo a la calificación del agua que suministre, en todas las fuentes públicas figurará el cartel “Agua potable”, “Sanitariamente permisible” acompañado de un grafismo que represente un grifo blanco sobre fondo azul o bien “Agua no potable” cuyo grafismo será el mismo que en el anterior pero cruzado por un aspa de color rojo.\n3. Estas fuentes o manantiales deberán ser objeto de limpieza periódica como norma general y, especialmente, siempre que sea necesario.\nArtículo 13º.- El transporte y la distribución de aguas potables mediante contenedores, cubas, cisternas móviles y elementos análogos deberá realizarse de manera que se cumplan los requisitos exigidos en los artículos 9 y 10 de esta Ordenanza.\nArtículo 14º.- Con el objeto de cumplir los requisitos exigidos de vigilancia, limpieza, higiene y salubridad, siempre que ello sea posible la red de distribución será mallada.\nArtículo 15º.- El Ayuntamiento tiene el deber de poner en marcha cuantos medios resulten necesarios para conocer cualquier tipo de suministro de aguas colectivas con destino al consumo humano, ya sea público o privado, para desarrollar sobre ellos la vigilancia y control necesarios que garanticen las condiciones de salubridad, higiene y potabilidad que establecen esta Ordenanza y la legislación en general.\nArtículo 16º.- 1 La vigilancia y control a que hace referencia el artículo anterior se realizarán por los correspondientes servicios municipales, mediante la toma de muestras, con carácter periódico, y en distintos puntos de recorrido del agua, las cuales se analizarán y contrastarán debidamente para verificar su estado de potabilidad.\n2. Los puntos de toma de muestras para el control de potabilidad serán:\na) Los orígenes y/o salidas de las plantas potabilizadoras.\nb) Los depósitos de regulación.\nc) Las fuentes y/o suministros públicos.\nd) Todos aquellos puntos de la red que por sus características necesiten\n3. Los análisis a realizar sobre las muestras tomadas serán: de cloro residual o de cualquier otro desinfectante utilizado; de los caracteres químicos, físico-químicos y biológicos.\n4. El control del cloro residual o de otros desinfectantes y, en su defecto, de las características microbiológicas, deberá realizarse diariamente en un número de puntos de la red de distribución de manera que corresponda a un mínimo de una muestra por cada 5.000 habitantes y más.\n5. Las comprobaciones químicas, físico-químicas y biológicas correspondientes a las muestras tomadas en las aguas y/o salidas de las plantas potabilizadoras se efectuarán con la frecuencia señalada en la legislación vigente.\nArtículo 17º.- Cuando se compruebe mediante los controles y análisis practicados que el agua no es potable, la Administración municipal vendrá en la obligación de comunicar dichos resultados a la empresa suministradora y pondrá de manifiesto de forma expresa las medidas a tomar.\nArtículo 18.- 1. Independientemente de los controles que sobre el agua efectúe el Ayuntamiento, todas las empresas públicas o privadas suministradoras de agua de consumo público, estarán obligadas a realizar, directamente por medio de contratación, cuantos análisis estime oportunos el Ayuntamiento con el fin de garantizar la potabilidad permanente de las aguas.\n2. Todas las empresas proveedoras y/o distribuidoras de aguas de consumo público, estarán obligadas a llevar los siguientes registros:\na) Registro de análisis bacteriológicos.\nb) Registro de análisis físico-químicos .\nc) Registro de incidencias.\n3. Estos registros, que se llevarán con la exactitud y diligencia que la importancia del tema requiere, estarán siempre a disposición de los servicios municipales para su inspección.\nArtículo 19º.- Las aguas embotelladas, llamadas de mesa o minerales, naturales o preparadas, estarán sujetas al control sanitario municipal, de acuerdo con la legislación vigente.\nRégimen de las piscinas públicas\nArtículo 20º.- A efectos de la vigilancia municipal, será considerada piscina pública la que tenga destinada su utilización a una comunidad de personas que sobrepase la familia, ya sea de manera gratuita o por medio de cualquier tipo de sistema de colaboración económica.\nArtículo 21º .- Todas las piscinas y sus instalaciones de todo tipo -maquinaria, aparatos de depuración, calderas de calefacción, elementos mecánicos de aireación, almacenes y depósitos de combustibles, instalaciones sanitarias y de ocio, etc...- se ajustarán a las prescripciones técnicas e higiénico-sanitarias que establezca la legislación vigente, las del presente título y las demás Ordenanzas Municipales que les sean aplicables.\nArtículo 22º.- Las obras de construcción, ampliación, modificación o reforma de las piscinas y sus instalaciones complementarias deberán ser previamente autorizadas por el Ayuntamiento sin perjuicio de las autorizaciones de otros organismos competentes que legalmente sea procedente.\nCondiciones y tratamiento del agua\nArtículo 23º.- Todas las piscinas públicas deberán disponer de un sistema manual o automático de desinfección y renovación o regeneración del agua al menos cada ocho horas si la piscina es descubierta y cada cinco horas, si es cubierta, de tal forma y eficacia que el agua debe permanecer constantemente incolora y transparente mediante sistemas de filtración y depuración.\nArtículo 24º.- 1. El agua de las piscinas debe tener disuelta permanentemente una cantidad tal de desinfectante que garantice su calidad bactericida y alguicida pero a su vez lo suficientemente pequeña como para que no produzca molestias apreciables a los usuarios.\n2. Cuando el desinfectante utilizado sea el cloro, el contenido de cloro residual libre del agua de las piscinas se mantendrá constante entre 0,30 y 0,80 p.p.m. Para poder dar cumplimiento a este precepto deberán adoptarse medios que permitan la distinción entre cloro residual libre y cloro combinado, los cuales deberán ser aceptados por los Servicios Técnicos Municipales.\n3. Con el fin de evitar molestias a los bañistas y garantizar la efectividad de la acción desinfectante del cloro, deberá mantenerse el índice PH del agua entre 7,2 y 7,8 disponiendo en todo momento de reserva suficiente de los aditivos químicos necesarios para su ajuste.\n4. La utilización de desinfectantes distintos del cloro deberán ser aprobados por la Administración Municipal.\nArtículo 25º.- Las condiciones del agua deberán comprobarse cuanto menos dos veces al día, antes de abrir las instalaciones al público y a la hora de máxima concurrencia, motivo por el cual deberá haber existencias de los reactivos necesarios en cantidades suficientes para atajar cualquier descompensación.\nArtículo 26º.- Los datos anteriores, las operaciones correctoras y cualquier incidencia que se produzca deberá ser anotada en el libro de registro oficial que a tal efecto se librará a todas las piscinas controladas y que deberá permanecer siempre a disposición de los inspectores municipales.\nPersonal encargado de la vigilancia y servicio de las piscinas\nArtículo 27º.- 1. En todas las piscinas públicas habrá un responsable que representará a la empresa y que se responsabilizará del buen uso y funcionamiento de las instalaciones y del cumplimiento de la presente Ordenanza y las demás de aplicación.\n2. El responsable de la piscina expondrá al público en un lugar bien visible y de manera bien destacada, las normas de carácter sanitario que sean de obligado cumplimiento para los usuarios.\nEl titular tomará las medidas necesarias para evitar una concurrencia de bañistas superior a la capacidad legal de la piscina.\nArtículo 28º.- Los maquinistas, operarios y demás personal manipulador de las instalaciones deberán ir convenientemente equipados y no podrán circular por la zona destinada al público, excepto en el caso de ser requeridos sus servicios.\nArtículo 29º.- 1. La piscina, su entorno y las dependencias anexas estarán en todo momento en perfectas condiciones de limpieza y en todos los aspectos darán sensación de orden.\n2. Se cuidarán con especial diligencia las dependencias y los servicios sanitarios (duchas, lavabos...), los cuales se procurará estén siempre secos y debidamente ventilados.\n3. Para efectuar las labores de limpieza y desinfección, serán utilizados productos de probada eficacia, incluso contra los hongos.\nArtículo 30º.- El personal laboral de las piscinas deberá tener especial atención en las operaciones de almacenamiento y manejo de los diferentes productos químicos utilizados en la limpieza de las instalaciones y el tratamiento del agua con el fin de impedir la formación de emanaciones de gases tóxicos por contacto entre ellos o por utilización descuidada.\nArtículo 31º.- Tanto el jefe responsable como todo el personal de la piscina, deberán atenerse a las normas derivadas de las inspecciones efectuadas por los inspectores municipales.\nArtículo 32º .- Todas las personas que utilicen las piscinas deberán respetar las presentes ordenanzas, las normas comunes de convivencia y aquellas de carácter sanitario que en cada piscina sean expresamente destacadas dentro del recinto.\nArtículo 33º.- Las personas que padezcan alguna enfermedad transmisible o se encuentren en fase de convalecencia o sean portadores crónicos de gérmenes no podrán hacer uso de las piscinas hasta su cura total, extremándose las precauciones siempre que se trate de enfermedades infecciosas de la piel, de las mucosas o del aparato digestivo.\nArtículo 34º.- No se permitirá la entrada en la zona de baño a personas vestidas de calle, y sobre todo se prohibirá el uso de calzado no adecuado dada su gran importancia como transmisor de enfermedades.\nArtículo 35º.- Es obligatorio ducharse, enjabonarse y aclararse bien antes de sumergirse en la piscina y siempre que se retorne a la zona de baño, especialmente si se proviene de la zona de aseos.\nArtículo 36º.- No será permitida, bajo ningún concepto, la presencia de cualquier clase de animal en el recinto de la piscina.\nArtículo 37º.- 1. Todas las piscinas públicas o pertenecientes a asociaciones o colectividades estarán preparadas para la asistencia y prestación de los primeros auxilios en caso de emergencia o accidente , para lo cual se establece la obligación de estar dotadas de un botiquín suficientemente equipado.\n2. En cada piscina se dispondrá de flotadores o salvavidas o cualquier otro tipo de aparato o mecanismo utilizado para sacar a flote el hundido o mantener al que se hunde, en número proporcional a la capacidad de bañistas que pueda albergar el recinto.\nDescarga de vertidos líquidos residuales.\nAutorizaciones de vertidos residuales\nArtículo 38º.- 1. Todos los edificios tanto de viviendas como industriales, deberán conectar a la red de alcantarillado a través de sus correspondiente conexión.\n2. No se admitirán vertidos a cielo abierto, ni a alcantarillas fuera de servicio, ni la eliminación de los vertidos por el sistema de inyección en el subsuelo.\n3. Sólo justificadamente se podrán autorizar vertidos a cauces públicos o al mar o su eliminación por otro sistema diferente al alcantarillado. En esos casos, se ajustarán a lo establecido por la normativa vigente aplicable, y siempre con la autorización de la Administración Municipal.\nArtículo 39º.- 1. Las instalaciones industriales y comerciales dentro del término de Castelldefels deberán obligatoriamente solicitar el permiso de vertido de sus aguas residuales a la red de alcantarillado por medio de la documentación que se detalla en el Anexo I.\n2. El Ayuntamiento concederá dicho permiso de vertido con carácter provisional a los usuarios que lo soliciten, de conformidad con el procedimiento previsto en el Reglamento Regulador de Vertidos Residuales elaborado por la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, que es el organismo responsable de otorgar el permiso definitivo.\n3. Los permisos de vertido se otorgarán por un período de 5 años, cumplido el plazo, se entenderá prorrogado hasta que la Autoridad Municipal se pronuncie sobre el tema.\nArtículo 40º.- 1. La Autoridad Municipal podrá, si lo considera oportuno exigir la adopción de medidas especiales de seguridad a fin de prevenir accidentes que puedan suponer un vertido incontrolado y/o peligroso a la red de alcantarillado.\n2. Los usuarios de la red de alcantarillado están obligados a efectuar el pretratamiento necesario de sus aguas residuales para cumplir los límites de calidad del vertido que se establecen en el Art. 45 de la presente Ordenanza. La construcción y explotación de estas instalaciones de pretratamiento correrán a cargo del usuario o agrupación de usuarios.\nArtículo 41º.- Para la concesión de la cédula de habitabilidad en los edificios de viviendas será preciso la obtención de la Licencia de conexión, y para la obtención del permiso de apertura, ampliación o modificación, tanto en su estructura como en su uso, de las instalaciones comerciales e industriales será precisa la obtención del Permiso de Vertido y de la Licencia de conexión.\nArtículo 42º.-1. En aquellas zonas o sectores del municipio en que persistiera aun el sistema de evacuación de aguas residuales por medio de fosas sépticas, pozos de filtración y pozos de vaciado, los propietarios no podrán verter el contenido fecal de aquellos, bajo ningún concepto, en la red de alcantarillado ni en ningún otro punto del Término de Castelldefels.\n2. El contenido fecal de las fosas sépticas y pozos de vaciado deberá verterse en la Plaza Depuradora de Gavá-Viladecans por medio de las empresas de vaciado y transporte que cuentan con la Autorización Municipal, en las condiciones y características señaladas en el acuerdo tomado el 10 de julio de 1987 en Gavá y ratificado por el Pleno del Ayuntamiento de Castelldefels el 27 de noviembre de 1987.\nControl de la contaminación en origen\nArtículo 43.º-1. La regulación de la contaminación en origen, mediante prohibiciones o limitaciones en las descargas de vertidos, se establece con las siguientes finalidades:\na) Proteger el medio receptor eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para el hombre, como para sus recursos naturales.\nb) Salvaguardar la integridad y seguridad de personas e instalaciones de saneamiento.\nc) Prevenir de cualquier anomalía los procesos de depuración utilizados.\n2. El criterio de preservar la calidad del medio receptor, condiciona que las regulaciones limitativas de las descargas de vertidos se definan en base a la concentración admisible de contaminantes para su descarga al mar (Anexo III).\nArtículo 44º. - 1. Los pretratamientos para ciertas descargas limitadas, especialmente las que contienen metales pesados, a fin de poder obtener las concentraciones exigidas en esta Ordenanza, podrán ser sustituidas por un tratamiento conjunto final en la planta depuradora, siempre que sea técnica y económicamente factible según el criterio de la Administración y mediante el pago de la tasa especial de vertidos limitados que a los efectos se establezca.\n2. Las descargas prohibidas y aquellas descargas limitadas que por la naturaleza de sus vertidos sean incompatibles con el proceso utilizado en las instalaciones municipales de depuración, no podrán acogerse a la fórmula alternativa referida en el párrafo anterior, siendo imprescindible, en estos casos, la instalación de los adecuados pretratamientos correctores individuales en origen.\nVertidos prohibidos, limitados y permitidos\nArtículo 45.º - Queda totalmente prohibido descargar directa o indirectamente a las Instituciones Municipales de Saneamiento, cualquiera de los siguientes productos:\na) Materias sólidas o viscosas en cantidades o dimensiones que, por ellas mismas o por interacción con otras, produzcan obstrucciones o dificulten los trabajos de su conservación y de su mantenimiento.\nb) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, combustibles o inflamables, como la gasolina, la nafta, el petróleo, el “white spirit”, el benceno, el tolueno, el xileno, el tricloretileno, el percloretileno, etc.\nd) Substancias sólidas potencialmente peligrosas: carburo cálcico, bromatos, cloratos, hidruros, percloratos, peróxidos, etc.\ne) Gases o vapores combustibles inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes de motores de explosión.\nf) Materias que por razón de su naturaleza propiedades y cantidad, ya sea por ellas mismas o por interacción con otras, originen o puedan originar:\n1. Algún tipo de molestia pública.\n3. La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que impidan o dificulten el trabajo del personal encargado de la inspección, limpieza, mantenimiento o funcionamiento de las Instalaciones Públicas de Saneamiento.\ng) Materias que, por ellas solas o como consecuencia de procesos o reacciones que tengan lugar dentro de la red, tengan o adquieran alguna propiedad corrosiva capaz de dañar o deteriorar los materiales de las instalaciones municipales de saneamiento, o perjudicar al personal encargado de la limpieza y conservación.\nh) Radionúcleos de naturaleza, cantidades o concentraciones tales que infringieran las reglamentaciones establecidas al respecto por los organismos competentes en cuando a su regulación y control.\ni) Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o características tóxicas o peligrosas, requieran un tratamiento especifico y/o control periódico de sus efectos nocivos potenciales; en especial los que quedan incluidos dentro de la lista del Anexo a la Directiva número 78/319, de la Comunidad Económica Europea de 20 de marzo de 1987.\nj) Los que produzcan concentraciones de gases nocivos en la atmósfera de la red de alcantarillado superiores a los límites siguientes:\nSH2 20 ppm\nCHN 10 ppm\nArtículo 46.º - Queda prohibido verter directa o indirectamente a las Instalaciones Municipales de Saneamiento, vertidos con las características o con concentración de contaminantes iguales o superiores en todo momento a los expresados en la siguiente relación con la diferenciación para los casos del Usuario Industrial Importante (U.I.I.) y Usuario en General (U).\nValores: UII - U\nSólidos rápidamente sedimentables 10 mg/l 15 mg/l\nT (ºC) 40 15 mg/l\npH 6 -11 40\nGrasas 150 mg/l 5,5 –11 mg/l\nCianuros libres 2 mg/l 250 mg/l\nCianuros (en CN-) 5 mg/l 4 mg/l\nDióxido de azufre (SO2) 5 mg/l 10 mg/l\nFenoles totales (C6H5OH) 2 mg/l 20 mg/l\nFormaldehído (HCHO) 10 mg/l 5 mg/l\nSulfatos (en SO4) 1.000 mg/l 15 mg/l\nSulfuros (en=) 5 mg/l 1.500 mg/l\nSulfuros libres 0,3 mg/l 10 mg/l\nAluminio (Al) 20 mg/l 0,5 mg/l\nArsénico (As) 1 mg/l 30 mg/l\nBario (Ba) 10 mg/l 2 mg/l\nBoro (Bo) 3 mg/l 20 mg/l\nCadmio (Cd) 0,5 mg/l 4 mg/l\nCobre (Cu) 3 mg/l 1 mg/l\nCromo exavalente (Cr) 0,5 mg/l 6 mg/l\nCromo total (Cr) 5 mg/l 1 mg/l\nCinc (Zn) 5 mg/l 10 mg/l\nEstaño (Sn) 2 mg/l 10 mg/l\nHierro (Fe) 1 mg/l 4 mg/l\nManganeso (Mn) 2 mg/l 2 mg/l\nMercurio (Hg) 0,1 mg/l 5 mg/l\nNiquel (Ni) 5 mg/l 0,2 mg/l\nPlomo (Pb) 1 mg/l 10 mg/l\nSelenio (Se) 1 mg/l 2 mg/l\nArtículo 47.º - La relación de contaminantes y concentraciones establecidas en el artículo presente será revisado periódicamente y en ningún caso se considerará exhaustiva ni excluyente.\nSi alguna instalación industrial vertiera productos no incluidos en la citada relación, que pudieran alterar los procesos de tratamiento o fueran potencialmente contaminantes, la Administración Municipal procederá a señalar las condiciones y limitaciones para el vertido de cada uno de los referidos productos. Asimismo y de acuerdo con lo referido en el artículo 43, podrán establecerse las correspondientes formas alternativas siempre que lo permitan la capacidad de las instalaciones municipales depuradoras y la de admisión del medio receptor.\nArtículo 48.º - Todas las industrias cualquiera que sea su actividad, que están autorizadas para verter, e incluso aquellas que realicen pretratamiento deberán colocar una reja de desbaste de 120 mm antes del vertido a la alcantarilla.\nLos caudales punta vertidos a la red no podrán exceder del quíntuplo (5 veces) en un intervalo de quince (15) minutos o de dos veces y media (2,5) en una hora del valor promedio día en caso del Usuario Industrial Importante, en tanto que para el Usuario en general esos valores serán del séxtuplo (6 veces) para el primer caso y del cuádruplo (4 veces) para el segundo.\nQueda terminantemente prohibido salvo en los caso del capítulo 4.º (situación emergencia o peligro) el empleo de agua de dilución en los vertidos.\nDado que existe red de aguas pluviales separativa no podrán verterse a la red del alcantarillado de aguas residuales, aguas industriales no contaminadas, bien sean de refrigeración o cualesquiera otras sin autorización especial.\nEn el supuesto de que los afluentes no satisfagan las condiciones y limitaciones que se establecen en el presente capítulo el usuario queda obligado a la construcción, explotación y mantenimiento a su cargo de todas aquellas instalaciones de pretratamiento, homogeneización o tratamiento que sean necesarias.\nQueda prohibido el vertido a la red de alcantarillado, tanto por parte de las industrias farmacéuticas como de los centros sanitarios, de aquellos fármacos obsoletos o caducos que aún no habiendo sido citados de forma expresa anteriormente, pueden producir graves alteraciones en las Estaciones Depuradoras aún en pequeñas concentraciones, como por ejemplo los antibióticos.\nArtículo 49º.- 1 Se produce una situación de emergencia cuando, a causa de una descarga peligrosa o fortuita de vertidos industriales se originan, directa o indirectamente, sustancias de tipo sólido, líquido o gaseoso que puedan perjudicar la integridad y el correcto funcionamiento de las mismas instalaciones de saneamiento o que pongan en peligro a personas o bienes en general.\n2. Los titulares de los establecimientos industriales que por su naturaleza puedan ocasión este tipo de descarga, habrán de adoptar las instalaciones protectoras necesarias para evitarlas o prevenirlas. Los proyectos detallados en estas instalaciones habrán de presentarse a la Administración para su aprobación. Dicha aprobación no relevará al titular de las responsabilidades consecuentes ante una situación de emergencia.\n2. Ante una situación de emergencia, el industrial, lo más pronto posible, tomará todas las medidas necesarias que tenga el alcance para disminuir o reducir al máximo sus efectos, al mismo tiempo lo notificará inmediatamente a la Administración Municipal para solicitar la ayuda. En un plazo máximo de siete días posteriores a la descarga, el interesado habrá de remitir a la Administración un informe en el cual se detallará la fecha. la hora y la causa del suceso, las correcciones efectuadas “in situ” y, en general, todos aquellos datos que permitan a los Servicios Técnicos Municipales una correcta interpretación del imprevisto y una adecuada evaluación de sus consecuencias.\nMedición y determinación de los vertidos\nArtículo 50.º - 1. Todas las mediciones, pruebas, muestras y análisis para determinar las características de los vertidos residuales, se efectuarán según los métodos normalizados para el análisis de aguas y aguas residuales que determina la legislación aplicable. Estas mediciones y determinaciones se realizarán bajo la dirección y supervisión técnica del Ayuntamiento, con cargo al titular.\n2. Los establecimientos industriales potencialmente contaminantes, habrán de instalar y poner a disposición de los Servicios Técnicos Municipales, a efectos de determinación de la carga contaminadora, los siguientes dispositivos:\na) Pozo de muestras: Cada establecimiento industrial colocará en cada albañal de descarga de sus vertidos residuales, un pozo de muestras de fácil acceso, libre de cualquier interferencia y localizado antes de la descarga y a ser posible fuera de la propiedad; se habrán de remitir a la Administración planos de situación del pozo y de aparatos complementarios para su identificación y censo.\nb) Aforo de caudales: Cada pozo de muestras habrá de contener un vertedero aforador, tipo Parshall o similar, con un registro y totalizador para la determinación exacta del caudal residual. Si los volúmenes de agua consumida y los volúmenes de agua descargada fueran aproximadamente los mismos, la medición de lectura del caudal de agua por contador podrá ser utilizada como aforamiento del caudal residual, también si la procedencia del agua de captación es de pozo o de otras fuentes, podrá habilitarse una fórmula indirecta de medición del caudal residual.\nc) Muestras. La técnica en la toma de muestras variará según la determinación a realizar. Para concentraciones máximas que no puedan ser superadas en ningún momento, la medición será instantánea y tomada a cualquier hora del día; para concentraciones medianas representativas de valores de cargas residuales contaminadoras, las mediciones serán cada hora, integradas proporcionalmente al caudal y tomadas durante el período de las descargas Los requerimientos mínimos para calcular la cantidad representativa del vertido serán concretados por la Administración de acuerdo con la industria interesada y podrán revisarse cuando se crea oportuno. Aquellas industrias que por su dimensión y/o contaminación sean significativas y que además tengan grandes fluctuaciones en las características de sus aguas residuales y volúmenes de vertidos, tendrán necesidad de un aparato de toma de muestras automático proporcional al caudal y con análisis durante todo el año.\nd) Pretratamiento: En el caso de existir pretratamientos individuales o colectivos legalmente constitutivos que, particularmente o colectivamente, realicen tratamientos de los vertidos residuales, habrá de instalarse a la salida de los efluentes depurados un pozo de muestras con las mismas condiciones y requisitos mencionados en el apartado a) de este artículo.\nArtículo 51º.-- 1. El titular de una instalación que genere vertidos industriales potencialmente contaminantes estará obligado ante el personal facultativo acreditado por la Administración a:\na) Facilitar a los inspectores, sin necesidad de comunicación previa, el acceso a aquellas partes de la instalación que considera necesaria para el cumplimiento de su misión.\nb) Facilitar el montaje del equipo y el instrumento que se precise para realizar las mediciones, determinaciones, ensayos y comprobaciones necesarias.\nc) Permitir a los inspectores la utilización de los instrumentos que la empresa utilice con la finalidad de autocontrol, especialmente aquéllas para el aforamiento de caudales y toma de muestras, para realizar los análisis y comprobaciones.\nd) Proporcionarles cualquier facilidad para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones.\n2. El resultado de la inspección se hará constar en acta, levantada por triplicado, donde se hará constar:\na) El resumen del historial de los vertidos desde la última inspección consignando a juicio del inspector, sobre si la empresa mantiene bajo control eficaz la descarga de sus vertidos.\nb) Las tomas y tipos de muestras realizadas.\nc) Las modificaciones introducidas y las medidas adaptadas por el industrial para corregir las eventuales deficiencias, señaladas por la inspección en visitas anteriores con una valoración de su eficacia.\nd) Las posibles nuevas anomalías detectadas en la inspección y todas las observaciones adicionales que se estimen oportunas.\n3. Se invitará al titular de la instalación o persona delegada a que presencie la inspección y firme, en su momento, el acta. En caso de que la empresa estuviera disconforme con los dictámenes, apreciaciones y juicios formulados por la inspección, podrá presentar la oportuna reclamación al Ayuntamiento, a fin de que éste, previo informe de los Servicios Técnicos correspondientes, dicte la resolución que proceda.\nProgramas e inventario\nArtículo 52.º - 1. Los Servicios Técnicos Municipales elaborarán un Registro de Permiso de Vertidos con objeto de identificar y regular las descargas de vertidos industriales, en el que se clasificarán las descargas por su potencia contaminadora y caudal de vertido.\n2. Tomando como base el mencionado Registro, así como los resultados de las comprobaciones efectuadas en la red, los Servicios Técnicos Municipales cuantificarán periódicamente las diversas clases de vertidos a fin de actualizar las limitaciones de las descargas y las consiguientes autorizaciones.\nInstrucciones del uso y las tomas de red del alcantarillado\nArtículo 53.º - En toda la vía pública municipal la construcción del alcantarillado deberá preceder o, al menos, ser simultánea, si esto fuera técnicamente aconsejable, al del pavimento definitivo correspondiente.\nArtículo 54.º - La construcción o reposición del alcantarillado, elemento fundamental de urbanización, implicará la imposición de contribuciones especiales, de acuerdo con lo que dispone la ley.\nArtículo 55.º - 1. Podrá autorizarse a los particulares que construyan ellos mismos tramos de alcantarillado en la vía pública.\n2. En estos casos, el particular podrá solicitar al Ayuntamiento la redacción del correspondiente proyecto, o bien deberá presentar un proyecto detallado de la obra y una vez aprobado por el Ayuntamiento, ejecutarse bajo la inspección municipal a cuyos efectos el solicitante deberá ingresar el 3% del importe-presupuesto de la obra en concepto de inspección y dirección de la misma a cargo del personal técnico municipal, y depositar el 10% del mencionado importe como garantía, importe que le será devuelto una vez recibida definitivamente la obra.\nArtículo 56.º - La red de alcantarillado en Castelldefels es separativa, esto es, existe una red exclusiva para verter y canalizar las aguas residuales y otra, independiente, para las aguas pluviales.\nArtículo 57.º - 1. La red de alcantarillado, tanto la de aguas pluviales como la de aguas residuales, es propiedad municipal.\n2. La responsabilidad de los propietarios de las fincas el mantenimiento y conservación de las acometidas de la red, que comprenden el tramo interior de la finca hasta la arqueta sifónica así como el tramo que une ésta con la red municipal del alcantarillado.\nUso obligatorio de la red\nArtículo 58.º - 1. Los edificios existentes o que se construyan en fincas con fachada enfrente de la cual existan alcantarillas públicas deberán obligatoriamente verter a las mismas sus aguas pluviales y residuales a través de los correspondientes albañales de conexión.\n2. Si la finca tiene fachada en más de una vía pública, el propietario podrá escoger la alcantarilla pública donde deba verter la finca.\n3. Dado el carácter separativo de la red en el término de Castelldefels, en el alcantarillado de aguas residuales sólo se admitirán aguas residuales de origen doméstico o industrial, quedando terminantemente prohibido la conexión a la red de bajantes o cualquier otro conducto de pluviales o de aguas industriales no contaminadas.\n4. Los bajantes de aguas pluviales deberán conectar con la alcantarilla de aguas pluviales, en aquellos sectores que exista, o desembocar en la rigola de la calzada pasando por debajo de la acera, en aquellos otros en que la red no alcance.\n5. Cuando no exista alcantarilla pública de aguas residuales enfrente de la finca, pero si a una distancia inferior a los 100 metros, el propietario deberá conducir las aguas a la mencionada alcantarilla mediante la construcción de un albañal longitudinal, el cual podrá solicitarse y construirse mancomunadamente por todos los propietarios de fincas situadas en el mencionado tramo. Esta distancia se medirá a partir de la arista de la finca (intersección del límite del solar más próximo a la alcantarilla por la línea de fachada) y siguiendo las alineaciones de los viales afectados por la construcción del longitudinal.\n6. Los propietarios de aquellos edificios ya construidos en la fecha de vigencia de la presente ordenanza se ajustarán a las prevenciones siguientes.\na) Si tuvieran desagüe de aguas residuales, mediante un pozo negro o fosa séptica y su conexión a la red de alcantarillado fuera técnicamente posible, vienen obligados a empalmar el mencionado desagüe a través del albañal correspondiente, modificar la red interior de la finca para conectarla con el mencionado albañal y cegar el antiguo sistema.\nb) Si aquellos edificios tuvieran desagüe a cielo abierto directa o indirectamente sin tratamiento previo o en cualquier sistema de tratamiento incorrecto que produzca un vertido anómalo, vienen obligados a empalmar el mencionado desagüe con la red de alcantarillado, salvo que se trate de lo supuesto en el apartado 8 de este artículo, en que se admite provisionalmente un tratamiento previo.\nc) La obligación establecida en este apartado sólo será exigible cuando en la vía pública a la que tenga fachada el edificio exista alcantarillado público o cuando lo tuviera a una distancia inferior a los 100 metros medios según lo que se dispone en el apartado 5, en cuyo caso la conducción de aguas al alcantarillado deberá realizarse a través del correspondiente albañal longitudinal a que se refiere dicho precepto.\n7. Cuando la distancia desde la arista de la alcantarilla, medida de acuerdo con lo establecido en el apartado 5, sea superior a los 100 metros, no se autorizará la edificación del solar, salvo cuando el propietario al mismo tiempo o previamente a la solicitud de licencia de edificación, presente el proyecto de desagüe que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento y se comprometa a realizarlo en el término que se establezca.\n8. En caso de tratarse de vivienda unifamiliares en zonas faltas de alcantarillado u otros casos excepcionales, el Ayuntamiento podrá autorizar la depuración completa individual de las aguas residuales o el vertido a cielo abierto de las aguas pluviales.\nInstalación de acometidas a la red\nArtículo 59.º - La conducción desde un edificio a la alcantarilla pública podrá efectuarse directamente o mediante un albañal longitudinal. Podrá autorizarse el desagüe de diversos edificios a través de un solo albañal si técnicamente fuera necesario siempre que la servidumbre o servidumbres que al efecto se constituyan sean debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad.\nArtículo 60.º - Cuando el nivel del desagüe particular no permita la conducción a la alcantarilla por gravedad, la elevación de las aguas deberá realizarse por el propietario de la finca. En ningún caso podrá exigirse al Ayuntamiento ninguna responsabilidad en el supuesto de que el albañal de desagüe pueda penetrar en una finca particular aguas procedentes de la alcantarilla pública.\nArtículo 61.º - 1. El solicitante de licencia de albañal o albañal longitudinal presentará un plano de la red de desagüe interior del edificio en planta y alzada a escalas de 1:100 o 1:50, detallando expresamente los sifones generales y la ventilación aérea.\n2. Además de guardar en la construcción las disposiciones y dimensiones adecuadas para un correcto desagüe, deberán cumplirse las siguientes prevenciones:\na) Todos lo apartados con desagüe existentes en las viviendas o instalaciones tendrán su propio sifón general para cada edificio para evitar el paso de gases o múridos.\nb) Entre el empalme del albañal y el sifón general del edificio se dispondrá obligadamente una cañería de ventilación sin sifón ni cierre que sobrepase de dos metros el último plano accesible del edificio y que habrá que situarse como mínimo a otros 2 metros de distancia de los predios vecinos.\nArtículo 62.º - 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65, y en lo que a ello se refiere el Ayuntamiento construirá los albañales en el trayecto comprendido entre la alcantarilla pública y la fachada de la finca y procederá a la reposición del pavimento, todo esto a cargo del propietario y de acuerdo con el Cuadro de Precios Unitarios aprobado por el Ayuntamiento.\n2. Las obras comenzarán dentro de los 15 días siguientes de la justificación de haberse efectuado los ingresos previstos en las Ordenanzas Fiscales para los derechos de licencias y como depósito del coste de la obra.\n3. La construcción de la parte del albañal correspondiente al interior de la finca hasta el parámetro externo de su fachada, habrá de ser realizada por el interesado, que estará obligado a observar las indicaciones que al efecto formulen los Servicios Técnicos, Municipales, para que pueda realizarse debidamente la conexión con el albañal y se cumplan las prevenciones del artículo 59.\nArtículo 63.º - Serán condiciones previas para la conexión de un albañal o albañal longitudinal, a la red existente:\na) Que el afluente satisfaga las limitaciones físico-químicas que fija la presente Ordenanza.\nb) Que la alcantarilla esté en servicio.\nArtículo 64.º - 1. Aquellos que hayan obtenido licencias para la construcción de un albañal longitudinal y siempre que la sección y el caudal lo permitan, quedan obligados a admitir las aguas procedentes de las fincas de aquellos particulares que obtengan la correspondiente autorización municipal, para la cual previamente habrán de asumir la obligación de contribuir a los gastos ocasionados para la construcción del mencionado albañal longitudinal y las que originen su conservación , de manera que el coste de una y la otra resulten costeadas por todos lo que lo utilicen.\n2. El reparto de los gastos entre los usuarios de un albañal longitudinal se ajustará a aquello que en cada caso convengan los propietarios respectivos y, en caso de no haber acuerdo, lo que decida la Administración Municipal, que repartirá el coste de construcción y conservación del albañal en tantas partes iguales como acometidas reales tenga el albañal, prescindiendo, en su caso, del hecho de cada uno tenga a la vez otras tomas subsidiarias. La contribución al coste de la construcción de un albañal longitudinal qué realice cualquier nuevo usuario se repartirá por partes iguales entre el propietario inicial y los otros usuarios que hayan satisfecho su aportación por este concepto hasta aquel momento.\nArtículo 65.º - El Ayuntamiento cuando varíe a disposición de las vías públicas, podrá ordenar la modificación o variación del emplazamiento del albañal longitudinal, sin derecho por parte de los interesados a ninguna indemnización.\nArtículo 66.º - 1. Al realizarse las obras de construcción de nuevas alcantarillas públicas, se anularán todos los desagües particulares que con carácter provisional (albañales longitudinales o enlaces a los mismos) se hubieran autorizado para las fincas situadas delante, siendo obligatorio el enlace directo.\n2. Para aquellos edificios o solares que ya tienen desagüe provisional se establecen las siguientes normas:\na) Si la nueva alcantarilla en construcción discurre a una profundidad igual o menor de 2,50 metros respecto de la rasante de la vía pública no se permitirá la construcción de albañales de desagüe a la nueva alcantarilla desde que se inicien las obras de pavimentación de la mencionada vía hasta que hayan transcurrido tres años de la fecha de su finalización, término que comenzará a contar a partir de la recepción definitiva de las obras cuando éstas se llevasen a término mediante contrata.\nb) Si la nueva alcantarilla discurriera a una profundidad superior a 12,50 metros respecto a la rasante de la vía pública, podrán autorizarse albañales de desagüe a la nueva alcantarilla durante el período señalado epígrafe anterior, siempre que técnicamente sea posible llevar a término la construcción del albañal en mina, de manera que el nuevo pavimento de la calzada no pueda sufrir deterioro en un período de tres años contados de la manera indicada en el anterior epígrafe.\nArtículo 67.º - Todas las instalaciones de vertido de aguas industriales dispondrán de una arqueta de registro, de dimensiones no inferiores a 1,00 por 1,00 m. con partes de acceso y solera , situada a 1m. por debajo del albañal, y aguas debajo de la instalación homogeneización y/o depuración propia, si existe, y en todo caso lo más próxima posible a la salida de la instalación.\nArtículo 68º. - Las obras necesarias para los entroncamientos y obras accesorias a nuevas alcantarillas durante su período de construcción, serán realizadas por el Contratista adjudicatario de la construcción de las mencionadas alcantarillas. Con este fin se evaluará independientemente cada albañal y el propietario respectivo habrá de ingresar al Ayuntamiento su importe para su abono al contratista adjudicatario.\nArtículo 69.º - En cualquier otro tipo de entrocamiento a la alcantarilla pública se seguirán las anteriores normas, sin otras diferencias que las de carácter fiscal que en su caso hayan de aplicarse.\nArtículo 70.º - La limpieza y reparación de los desagües particulares se realizará por sus propietarios, mediante la obtención de la oportuna licencia municipal: sin embargo, podrán solicitar que los mencionados trabajos sean realizados por el Ayuntamiento a cargo de los mencionados propietarios.\nArtículo 71.º - 1. En el caso de observarse alguna anomalía o desperfecto que hiciera necesaria alguna obra de reparación o limpieza de albañales de cualquier clase, se requerirá al propietario para que lo ejecute, previa licencia, en el término que se señale, pasado el cual, de no haberse realizado, la Administración Municipal podrá proceder a la citada limpieza o reparación con cargo al propietario titular del albañal.\n2. Si se tratara de un albañal longitudinal en el cual existiera más de un empalme, el responsable delante del Ayuntamiento de la limpieza y conservación será única y exclusivamente el propietario titular del citado albañal, sin perjuicio de su derecho a repartir entre todos los usuarios los gastos que la reparación supusiera.\n3. La reparación o limpieza del albañal a que se refieren los párrafos anteriores, comprenderá solamente el tramo del desagüe situado en la vía pública, debiéndose llevar a término por el propietario la del tramo correspondiente al interior de la finca.\nArtículo 72.º - El Ayuntamiento se reserva el derecho a realizar en la vía pública, por si solo a través de empresas adjudicatarias, cualquier trabajo de construcción, reparación o limpieza de albañales o de eliminación o reposición de pavimentos que resulten afectados.\nInfracciones, sanciones, medidas correctoras\nArtículo 73.º - 1. Las infracciones de los preceptos establecidos en esta Ordenanza serán sancionados por la Alcaldía con multa hasta el máximo que autorice la legislación vigente, siempre que no proceda una multa de cantidad superior por aplicación, si corresponde, de la legislación Urbanística.\n2. Dentro de esta limitación la cuantía de la multa será fijada discrecionalmente atendiendo a la gravedad de la infracción, el perjuicio ocasionado a los intereses generales, a su reiteración por parte del infractor, el grado de culpabilidad del responsable y demás circunstancias que pudieran concurrir.\n3. Serán responsables las personas que realicen los actos o incumplan lo deberes que constituyen la infracción , al perjuicio, y en caso de establecimientos industriales o comerciales, las empresas titulares de aquellos establecimientos, sean personas físicas o jurídicas.\n4. Ante la gravedad de una infracción o en el caso de contumacia manifiesta, la Administración Municipal cursará la correspondiente denuncia a los organismos competentes a los efectos correctores que procedan.\nArtículo 74.º - 1. La potestad sancionadora y correctora corresponde al Alcalde o autoridad en quien delegue.\n2. Los facultativos de los Servicios Técnicos Municipales competentes podrán suspender provisionalmente la ejecución de las obras e instalaciones que contravengan las disposiciones de esta Ordenanza, así como impedir también, provisionalmente, el uso indebido de las instalaciones municipales; esta medida deberá adoptarse mediante requerimiento individualizado y por escrito; para mantener su eficacia deberá ser ratificada, dentro de los cinco días hábiles siguientes por el Alcalde, o la Autoridad en quien haya delegado.\n3. Contra la referida suspensión provisional y contra su ratificación adoptada por la autoridad delegada, se pondrá interponer recurso de alzada delante del Alcalde, independientemente de cualquier otro que proceda legalmente.\nArtículo 75.º - Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 73, se considerará infracciones graves y serán sancionadas con multa entre el 50% y el 100% del máximo autorizado por la Ley las siguientes infracciones:\na) La construcción, modificación o uso de alcantarillas o conexiones a la red, y de instalaciones que le sean anexas, a menos de unas y otras fueran de propiedad particular, sin obtener la previa licencia municipal o sin ajustarse a las condiciones señaladas por la licencia o los requisitos generales establecidos en esta Ordenanza.\nb) La producción de daños a las instalaciones municipales a que se refiere esta Ordenanza derivados de su uso indebido o de actos realizados con negligencia o mala fe.\nc) La infracción de cualquiera de las prescripciones dictadas por la Administración Municipal como consecuencia de haberse declarado la situación de emergencia.\nd) El funcionamiento, la ampliación o la modificación de un establecimiento industrial que afecte a la red de alcantarillado, sin la previa obtención, en su caso, del correspondiente permiso de vertido.\ne) La omisión o demora en la instalación de los pretratamientos depuradores exigidos por el Ayuntamiento así como la falta de la instalación o del funcionamiento de los dispositivos fijos de aforamientos de caudales y toma de muestras o aparatos de medición a que se refiere el artículo 50 de esta Ordenanza.\nf) La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones, cuando el precintado o clausura de los mismos haya sido dispuesto por la Administración Municipal.\ng) La obstaculización a la función inspectora del Ayuntamiento.\nArtículo 76.º - En el caso de vulneración de las disposiciones de la presente Ordenanza y con independencia de la imposición de las multas procedentes, la Administración Municipal, con la finalidad de suprimir los efectos de la infracción y restaurar la situación de legalidad, podrá adoptar alguna o algunas de las medidas siguientes:\na) La suspensión de los trabajos de ejecución de las obras de acometida o de instalación de pretatamientos , indebidamente realizados.\nb) El requerimiento al infractor para que, en el término que al efecto se señale, introduzca en las obras e instalaciones realizadas las rectificaciones precisas para ajustarlas a las condiciones de la licencia o a las disposiciones de esta Ordenanza.\nc) El requerimiento al infractor para que, en el plazo que se fije, proceda a la reposición de las obras e instalaciones indebidamente afectadas, a su estado anterior, a la demolición de todo aquello indebidamente construido o instalado y a la reparación en su caso, de los daños ocasionados.\nd) La imposición al usuario de las medidas técnicas necesarias que garanticen el cumplimiento de las limitaciones comprendidas en el permiso de vertidos, evitando los efluentes anómalos.\ne) La introducción de medidas correctoras en las instalaciones para evitar el incumplimiento de los preceptos de esta Ordenanza y la redacción, en su caso, del proyecto correspondiente dentro del plazo que fije la Administración.\nf) La cláusula o precinto de las instalaciones en caso de que no sea posible, técnica o económicamente, evitar la infracción, mediante las oportunas medidas correctoras.\ng) La caducidad del permiso del vertido a la red de alcantarillado en el caso de contumacia en el incumplimiento de sus condiciones.\nh) El resarcimiento de los daños o perjuicios ocasionados a las instalaciones municipales, obras anexas o a cualquier otro bien del patrimonio municipal que haya resultado afectado.\ni) La modificación de la tasa de vertido para adaptarla a la situación producida, de acuerdo con la ordenanza fiscal correspondiente.\nEn todo lo no previsto en los títulos III y IV de la presente Ordenanza, será de aplicación supletoria lo dispuesto en el Reglamento Metropolitano Regulador de los vertidos de Aguas Residuales, publicado en el BULLETÍ OFICIAL de la provincia el 2 de septiembre de 1985.\nDocumentación necesaria para la obtención del permiso de vertidos a las instalaciones municipales de saneamiento\nLas instalaciones industriales y comerciales para la obtención tanto de la licencia de empalmar en la red como la autorización de vertido, deberán llevar la documentación que a continuación se detalla:\n1. Nombre o domicilio social del titular del establecimiento o actividad.\n2. Ubicación y características del establecimiento o actividad.\n3. Agua de proveimiento: Procedencia, tratamiento previo, caudales y uso.\n4. Materias primas y auxiliares o productos semielaborados, consumidos o empleados. Cantidades expresadas en unidades usuales.\n5. Producción expresada en unidades usuales.\n6. Descripción de los procesos y operaciones causantes de los vertidos y del régimen y características de las descargas de vertidos resultantes. (Características previas a cualquier pretratamiento).\n7. Descripción de los pretratamientos adoptados en el cauce y de la efectividad prevista en los mismos. Conductos de descarga de los vertidos pretatados o no y de tramos de la red de alcantarillas donde conectar o se pretenda conectar.\n8. Descargas finales a las alcantarillas. Para cada conducto de evacuación, descripción del régimen de descarga, volumen y caudal, épocas y horario de descarga. Composición final de los vertidos descargados con los resultados de los análisis de puesta en marcha realizados en su caso.\n9. Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes en los elementos de almacenamiento de materias primas o productos elaborados líquidos susceptibles de ser vertidos en la red de alcantarillas.\n10. a) Planos de situación.\nb) Planos de red interior de recogida e instalaciones de pretratamiento.\nc) Planos de detalle de las obras de conexión de los pozos de muestras y de los dispositivos\n11. Todos aquellos datos necesarios para la determinación y caracterización del vertido industrial y del albañal de conexión.\nRequerimiento de calidad de efluentes para descarga en el cauce marino\n1. Ausencia visible de partículas flotantes y espuma, así como de aceites y grasas.\n2. La concentración de partículas flotantes de vertido residual original en la superficie del agua no ha de sobrepasar mas de 1:0 mg sec/m2, el 50% de las veces; ni 1.5 mg sec/m2 más del 10% de las veces.\n3. La descarga del vertido residual no ha de producir coloraciones ni efectos estéticos desagradables en la superficie del mar.\n4. La reducción de la transmitancia de la luz natural en cualquier punto fuera de la zona de dilución inicial no ha de ser significativa.\n5. La deposición y características de los sólidos inertes en los sedimentos del mar, no ha de sufrir alteraciones tales que las comunidades bentónicas sean degradadas.\nRequerimiento de calidad de efluentes para descargas a cauces marinos\n2. Características químicas.\nTabla I. Concentraciones a no sobrepasar más de:\nUnidad de medida - 50% de veces - 10% de veces\nAceites y grasas mg/l 10 15\nPartículas flotantes mg/l 1,0 2,0\nSólidos suspendidos mg/l 50 75\nSólidos sedimentables mg/l 0,1 0,2\nTurbulencia NTU 50 75\npH Unidades dentro del intervalo de 6,0 a 9,5 en todo momento\nTabla II. Concentración a no sobrepasar más de:\nArsénico mg/l 0,05 0,07\nCadmio mg/l 0,02 0,03\nCromo total mg/l 0,15 0,3\nCobre mg/l 0,2 0,3\nPlomo mg/l 0,1 0,2\nMercurio mg/l 0,001 0,002\nNíquel mg/l 0,15 0,03\nPlata mg/l 0,02 0,04\nZinc mg/l 0,5 1,0\nCianuro mg/l 0,1 0,2\nCompuestos fenolíticos mg/l 0,5 1,0\nCloro residual total mg/l 1,0 2,0\nNitrógeno amoniacal mg/l 40 60\nHidrocarburos totales mg/l 0,002 0,004\nVertidos residuales: Toda materia residual sólida, líquida o gaseosa, incluyendo las aguas de refrigeración, resultantes de una actividad manufactura o industrial o del desarrollo, recuperación o procesamiento de recursos naturales.\nActividad industrial: Cualquier establecimiento o instalación que descargue vertidos industriales a las Instalaciones Municipales de Saneamiento.\nAdministración: Entes jurídicos de las Instalaciones Municipales de Saneamiento a toda persona debidamente autorizada en que el mencionado Ente delegue.\nAguas potables de consumo público: Son aquéllas utilizadas para este fin, cualesquiera que fuera su origen , ya sea en su estado natural o después de un tratamiento adecuado, o bien se trate de aguas destinadas directamente al consumo o utilizadas en la industria alimentaría de forma que pueda afectar la salubridad del producto final.\nAguas residuales: Son las aguas residuales que, procedentes de viviendas o instalaciones comerciales, industriales, sanitarias, comunitarias, o públicas, son admitidas en las Instalaciones Públicas de Saneamiento.\nAguas residuales domésticas: Están formadas por los restos líquidos procedentes de la preparación, cocción, y manipulación de alimentos, así como excrementos humanos o materias similares producidas en las instalaciones sanitarias de las viviendas o cualquier otra instalación de las reseñadas en el párrafo anterior.\nAguas residuales industriales: Son las procedentes de las instalaciones ya mencionadas y debidas a los procesos propios de la actividad del establecimiento llevando la presencia de restos consecuencia de los mismos y, en general, diferentes de los citados en la anterior definición.\nAguas residuales Son las producidas simultáneamente o inmediatamente a continuación de cualquier forma de precipitación natural y como resultado de la misma.\nAlcalinidad.-Alcalinidad: Es una medida de la capacidad de una agua para neutralizar ácidos. Se debe fundamentalmente a sales de ácidos débiles, aunque las bases, débiles o fuertes, también pueden contribuir.\nAutorización de descarga: Licencia expedida por la Administración, previa aprobación de la correspondiente solicitud de vertido, autorizando la descarga a la alcantarilla.\nClasificación del usuario: Es la que le corresponde según su actividad y de acuerdo con las Normas del Instituto Nacional de Estadística (Clasificación Nacional de Actividades Económicas).\nAlcantarilla pública: Se entiende como tal, cualquier conducto de aguas residuales construido o aceptado por el Ayuntamiento para el servicio general de la población y cuyo mantenimiento y conservación son realizados por el mismo.\nAlbañal: Es aquel conducto subterráneo colocado transversalmente a la vía pública, que sirve para conducir las aguas residuales y, en su caso las pluviales desde cualquier tipo de edificio o finca a la red de alcantarillado o a un albañal longitudinal.\nAlbañal longitudinal: Es aquel albañal que en todo o en parte discurre a lo largo de la vía pública, lo cual permite admitir las tomas de los albañales de las fincas del recorrido.\nDemanda bioquímica de oxígeno: Es una medida de la capacidad de consumo de oxígeno de una agua a causa de la materia orgánica que se encuentra presente. Su determinación se realiza mediante un ensayo normalizado en el cual se mide el consumo de un oxidante químico expresándose el resultado en miligramos de oxígeno equivalente por litro de agua estudiada.\nDescarga limitante: Todo vertido que por su potencial contaminados y bajo ciertas limitaciones pueda tolerarse en las Instalaciones Municipales de Saneamiento en el cauce receptor.\nDescarga peligrosa: Todo vertido no fortuito voluntario o involuntario, que por negligencia o mala fe pueda ocasionar una emergencia real o potencial a las personas, las instalaciones municipales o al cauce receptor.\nDescarga permitida: Cualquier vertido tolerable o inofensivo que tenga concedida la correspondiente autorización de descarga.\nDescarga prohibida: Aquel vertido que por su naturaleza y peligrosidad es totalmente inadmisible en las Instalaciones Municipales de Saneamiento.\nDistribución de agua: Es la conducción del agua desde su origen o planta de potabilización hasta el usuario.\nImbornal: Instalación compuesta de boca, pozo de caída y conducción hasta la alcantarilla destinada a recoger y transportar a la red las aguas superficiales de escorrentía de la vía pública.\nEstación depuradora de aguas residuales: Es el conjunto de estructuras, mecanismos e instalaciones en general que permiten el tratamiento de las aguas residuales y los fangos resultantes.\nInstalaciones municipales de saneamiento: Conjunto de estructuras, mecanismos y procesos que permiten recoger, transportar, bombear, tratar y eliminar las aguas y vertidos residuales.\nAceites y grasas: Son las materias de menos densidad del agua, cuya separación física por gravedad de las aguas residuales es factible con el tratamiento adecuado.\nPh: Es el cologaritmo o logaritmo con signo cambiado de la actividad de iones hidrógenos en el agua estudiada.


Cómo incrementar las ventas en la tienda gestionando la experiencia del cliente | BrainTrust CS\n¿Se pueden aumentar las ventas en la tienda modificando sólo aspectos de la experiencia del cliente?. ¿Es posible hacerlo de una forma sistemática y medible?.\nIncrementar las ventas es siempre un objetivo de cualquier empresa. En este caso nos vamos a referir a las ventas en la tienda física, con clientes particulares, y actuando sólo sobre aspectos de la interacción de compra, sin modificar variables tales como las características del producto, el precio, la publicidad o la ubicación del punto de venta.\nAntes de explicar el cómo, conviene repasar en qué consiste el “comportamiento de compra” desde nuestra perspectiva.\nLa compra en la tienda es un comportamiento puntual condicionado en el caso del cliente por tres variables: motivación para la compra + capacidad de compra + estímulo adecuado que active el comportamiento. En esta ecuación, los tres elementos tienen que darse simultáneamente para que efectivamente el cliente compre.\nEste modelo aunque es un clásico, se demuestra robusto y efectivo a la hora de explicar por qué compramos.\nCada variable del modelo trabaja de una forma concreta:\nA.- Motivación: Es necesario actuar sobre motivaciones (o mejor, necesidades) que los clientes ya tienen en el momento en que visitan la tienda. Para esto es preciso conocer bien, de modo segmentado, estas motivaciones / necesidades. Sin embargo la motivación es un factor poco controlable en la tienda.\nB.- Capacidad: Es la variable clave. Es la diferencia entre el esfuerzo que el comportamiento de compra nos demanda como clientes (tiempo, dinero, papeleo, hacer cola,...) y la disponibilidad que tengamos de esos recursos. Aquí la palabra mágica es “facilidad”: si consigo hacer muy fácil la compra en la tienda (o que se perciba como muy fácil) puedo hacerla más probable, aún con bajo nivel de motivación por parte del cliente.\nC.- Umbral mínimo: Por encima del cual la compra es probable. Los buenos vendedores han aprendido a detectar este umbral a la velocidad del rayo. Los nuevos deben aprenderlo. Se les puede ayudar.\nD.- Estímulo: Sólo con A+B no hay compra. Por encima de un umbral adecuado, un estímulo apropiado en el momento justo puede precipitar una compra. El estímulo es quizá el elemento más complejo de diseñar, ya que requiere un contenido que conecte con la motivación, debe ser saliente para el cliente y ser presentado en el momento oportuno.\nVeamos un esquema del modelo para hacerlo más claro:\nUn operador multinacional de telefonía móvil, con una cartera de varios millones de clientes en su operación comercial de Brasil, encargó a Brain Trust CS un proyecto con el objetivo de “incrementar las ventas en la tienda física, actuando sobre las variables de experiencia en tienda, sin tocar precio, publicidad, características del producto y localización del punto de venta”. Y nos pusimos manos a la obra.\nLos acciones para lograr el objetivo fueron:\nMotivación: Analizando la marca en cuestión quedó claro que no era, ni mucho menos, la más notoria del mercado en ese momento. Así que partíamos de una baja motivación y un escaso conocimiento por parte del cliente. Eso sí, el entorno era favorable, con un fuerte crecimiento del sector en el país (año 2013).\nCapacidad: Procedimos a cuantificar y pudimos identificar la poca facilidad de compra como una clara barrera para la venta. El proceso de compra era largo y farragoso para el cliente (debido a ineficiencias en el scoring, la activación del servicio lenta y la falta de stock de producto en el punto de venta).\nEl proceso exigía mucho tiempo al cliente, demoraba la gratificación de disponer del producto comprado y presentaba errores y frente a esto teníamos la necesidad del cliente de llevarse el móvil funcionando nada más comprarlo.\nPara cambiar esta situación y valorar su impacto en las ventas, se puso en marcha un “back office” manual ad-hoc para la tiendas en test, que aseguraba el scoring y la activación en línea y se las dotó además de stock suficiente.\nEstímulo: El “insight” obtenido de la experiencia en la tienda nos orientó hacia el teléfono (el terminal físico) y el vendedor como soportes más adecuados para crear un estímulo de compra eficiente. Tras varios ensayos identificamos que el estímulo más potente era el hecho de que el cliente tuviese en la mano el equipo deseado, completamente funcional y como nuevo, con el que pudiese “jugar” durante el proceso de decisión de compra.\nHasta ese momento el cliente sólo tenía acceso a tocar móviles no operativos, réplicas o equipos de muestra con regular aspecto, durante la compra.\nLos resultados obtenidos en las tiendas piloto fueron excelentes y animaron a la organización a ampliar el test a un grupo mayor de tiendas, además de invertir en la mejora de los procesos ineficientes y en la dotación de stock.\nEsos resultados, a medida que se iban consolidando, también despejaron algunas dudas como "... nos van a robar todos los móviles si se los ponemos a los clientes en la mano". De hecho la tasa de robos de equipos se mantuvo estable.\nDentro del mismo proyecto se abordaron una serie de acciones adicionales: rediseño de los puntos de venta, sistema de incentivos y entrenamiento de vendedores o argumentarios para la explicación de la marca (muy importantes dada la poca notoriedad y conocimiento previo de la marca). Sin embargo la ganancia más importante se produjo con el hecho de facilitar el proceso al cliente: entrega inmediata y funcionando, y un estímulo potente y contextual, que funcionaba con casi todos los tipos de clientes: tener en la mano el móvil deseado durante la decisión de compra.\nLos resultados consolidados del proyecto, medidos sobre la variación mes a mes de ventas versus año anterior fueron los siguientes:\nKioscos en grandes superficies=+ 53,43 % ; Tiendas medianas= + 20,60 %; “flag ship store”= + 2,28 %. Variación global ponderada= + 21,08 %.\nEl discreto resultado en el formato "flag ship" estuvo determinado por el hecho de que se orientó estos puntos más a acciones de postventa que de venta.\nEs posible diseñar la experiencia en la tienda para influir en el comportamiento del cliente y lograr objetivos de negocio.\nEl diseño debe basarse en modelos sistemáticos que entiendan el comportamiento específico de compra.\nLa clave está en un “insight” detallado de partida y en testar soluciones piloto de modo recurrente. No importa tanto que la solución probada sea perfecta como que verifiquemos que es efectiva, introduciendo y validando pequeñas mejoras poco a poco, con un modelo rápido de ensayo-error.\nLos resultados son inmediatos o no ocurren. Si no hay un cambio de tendencia rápido en las ventas es mejor probar otra solución. Testamos de forma activa e iterativa. "On time".\nEl vendedor es clave: escuchemos sus percepciones, debe participar en lo que se está haciendo y estar entrenado para hacerlo bien. En el momento en que las ventas mejoren lo vamos a tener de nuestro lado.\nEn el diseño de las soluciones nos va a ayudar mucho la observación y la voz del cliente, pero también lo que esté haciendo la competencia.\nEs preciso segmentar las soluciones y los mensajes, tanto por tipo de cliente como por formato de tienda.\nHay dos temas muy accionables y que aportan fuerte retorno: la facilidad de compra y los estímulos adecuados durante la interacción.\nMedir lo que ocurre y justificar con datos concretos cómo se mejora es nuestra forma de trabajar.


Epistemologia - Ensayos universitarios - 604 Palabras\nPáginas: 3 (604 palabras) Publicado: 19 de septiembre de 2010\nLa comunicación es el proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes quecomparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. La comunicación implica la transmisión de una determinada información, para que haya una buena comunicación, tanto el emisorcomo el receptor deben compartir un mismo código. Es un conjunto de técnicas que permiten la difusión de mensajes escritos o audiovisuales a una audiencia vasta y diversa. el intercambio desentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales que permiten la interacción humana, a saber, mantener un mínimo de interdependencia entre distintoselementos. la comunicación es percepción, crea expectativas y plantea exigencias.\nLa comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de informaciónmediante habla, escritura u otro tipo de señales.\nLos elementos que aparecen en el proceso de la comunicación son:\nCODIGO: sistema de signos y reglas para combinarlos que por un lado es arbitrarioy por otra parte organizado.\nCANAL: el medio físico a través del cual se transmite la comunicación.\nEMISOR: la persona que se encarga de transmitir el mensaje, realiza proceso de codificación.RECEPTOR: aquella persona a quien va dirigido el mensaje o información, realiza un proceso inverso al emisor, ya que descifra e interpreta el código.\nMENSAJE: el contenido y un proceso con sus aspectosprevios y sus consecuencias. Existen tres tipos de mensaje:\n1. INFORMATIVO: caracterizado por la utilización de un léxico especifico y preciso, verbos en el modo indicativo y oraciones afirmativas.2. EXPRESIVO: característico de la literatura. El autor busca emocionarnos y también divertirnos. Utiliza la primera persona “yo” y utiliza metáforas que el lector interpretara literalmente, también...\nPlaneacion force 1


Ex presidentes George W Bush y Barack Obama lanzan sutiles críticas a Trump | Telemundo\nEx presidentes George W Bush y Barack Obama lanzan sutiles críticas a Trump\nOCTUBRE 20, 2017 / 9:45 AM EDT\nLos ex presidentes George W Bush y Barack Obama lanzaron sutiles críticas a su sucesor, Donald Trump, lamentando el aumento de las divisiones, la intolerancia y el fanatismo entre los estadounidenses.\nLos discursos de los ex presidentes se produjeron el jueves por separado: Bush desde Nueva York y Obama desde Nueva Jersey.\nEn una conferencia en Nueva York patrocinada por su Centro Bush, el ex presidente republicano se refirió a un sistema político corrompido por las "teorías de la conspiración y la fabricación directa" en las que el nacionalismo se ha "distorsionado en el nativismo".\nBush abrió sus comentarios en inglés y español. Recordó que refugiados de Afganistán, China, Corea del Norte y Venezuela estaban sentados en la audiencia y luego elogió el "dinamismo olvidado que la inmigración siempre ha traído a Estados Unidos".\nSus palabras contrastan con las de su sucesor republicano, cuyas políticas están dirigidas a reducir la inmigración, y que en numerosas ocasiones ha satanizado a los inmigrantes, en particular a los mexicanos.\n"Hemos visto nuestro discurso degradado por la crueldad casual", dijo Bush durante un discurso de 16 minutos en el evento "The Spirit of Liberty" (“El espíritu de la libertad”).\n"La intimidación y los prejuicios en nuestra vida pública establecen un tono nacional y permiten la crueldad y el fanatismo y comprometen la educación moral de los niños. La única forma de transmitir los valores cívicos es primero estar a la altura de ellos", dijo en lo que pareció otra alusión al tono agresivo de Trump.\nAdemás el ex presidente insistió en que "la intolerancia parece envalentonada" en una referencia a los efectos de una manifestación de supremacistas blancos en Charlottesville en agosto, en el que murió una manifestante opuesta a ellos. Trump sugirió entonces la equivalencia entre los manifestantes de ambos bandos, provocando duras críticas.\n"El fanatismo o la supremacía blanca en cualquier forma es una blasfemia contra el credo americano", dijo Bush en uno de los momentos más aplaudidos de su discurso.\nTambién reconoció el descontento público. "La gente está sufriendo. Están enojados y están frustrados. Debemos escucharlos y ayudarlos. Pero no podemos desear la globalización más de lo que podríamos desear de la revolución agrícola o la revolución industrial".\n“Sabemos que cuando perdemos de vista nuestros ideales, no es la democracia lo que ha fallado; es el fracaso de quienes se encargan de preservar y proteger la democracia", dijo en otra alusión al actual liderazgo del país.\nObama, por su parte, al hablar en un evento de campaña demócrata en Newark, Nueva Jersey, dijo que los estadounidenses deberían "enviar un mensaje al mundo de que estamos rechazando una política de división, estamos rechazando una política de miedo".\n"Lo que no podemos tener es la misma vieja política de división que hemos visto tantas veces antes que datan de siglos atrás. Algunas de las políticas que vemos ahora, pensamos que estaban olvidadas. Eso es gente que mira a 50 años atrás. Este es el siglo XXI, no el siglo XIX", agregó.\nTocó temas similares en otro evento más tarde en Richmond, Virginia, y dijo refiriéndose, sin dudas, a Trump: "Tenemos personas que deliberadamente intentan hacer enojar a la gente, demonizar a las personas que tienen ideas diferentes, para hacer que la base se enoje porque proporciona una ventaja táctica a corto plazo ".\nAnálisis: Hay que estar preparados para que Trump le dé la vuelta al informe Mueller\nJornaleros usan la música en defensa de los inmigrantes\nAumenta desespero de solicitantes de asilo por larga espera en México


HongMeng OS, el sistema operativo de Huawei, estaría listo este año\nEl fabricante de teléfonos Huawei se prepara para lanzar su propio software a principios de 2020. Esta semana, se ha solicitado registrar la marca del sistema operativo de Huawei, conocido como HongMeng OS, en al menos nueve países del mundo, además de la Unión Europea. Trascendió también el hecho de que la compañía celular Huawei está enviando dispositivos de prueba con el software, de los cuales tendría un millón a disposición.\nSistema operativo de respaldo\nLa guerra entre Huawei y el gobierno estadounidense parece que no va a llegar pronto a un final. Y es que la compañía china, que es el mayor fabricante de dispositivos de comunicación en el mundo, está totalmente dispuesto a no dejarse afectar por las restricciones que, debido a una decisión de la Casa Blanca, no le permitirían hacer negocios con compañías norteamericanas como Google.\nEl pasado 12 de junio, Reuters dio a conocer que según los datos de la Organización para la Propiedad Intelectual de la ONU, Huawei ha solicitado registrar su marca HongMeng en países como Cambodia, Canadá, Corea del Sur, Nueva Zelanda, entre otros. Según la agencia Indecopi, también solicitó el registro en Perú, mientras que otra información apunta a que se hizo lo mismo en la Unión Europea el pasado 14 de mayo.\nAdemás de registrar la marca, la compañía también está enviando dispositivos de prueba con el sistema operativo de Huawei. Al menos así lo afirma el periódico China Daily, citando cifras del banco de inversión Rosenblatt Securities. Según esta información, el fabricante de teléfonos Huawei ha puesto a disposición un millón de dispositivos con el software, el cual se supone que es compatible con todas las aplicaciones de Android.\nEl director de la división de consumidores de Huawei ha dicho que en la actualidad la compañía aún está comprometida con el sistema operativo de Google, Android, para sus teléfonos Huawei, así como también con Windows para sus computadoras portátiles. Sin embargo, enfatiza que tendrán un plan B para usar su propio sistema operativo si ya no se les permitiera trabajar con estos socios. “No queremos hacerlo pero nos veremos forzados a hacerlo por el gobierno de los Estados Unidos”. El sistema operativo HongMeng podría estar listo a finales de este año o principios del próximo.\nSi has estado viviendo bajo una piedra los últimos meses, has de saber que Google y Huawei no están en los mejores términos ahora. Google anunció que Huawei ya no podría usar sus productos como Android luego de que el gobierno de los Estados Unidos introdujera a la compañía china en una “lista negra” de firmas que representan una amenaza para la seguridad del país norteamericano.\nEsto significa que las compañías estadounidenses ahora deben pedirle permiso al gobierno antes de hacer negocios con el fabricante de celular Huawei. El gobierno le ha concedido a Huawei una licencia de noventa días de manera que Google ha podido poner en pausa la suspensión del servicio. Si esto no se soluciona, los usuarios de Huawei no podrían actualizar los dispositivos a las nuevas versiones de Android e incluso podrían perder acceso a la tienda de aplicaciones, entre otros inconvenientes.\nEn Comparateca puedes comparar precios de planes de renta y celulares en las compañías de telefonía más importantes de México.\nPresentado el celular Asus ZenFone 6 con cámara emergente\nOnePlus 7 y OnePlus 7 Pro presentados oficialmente


El Camino de Santiago con niños en seis rutas - Escapalandia\nSeguro que si sois aficionados al senderismo os habéis planteado la posibilidad de hacer algún tramo del Camino de Santiago con niños. Primitivo, francés, norte o inglés. Dentro de la comunidad gallega podemos seguir diferentes vías, así que tomad nota que os contamos cómo prepararlo con ellos y organizar pequeños tramos dentro de las etapas oficiales.\nEste año 2021 y 2022 han sido declarados xacobeos. Normalmente son solo 12 meses lo que permanece abierta la puerta santa de la Catedral de Santiago, pero a causa de la pandemia, este privilegio se ha prorrogado así que tenemos meses por delante para aprovecharlo.\nYa os hemos contado más de una vez que andando se hace el camino. Así que si empezamos por tramos pequeños y les vamos ilusionando conseguiremos que se aficionen a las rutas.\nLo ideal es prepararlo en fines de semana empezando de rutas más cortas a más largas. Aquí tenéis 9 rutas para iniciar a los más peques en esto de caminar que recopilamos recientemente.\nA partir de los 4 ó 5 podemos empezar con rutas cortas, preparando mochila, y de ahí alargando un poco más. Un niño de 7-8 años ya camina más que muchos adultos, así que ánimo que seguro que lo conseguís.\nEntendiendo el Camino de Santiago con niños\nOtra cosa importante es ilusionarles poco a poco con el tema. Una buena opción que os recomendamos es acercaros un día a Lugo, al Centro de Intepretación del Camino de Santiago, y ver quiénes fueron los primeros peregrinos, cómo se fue popularizando esta ruta, y cuáles son las etapas que podemos hacer.\nExisten varias rutas del Camino de Santiago. El que recibe más peregrinos es el francés, seguido del portugués, el norte y el inglés o el primitivo. Sin embargo nosotros hemos notado un buen auge del inglés, en momentos puntuales del año como Semana Santa, cuando lo hemos realizado. También es habitual ver trasiego de peregrinos es localidades como Caldas de Reis, Sarria y por supuesto Fisterra, donde muchos se despiden de la ruta.\nPodemos planificar con ellos las etapas con ayuda de la web oficial, el Google Earth o los diferentes blogs que hay sobre esta popular senda a la que concurren peregrinos de numerosos rincones del mundo.\n1. Camino Francés con niños\nNosotros realizamos un tramo con ellos cuando aún eran bastante peques. Nos desplazamos hasta Arzúa y una vez ubicados en el ayuntamiento, buscamos la calle del Carmen, por donde ya veréis las señales del Camino de Santiago.\nLa ruta empieza en el mismo casco urbano por una calle con losas de piedra, y continúa por una senda bastante llana en su parte inicial por la que puedes llevar carrito. Luego ya es cosa de que caminéis hasta donde véais y luego vuelvas de regreso a Arzúa.\nParque infantil: Calvo Sotelo con Padre Pardo.\nVisitas: Museo Vivente do Mel\nDónde comer: Casa Brandariz\nOtros: ferry de Portodemouros\n2. Camino Inglés con niños (Culleredo)\nDesde el Polígono de Alvedro, en Culleredo, puedes arrancar otra de tus rutas hasta donde lleguen las fuerzas. Aparca en la entrada del polígono justo enfrente del The Style Outlets, junto a la glorieta en la nacional 550.\nCoged mochila, agua e internaos en el camino siguiendo las señales. Lo primero que veréis es un puente medieval y siguiendo la carretera entre las casas vais ascendiendo por el trazado de esta etapa.\nEl Hospital de Peregrinos de Sigrás, el peto de ánimas de San Antón, y diferentes pazos y casas blasonadas como el de Os Loriga son algunas de las cosas que podréis ver en el trayecto.\nParque infantil: en el polígono de Alvedro, con tirolina y canchas deportivas.\nVisitas: Paseo y puente de O Burgo, iglesia románica y Santa María do Temple\nDónde comer: Casa Germán\n3. Camino Inglés (Hospital de Bruma)\nEste tramo lo hicimos dejando un coche en cada extremo, uno en el área recreativa de Vizoño, y otro junto al albergue de Hospital de Bruma, en Mesía. Unos 7 km en total que nosotros hicimos con dos peques de 5 y 7 años.\nTranscurre en parte por carreteras asfaltadas con poco tráfico y algún tramo por sendas por el medio del campo. Se pasa por cruceiros, áreas recreativas, y entornos fluviales. Lo que más nos gustó es el final, en el albergue de peregrinos de Bruma, que tiene información de servicios y parque infantil.\nParque infantil: junto al albergue de Bruma\nVisitas: el entorno del embalse de Beche\nDónde comer: Casa Graña\n4. Camino Inglés Ponte do Porco\nUn tramo fácil, costero y bastante urbano junto al estuario del río Lambre de 1,5 km aproximadamente. Dejáis el coche en Miño, junto al mirador que hay en Rúa A Barrosa, donde hay aparcamiento. Después de observar la vista, podéis emprender un paseo hasta Ponte do Porco siguiendo las señales del Camiño Inglés.\nAcera, un pequeño tramo de carretera, y una bonita zona junto a la playa de la Alameda. En este punto está la estatua del jabalí con el puñal clavado que representa la leyenda de Roxín Roxal y la hija de Pérez de Andrade. Si tenéis ánimo podéis seguir caminando 1,3 km hasta Ponte do Lambre, del siglo XIV, e internarte en una zona protegida Red Natura 2000.\nParque infantil: en Ponte do Porco, junto al jabalí.\nVisitas: Playa y paseo de Ponte do Porco\nDónde comer: mesón Alameda\n5. Camino Primitivo con niños (A Fonsagrada)\nA unos 8 km de A Fonsagrada está el hospital de Montouto, en un tramo de Camino primitivo con niños que podéis hacer cómodamente por sendas, dejando el coche en las inmediaciones.\nSe accede por una pista de tierra que asciende hasta el alto, estamos en los primeros kilómetros que hacen en Galicia los peregrinos por este trazado, con las increíbles vistas del alto do Acebo. Este lugar está a poco más de un kilómetro de la carretera LU530.\nParque infantil: en A Fonsagrada\nVisitas: Museo Etnográfico de A Fonsagrada, antiguo hospital de peregrinos\nDónde comer: Cantábrico\n6. Camino Norte en Ribadeo\nEn las inmediaciones de la calle Diputación, junto a la capilla de San Lázaro, hay un aparcamiento donde podéis dejar el coche. Por este templo pasa el trazado del Camino Norte que podéis empezar aquí para dirigiros a Lourenzá. Es una etapa larga, nosotros hicimos solo los primeros 12 kilómetros, ascendiendo por Santa Cruz hasta Arante.\nEsta ruta es más dura debido a la pendiente, así que valorad vosotros la distancia que podéis hacer o dejad otro coche en cualquier punto de la ruta. El camino arranca por pistas asfaltadas y sube al Monte de Santa Cruz. Aquí si os desviais hay un merendero y mirador, luego mucho tramo de monte y al final el maravilloso conjunto de Arante, con su iglesia decorada con murales medievales y un antiguo hospital de peregrinos.\nParque infantil: parque en la Calle Pintor Fierros, entre las casas\nVisitas: Santuario de Arante, mirador de Santa Cruz.\nDónde comer: A Pena (Vilela)\nAlbergues con parque infantilCamino con niñosCamino de Santiago con niñosCamiño Francés con niñosCamino Inglés con niñosCamiño Norte con niñosCamiño Primitivo con niñosComer en el Camino de SantiagoEtapas cortas Camino de SantiagoGalicia con niñoslugares para ir con niñosParques infantiles en el Camino de SantiagoRutas por Galicia con niñosSenderismo con niñosSpringTramos pequeños del Camino de Santiago\nDe ruta por los viñedos de Belesar junio 6, 2019\nEl mapa de la otra Navidad gallega junio 6, 2019\nCómo visitar la exposición de Peter Lindbergh junio 6, 2019


Cinturones de Piton Hechos a Mano | Piton y Vaquatilla | Decuero Leather\nCinturones y Hebillas de Piton y Cuero Hechos a Mano, 4cm de ancho.\nTodos nuestros articulos de piel de serpiente estan hechos con pieles legales.\nSe suele pensar erroneamente, que se cazan serpientes solamente para su piel, segun varios protectores de animales, esto es falso. Los Pitones en el sud-este de Asia se crian en granjas y se venden para el consumo de su carne, para medicina tradicional china y tambien sus pieles. La mayoria de estos pieles se exporta al industria del textil Europeo, siendo los mayores importadores Italia, Francia y España. Los pitones tienen pieles preciosos y muy duraderos. Mientras la cria de estos serpientes sea controlado y legal, porque malgastarlos..\nLa piel de serpiente es muy resistente pero tambien muy fino. La mayoria de fabricantes pegan las pieles a carton, plastico, goma o algun otro material sintetico para darle grosor. Nuestros cinturones de piton se hacen pegando y cosiendo la piel de piton a cuero de vaquetilla de primera calidad, para dar maxima durabilidad. Sera un cinturon para toda la vida. Se pueden pedir con una de diez hebillas clasicas o con una hebilla hecha a mano de piton. El precio de todos los cinturones de esta pagina web incluye gastos de envio dentro de Europa. Para fuera de Europa hay un recargo que podras ver y pagar (si necesario) al final de la pagina. Si tienes alguna duda envianos un email. EL PRECIO QUE VES ES EL PRECIO QUE PAGAS.\nHay que medir desde la punta de la hebilla al agujero donde te lo abrochas ahora. No importa la longitud de tú cinturón. Con esta medición podemos calcular la medida perfecta. No hay que fiarse por el tallaje de un cinturón o de un pantalón, ya que el tallaje varia según fabricante, y el pais. Recuerdes, hay que medir desde la punta de la hebilla al agujero donde te lo abrochas.\nComo medir por tu cinturon nuevo.\nCinturon de pyton con hebilla\nNo.1 €199,00 EUR No.2 €199,00 EUR No.3 €199,00 EUR No.4 €199,00 EUR No.5 €199,00 EUR No.6 €199,00 EUR Hebilla de piton €219,00 EUR\nLargo del cinturon


Bárbara Faz dedica su vida a la música y estrena nuevo sencillo - Revista COSAS México\nBárbara Faz dedica su vida a la música y estrena nuevo sencillo\nDesde pequeña, Bárbara Faz supo que, tarde o temprano, sus canciones serían escuchadas por muchos; de ahí que un buen día decidiera dedicarse de lleno a la música.\n🚨 DEJA TODO LO QUE ESTÁS HACIENDO Y VE A PRE GUARDAR #LENTAMENTE EN ESTE MOMENTO!!! 🚨 Sólo le das click al link en mi bio y listooo ⚡ De paso vete alistando para bailar infinitamente el 6 de Noviembre 💕 Graciasgraciasgracias te amooo!\nUna publicación compartida de Bárbara Faz (@barbarafazmusic) el 23 Oct, 2020 a las 1:46 PDT\nHa trabajado para tener un futuro prometedor en la industria musical porque además de cantar, desde hace varios años escribe, interpeta y produce sus propias canciones junto con Samuel Caldera y Roberto Chacón, con quienes ha formado un equipo de primer nivel y que además le ha permito compartir el escenario con figuras como Cristian Castro, Ha*Ash, Reik y Nicho Hinojosa, entre otros.\nLa cantante quiso perfeccionar su canto y desde hace tiempo se mudó a Los Ángeles, California donde formó parte de la banda The All-Nighters y poco después se unió con el productor Samuel Caldera para crear “Capítulo Final”, un tema que grabó junto con Konrado Romero.\nEste 2020 la cantante está lazando “Lentamente”, un tema que empieza a llamar la atención no sólo por su estilo interpretativo, sino por la mezcla del pop con ritmos urbanos.\nPlatícame sobre “Lentamente”, tu nuevo sencillo\nEs mi segundo sencillo que voy a lanzar en esta época de confinamiento y es una etapa nueva para mí porque antes hacía cover y cosas más tranquilas, sin embargo, ahora si estoy haciendo lo que más me gusta, cantar pop y mis propias canciones\n¿Cuándo saldrá tu nuevo sencillo?\nEl video con la canción se estrenará el 6 de noviembre y este video increíble porque todo fue magnifico, desde la locación, vestuario, melodía y además la suerte de trabajar con gente tan talentosa que me ayudó con todo esto.\n¿En que si diferencian tus canciones de las demás?\nDesde pequeña me he enfocado a crear mi propio estilo y como verán ahorita con “Lentamente” siempre voy a hacer lo mismo, tener algo interesante y darle algo nuevo al mundo del pop mexicano que ahorita se ha estancado un poco porque se mezcla con más géneros.\nFíjate que esta canción la escribí desde el año pasado. Solamente estaba esperando el momento adecuado para poder estrenarlas porque planear un video toma tiempo y quise hacer las cosas de la mejor manera.\nYa que siempre quise hacer mis propias canciones con mi propio estilo, creo que este es el mejor momento para que la gente escuche de nuevas cosas.


▷ El misterio del Lago Azul de Rusia | Russian Lover Site\nEl misterio del Lago Azul de Rusia\nSi algo tiene Rusia es historias cargadas de mucho misterio, su gran extensión territorial, la diversidad de culturas, gran cantidad de lenguas y dialectos dentro de un mismo territorio y su posición geográfica son, posiblemente, las razones que lo hacen un país tan interesante.\nEsta vez nos enfocaremos en el Lago Goluboe (Abjasia, Kabardino Balkaria), mejor conocido como el Lago Azul, por su color azul extraordinario que no lo pierde en ninguna de las estaciones.\nVista del Lago Azul en invierno. (wikipedia.org)\nSituación Lago Azul en Google Maps. Región de Kabardino Balakaria (Abjasia, Rusia).\nLa explicación de que sea azul no es totalmente comprobada, algunos dicen que se debe a la presencia de lazurita en el fondo del lago (lo cual no ha podido comprobarse por su gran profundidad); otros dicen que se debe a la presencia del sulfuro de hidrógeno que lo caracteriza.\nSin embargo, lo que sí es cierto es que la fuente del agua del lago es el más grande misterio que lo caracteriza.\nVista del Lago Azul en otoño. (wikipedia.org)\nFuente del agua del Lago azul de Rusia\nLa fuente del agua del lago no proviene de ningún río superficial y en realidad de ninguna fuente conocida; pues el agua que se alcanza a ver es el final de una fuente subterránea desconocida.\nLas aguas provienen de un sistema de cuevas de donde aflora agua subterránea, parecidas a las que se encuentran en la región del Yucatán en el sureste de México, Vaucluse en Francia o las que pueden encontrarse en Indonesia. Aunque es un atractivo espectacular para los buzos, su otro inconveniente es la profundidad.\nAguas calmadas y translúcidas del Lago azul. (wikimedia.org)\nSe cree que el lago azul tiene una profundidad alrededor de los 250 metros; siendo así el Lago más profundo del mundo, pero esto no ha podido comprobarse. La mayor expedición realizada en la zona, se realizó en el 2011 liderada por el ruso Andréi Rodiónov, quien lamentablemente murió en la expedición por falla en su equipo de oxígeno.\nSin embargo, algunos exploradores expertos consideran que esa no es la profundidad real, sino que podría ser aún más profundo considerando que el sistema de cueva pueda direccionar hacia una zona desconocida de mayor profundidad.\nEl Lago azul en verano (wikipedia.org)\nLa temperatura es otro de los misterios de este Lago, la cual se conserva en 9°C durante todo el año; nunca se congela.\nOtro de los misterios es la poca fauna o flora que alberga, carece totalmente de vertebrados, aunque existen fotografías realizadas por buzos a algas brillantes.\nVista alejada del lago Azul en Otoño (wikipedia.org)\nLo cierto es que quienes han ido al lago Azul, afirman que también es un ambiente de mucha paz donde quienes lo visitan pueden sentir la calidez del agua, el silencio de las montañas y la paz de por vida que respira cualquier persona que lo vea tan sólo por una vez en su vida.\nEl lago Azul en la región de KABARDINO BALKARIA (RUSIA)