Distancia mínimas de seguridad para...\n08 empalmes (1)\nKike Muedas, Especialista en Sistemas Integrados de Gestión\nat A&C Ingenieria Integral SAC\nR.M. 111-2013 MEM/DM\nIng. Enrique Muedas Rodriguez\nObjetivos (Artículo 1°)\nEl presente Reglamento, de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 29783 Ley de\nSeguridad y S l d en el T b j y su R l\nReglamento, aprobado por el D\nl Decreto S\nNº 005-2012-TR; tiene como objetivo establecer normas de carácter general y específico\na Proteger preservar y mejorar continuamente la integridad psico-física de las personas\nque participan en el desarrollo de las actividades relacionadas en general con la\nelectricidad, mediante la identificación, reducción y control de los riesgos, a efecto de\nminimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales.\nb.Proteger a los usuarios y público en general contra los peligros de las instalaciones\neléctricas y actividades inherentes a la actividad con la electricidad.\nc.Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable.\nd.Establecer lineamientos para la formulación de los planes y programas de control,\ne.Promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales en el desarrollo de las\nactividades en lugares de las instalaciones eléctricas y/o con uso de la electricidad.\nf.Permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de gestión de la\nCultura d P\nde Prevención d Ri\nió de Riesgos\ndentro de la Cultura Organizacional\nCurva de Bradley - Du Pont\nAlcance RESESATE 2013 (Artículo 2º)\nAplicación obligatoria a todas las personas que\nparticipan en el desarrollo de las actividades\nrelacionadas con el uso de la electricidad y/o con\nlas i t l i\nl instalaciones eléctricas\nEN LAS ETAPAS DE\nConstrucción , Operación , Mantenimiento\nUtilización y trabajos de Emergencias\nINSTALACIONES ELECTRICAS DE\nGeneración , Transmisión , Distribución\nCompetencias y obligatoriedad de uso (Artículo 3°)\na.El Ministerio de Trabajo , así como el Ministerio de Salud, son organismos suprasectoriales en la\nprevención de riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo.\nb.El Ministerio d T b j , en el marco d l L Nº 29 83 L d S\nb El Mi i\ni de Trabajo\n29783, Ley de Seguridad y S l d en el T b j\nid d Salud\nes la autoridad competente para la supervisión, fiscalización y sanción en materia de seguridad y\nc.La Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas es la autoridad competente\nen el ámbito normativo y para atender las consultas que se formulen en el ámbito de las actividades\neléctricas de generación, transmisión, distribución, comercialización y utilización de la energía\nd.El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) es el organismo\ncuya competencia es la supervisión, fiscalización y sanción de lo relacionado a los aspectos técnicos\ny de seguridad de la infraestructura eléctrica en las etapas de la construcción, operación,\nmantenimiento y trabajos de emergencia desarrolladas por las Entidades dedicadas a la generación,\ntransmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica.\ne.Este Reglamento se complementa con el Código Nacional de Electricidad y las Normas\nsuplementarias de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas; y\ncuyo cumplimiento se haga necesario para lograr lo indicado en el Artículo 1º.\nf.Los empleadores podrán aplicar estándares internacionales en seguridad y salud en el trabajo para\natender situaciones no previstas en la legislación nacional. En todo caso, cuando sus reglamentos\ninternos de seguridad y salud establezcan obligaciones y derechos superiores a los contenidos\nen la Ley y su respectivo Reglamento; y el presente reglamento sectorial; aquéllos prevalecerán\nsobre é t\nEjemplo: D.S. 42‐F\nTerminología (Artículo 4°)\nsobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en\nel trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una\ninvalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se\nproduce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la\nejecución de una labor bajo su autoridad aun fuera del lugar y horas\nAccidente de Trabajo Leve: Suceso cuya lesión, resultado\nde la evaluación médica, genera en el accidentado un descanso\nbreve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales.\nAccidente de Trabajo Incapacitante: Suceso cuya lesión,\nresultado de la evaluación médica, da lugar a descanso, ausencia\njustificada al trabajo y tratamiento. El día de la ocurrencia de la\nlesión no se tomará en cuenta, para fines de información estadística\nAccidente de Trabajo Mortal: Suceso cuyas lesiones\nproducen la muerte del trabajador. Para efecto de la estadística se\ndebe considerar la fecha del deceso.\nActividad o Trabajo con Electricidad, o en el Subsector\nElectricidad: Participación de personas durante las etapas de\nconstrucción, operación, mantenimiento, trabajos de emergencia,\nconexiones para el suministro, comercialización y utilización de\nla energía eléctrica incluyendo las obras civiles y otras relacionadas\ncon dichas actividades, u otras que se desarrollan cercanas a\ninfraestructura eléctrica, aunque no haya presencia de electricidad.\nAutoridad Competente: Ministerio, Entidad gubernamental o\nautoridad pública encargada de reglamentar, controlar y fiscalizar el\nComité de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es un órgano\nbipartito y paritario constituido por representantes del empleador y\nde los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por\nla legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y\nperiódica de las actuaciones del empleador en materia de prevención\nControl de Riesgos: Es el proceso de toma de\ndecisiones; basado en la información obtenida en la\nevaluación de riesgos Se orienta a reducir los riesgos a\ntravés de la propuesta de medidas correctivas, exigir su\ncumplimiento y evaluar periódicamente su eficacia.\nEmergencia: Evento o suceso grave que surge debido a\nfactores naturales o como consecuencia de riesgos y\nprocesos peligrosos en el trabajo que no fueron\nconsiderados en la gestión de seguridad y salud en el trabajo.\nEnfermedad Profesional u Ocupacional: Es una enfermedad\ncontraída como resultado de la exposición a factores de riesgo\nEstándares de Trabajo: Son los modelos, pautas y patrones\nestablecidos por el empleador que contienen l\nt bl id\nparámetros y los requisitos mínimos aceptables de medida,\ncantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por\nestudios experimentales, investigación, legislación vigente o\nresultado del avance tecnológico, con los cuales es posible\ncomparar las actividades de trabajo, desempeño y\ncomportamiento industrial. Es un parámetro que indica la\nforma correcta de hacer las cosas. El estándar satisface las\nsiguientes preguntas:¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo? y ¿Cuándo?.\nEvaluación de Riesgos: Es el proceso posterior a la\nidentificación de los peligros, que permite valorar el nivel,\ngrado y gravedad de los mismos proporcionando la\ninformación necesaria para que la empresa esté en\ncondiciones de tomar una decisión apropiada sobre la\noportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe\nEstudio de Riesgos: Estudio mediante el cual el empleador\nidentifica los peligros y evalúa los riesgos en todas las\nactividades que desarrolla en el subsector electricidad, para\nadoptar las acciones preventivas y de control en forma\nIdentificación de Peligros: Proceso mediante el cual se\nlocaliza y reconoce que existe un peligro y se d fi\nd G tió d l S\nid d S l d\nArtículo 7º.- La Entidad debe implementar el Sistema de Gestión de la\n7 Seguridad y Salud en el Trabajo, regulado en la Ley y su respectivo\nReglamento, en función del tipo de empresa u organización, nivel de\nexposición a peligros y riesgos, y la cantidad de trabajadores\nento de Ley 2978\nConjunto de agentes y factores articulados en el ámbito nacional y en\nel marco legal de cada Estado que fomentan la prevención de los\nriesgos laborales y la promoción de las mejoras de las condiciones de\ntrabajo tales como la elaboración de normas la inspección la\nformación, promoción y apoyo, el registro de información, la atención y\nrehabilitación en salud y el aseguramiento, la vigilancia y control de la\nsalud la participación y consulta a los trabajadores y que contribuyen\ncon la participación de los interlocutores sociales, a definir, desarrollar\ny evaluar periódicamente las acciones que garanticen la seguridad y\nsalud de los trabajadores y, en los empleadores, a mejorar los\nprocesos productivos, promoviendo su competitividad en el mercado.\nArtículo 17. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud\nen el T b j El empleador d b adoptar un enfoque de\nl d debe d t\nsistema de gestión en el área de seguridad y salud en el\ntrabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices\ninternacionales y la legislación vigente\nArtículo 20. Mejoramiento del Sistema de Gestión de la\nMejoramiento Continuo en Sistemas de Gestión\nLa documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el\nTrabajo (Artículo 11º)\na.La política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.\nb.El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.\nc.La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.\nd.El mapa de riesgo.\ne La planificación de la actividad preventiva\nf.El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.\nGarantizar y Asegurar que los trabajadores\ny sus representantes sean consultados,\ninformados y capacitados y entrenados\nComité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 14)\na. La Entidad con veinte (20) o más trabajadores a su cargo constituyen\nun Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, conformado en forma\nparitaria por igual número de representantes de la parte empleadora y\nde la parte trabajadora. La Entidad que cuente con sindicatos\nmayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad\nb. La Entidad debe asegurar el funcionamiento de este Comité y el\nreconocimiento de los representantes de los trabajadores. La Entidad\ndeberá adoptar medidas adecuadas que aseguren el funcionamiento\nefectivo del Comité y faciliten la participación de los trabajadores.\nPrograma Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo (Artículo 22°)\na Establecimiento de la política y directivas\nb.Plan de actividades de control del programa de seguridad y salud\nc.Plan mensual i di\nl indicando el número y l actividad d i\nd l ú\nla ti id d de inspecciones y observaciones\nplaneadas a efectuarse sobre seguridad y salud.\nd.Plan de capacitación en seguridad y salud, entrenamiento a los trabajadores\ne.Programa de entrenamiento de brigadas de emergencia y de simulacros de\nsituaciones consideradas en el plan de contingencias.\nSalud en el Trabajo. (Artículo 23°)\ni.Política y objetivos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.\nii.Derechos y obligaciones de trabajadores de la Entidad y sus contratistas en los\niii.Disposiciones sobre medidas de inspección de seguridad y salud en el trabajo.\niv Directivas para el adecuado y obligado uso de los implementos de\nseguridad y protección de la salud de los trabajadores.\nv.Procedimientos y registros específicos para actuar en casos de contingencias.\nvi.Relación de Procedimientos de trabajo específicos y estándares de seguridad\npara actividades eléctricas de construcción, operación, mantenimiento y atención\nde emergencias que se desarrollen en la Entidad aprobados por la Gerencia\nvii Las sanciones por incumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud\nviii. La actualización del Estudio de Riesgos conlleva a la actualización del\nReglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo en lo que corresponda\nPlan de Contingencias (Artículo 24°)\na.El Plan de Contingencias de la Entidad deberá ser elaborado y revisado por profesionales colegiados,\nexpertos en la materia propia de la Entidad o por empresas con experiencia debidamente acreditada.\nb.El Plan de Contingencias estará a disposición de OSINERGMIN y de la Autoridad Administrativa de Trabajo cuando\nasí lo requiera y deberá incluir, por lo menos la siguiente información:\ni.El procedimiento de notificación a seguirse para reportar el incidente y establecer una comunicación entre el\npersonal del lugar de emergencia y el personal ejecutivo de la instalación, MTPE, OSINERGMIN y otros\nii.Capacitación y entrenamiento del Personal de planta, equipos de protección personal, sistema de\ncomunicaciones, apoyo externo, entre otros.\niii.Una descripción general del área de operación.\niv.Una lista de los tipos de equipos a ser utilizados para enfrentar emergencias.\nv.Una lista de los contratistas que se considera forman parte de la organización de respuesta, incluyendo apoyo\nmédico otros servicios y logística\nvi.Tiempo y capacidad de respuesta de la Entidad y accesibilidad de apoyo externo.\nvii.El tipo, cantidad y ubicación del equipamiento de detección, alarma y control de Emergencias.\nviii.Acciones de mitigación cuando la p\nprobabilidad de ocurrencia de un suceso es alta y hace de una actividad un\nix.Protección de tanques y estructuras de los efectos del fuego.\nx.Reserva y red de agua, así como sistemas fijos y manuales contra incendios\nc El MTPE y OSINERGMIN según sus competencias supervisarán que el Plan de Contingencias se ejecute tal y\nconforme se plantean, y que esté de acuerdo a los estudios de riesgos realizados.\nLey que establece la obligación de elaborar y presentar\nplanes de contingencia (19.06.2010)\nArtículo 3 Obligación\nTodas las personas naturales y jurídicas de derecho privado\no público que conducen y/o administran empresas,\ninstalaciones, edificaciones y recintos tienen la obligación de\nelaborar y presentar, para su aprobación ante la autoridad\ncompetente, planes de contingencia para cada una de las\noperaciones que desarrolle.\nObligaciones de la Entidad (Artículo 25°)\n• Responsabilizarse frente al Estado y terceros respecto al cumplimiento del\nReglamento, por sí misma o por sus contratistas (incluye a los\n• Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos\nrelacionados con las actividades que se desarrollen en sus instalaciones,\nmediante la elaboración de Procedimientos de trabajos específicos para las\nactividades determinadas con riesgo no tolerable así como de una eficaz\nsupervisión para su cumplimiento.\n• Realizar y mantener actualizada una completa evaluación y control de\nlos riesgos existentes en las diferentes actividades de la Entidad\n• La Entidad realizará auditorías periódicas a fin de que se compruebe si el\nSistema de Gestión en la Entidad es el adecuado para la prevención de los\nriesgos laborales, siendo realizadas por auditores independientes\n• Adoptar las medidas necesarias para que el personal propio y de\nsus contratistas reciban información y las instrucciones adecuadas, con\nrelación a los riesgos existentes en las diferentes actividades; así como\nlas medidas de protección y prevención correspondientes para la\n• Ejecutar los programas y capacitación en seguridad para sus\ntrabajadores incluyendo a su personal contratado y al personal de sus\n• L capacitación y entrenamiento d b ser parte d l j\ni t debe\nt de la jornada l b l\npara que se logren y mantengan las competencias establecidas por la\nEntidad para cada puesto de trabajo.\n• Realizar no menos de cuatro capacitaciones\nal año en materia de\n• Otorgar, supervisar y, cuando corresponda,\nrealizar ensayos periódicos de los equipos de\nentregados a sus trabajadores de acuerdo con\nlas disposiciones del presente Reglamento y las\nNormas Técnicas Peruanas (NTP) de\nINDECOPI, en ausencia de NTP conforme a\n"International Organization for Standarization";\no de normas reconocidas tales como: ANSI\nASTM "American Society for Testing and\nMaterials", entre otras, para los casos en que\nno estén considerados tanto en las Normas\nTécnicas Peruanas o internacionales.\nANSI Z359 1\n• Establecer las medidas y dar instrucciones para que, en caso de\npeligro, los trabajadores tanto la Entidad como sus contratistas\npuedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar\nde inmediato el lugar de trabajo.\n• Ejecutar programas de inspecciones periódicas y observaciones\nplaneadas de seguridad en el trabajo .\n• Ejecutar tareas de supervisión al personal\nconstrucción, operación, mantenimiento y/u obras.\n• Proponer al C\nComité o S\nSupervisor, según corresponda, el Programa\nAnual de Seguridad y Salud en el Trabajo y Reglamento Interno de\nSeguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.\n• Autorizar la práctica de reconocimientos médicos iniciales, anuales y\nd retiro o té i\ntérmino d l relación l b l d sus t b j d\nde la l ió laboral de\nacuerdo a los riesgos de sus labores, así como verificar su\ncumplimiento por los contratistas.\n• Cubrir las aportaciones del Seguro Complementario por Trabajo de\nRiesgo para efecto de las coberturas por accidente de trabajo y\nenfermedades profesionales y de las pólizas de accidentes, de\nacuerdo con la legislación laboral\n• Mantener un registro de enfermedades profesionales y otro de\naccidentes e incidentes de trabajo que ocurrieran en sus\ninstalaciones Estos registros se mantendrán durante los últimos\ncinco años, en archivos impresos debidamente foliados.\n• Asegurar que se coloque avisos y señales de seguridad para la\nprevención del personal y público en general antes de iniciar\ncualquier obra o trabajo.\n• Asegurar la disponibilidad permanente de un vehículo para la\nevacuación de accidentados que requieran atención urgente en\ncentros hospitalarios. El vehículo deberá contar en forma\npermanente con botiquines u otros elementos de primeros auxilios.\nEn casos especiales de difícil acceso, se dispondrá de un medio\nefectivo de transporte apropiado para el lugar del accidente, que\ngarantice la inmediata atención del accidentado.\n• Adoptar un sistema eficaz de control para que sus contratistas\ncumplan con el Reglamento y demás normas de seguridad, previniendo\n• Cumplir con las disposiciones del Reglamento\nmismo a todos los trabajadores.\ny hacer entrega del\n• Cumplir con lo dispuesto por el Código Nacional de Electricidad y\ndemás normas técnicas aplicables.\nACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS\nArtículo 27°.- Procedimientos y autorizaciones\na.Para efectuar cualquier actividad relacionada con estudios o proyectos; construcción, maniobras, mantenimiento,\nutilización y reparación de instalaciones eléctricas, se deberá cumplir estrictamente con la autorización de las órdenes y\npermisos de trabajo por parte de las jefaturas correspondientes.\nb.Los permisos de maniobra, boletas de liberación, etc. deben ser lo más claras y especificas indicando los circuitos y\nsubestaciones eléctricas que quedan fuera de servicio a fin de evitar errores que ocasionan accidentes.\nc.Los trabajadores deberán conocer los procedimientos de seguridad para la para sus actividades en el trabajo. La Entidad\ndará especial atención a los trabajos con circuitos energizados. El supervisor u operador de turno deben verificar la\ncolocación de las tarjetas, candados para el bloqueo y avisos de segundad en los equipos a ser intervenidos y el\naccionamiento de los sistemas de bloqueo correspondientes.\nd.Para la ejecución de cada una de las actividades en mención se deberá contar con las autorizaciones necesarias.\nArtículo 28°.- Instrucciones previas en el lugar de trabajo\nAntes de efectuar cualquier trabajo en las instalaciones eléctricas, estando en el lugar de trabajo, se deberá instruir a los\ntrabajadores sobre la tarea a realizarse designando equipos de trabajo con los responsables respectivos poniendo especial\nénfasis en la seguridad y salud de los trabajadores.\nArtículo 29°.- Previsiones contra contactos con partes con tensión\nEn las instalaciones eléctricas se adoptará algunas de las siguientes p\nprotección de las p\ncontra los contactos con partes normalmente con tensión\na.Se alejarán de las partes activas de las instalaciones o equipos eléctricos a las distancias mínimas de seguridad\nindicadas en el Código Nacional de Electricidad.\nb.Se recubrirá partes activas con aislamiento apropiado, que conserve propiedades indefinidamente y limite la corriente de\ncontacto a un valor i\nl inocuo, siempre que existan recubrimientos aislantes para el nivel d t\nbi i t\nl i l de tensión que se requiere.\nc.Se colocarán, obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes vivas de la instalación. Los obstáculos de\nprotección deben estar fijados en forma segura; y, deberán resistir los esfuerzos mecánicos usuales\nArtículo 30°.- Acceso a áreas energizadas\nLas áreas de acceso donde se encuentren instalaciones eléctricas con tensión, deberán estar señalizadas,\npermitiéndose el acceso al personal autorizado y que cuente con equipo de protección personal y tenga entrenamiento\nvigente en primeros auxilios\nArtículo 31°.- Distancias de seguridad, espacio de trabajo y faja de servidumbre\nAl trabajar cerca de partes energizadas se debe cumplir con los siguientes requisitos\na.Toda línea o equipo eléctrico se considerará energizado mientras no haya sido conectado a tierra y en\ncortocircuito, guardándose las distancias de seguridad correspondientes.\nb.Todas las partes metálicas no puestas a tierra de equipos o dispositivos eléctricos, se consideran como energizadas al\nnivel de tensión más alto de la instalación.\nc.Antes de iniciar el trabajo, verificar si la instalación o equipo está energizado y el nivel de tensión.\nd L partes energizadas d l i t l i\ni d de las instalaciones d b á respetar l di t\nt las distancias mínimas d seguridad con respecto al l\ndonde las personas habitualmente se encuentren circulando o manipulando objetos alargados como escaleras,\ntuberías, fierro de construcción, etc.\nArtículo 32°.- Circuitos eléctricos\nLos circuitos eléctricos deben instalarse cumpliendo con lo dispuesto por el Código Nacional de Electricidad y normas\ntécnicas complementarias, de tal forma que faciliten su identificación y garanticen la seguridad de la instalación.\nArtículo 33°.- Mantenimiento y maniobras de componentes de los circuitos eléctricos de baja, media, alta y muy\nAl trabajar en instalaciones eléctricas, se debe tener en cuenta lo siguiente:\na.Siempre se debe disponer del esquema unifilar, planos eléctricos en general, y deben estar actualizados.\nb.Conocer el tipo de instalación eléctrica, tipo de conexión con relación a la puesta a tierra, características del sistema de\nprotección características de sus componentes nivel de tensión y los riesgos que puede ocasionar a las personas;\ncaracterísticas del ambiente del lugar de trabajo, el comportamiento del clima en el lugar de trabajo.\nc.En los lugares de trabajo sólo podrán utilizarse equipos y herramientas para el sistema o modo de trabajo previstos por su\nfabricante que sea compatible con el tipo de instalación eléctrica.\nd Para todos los casos las instalaciones eléctricas deben ser inspeccionadas según lo establecido en s Reglamento\nInterno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad\ne.Mientras se realiza una actividad y se requiera comunicarse o responder una llamada, debe tenerse el cuidado que la\ncomunicación se realice de manera segura y que no distraiga la atención en lo que se está ejecutando.\nArtículo 34°.- Trabajo en equipos e instalaciones eléctricas\na.Las técnicas o procedimientos de trabajo en instalaciones eléctricas, en sus inmediaciones o cerca de ellas,\nserán establecidas por la Entidad de acuerdo con el conocimiento y desarrollo tecnológico requerido la normatividad\nb.Toda nueva tecnología, o técnica de mantenimiento u operación, o ambas; también deben ser evaluadas desde el\npunto de vista de salud ocupacional antes de ser aplicadas, con el objetivo de determinar de qué manera puede afectar\na las personas y determinar las medidas necesarias para el control y mitigación de los riesgos.\nc.Antes de ejecutar el trabajo específico, entre otros, previamente debe disponerse y tomar conocimiento del\nesquema unifilar, y demás planos eléctricos, y realizarse una inspección previa.\nArtículo 35°.- Trabajo sin tensión (desenergizado)\nEn los trabajos sin tensión, se debe observar:\n35.1 Todo trabajo en un equipo o una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo eléctrico debe\nefectuarse sin tensión, salvo en los casos que se indiquen en su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de\nAsimismo disponer el uso de ropa de protección contra el arco eléctrico o relámpago de arco de acuerdo a las\n35.2 Para desenergizar o dejar sin tensión un equipo o instalación eléctrica, deben considerarse en los\nprocedimientos de trabajo, las medidas de seguridad para prevención de riesgo\nReglamento complementada por la normativa respectiva, que serán de cumplimiento obligatorio por todo el personal\nque de una u otra forma tiene responsabilidad sobre los equipos e instalaciones intervenidos.\nDespués de la desenergización eléctrica, siempre verificar que no exista energía residual de otra naturaleza.\n35.3 Se debe aplicar las cinco reglas de oro para trabajo en equipo sin tensión, que son:\n•Corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Efectuar la desconexión de todas las fuentes de tensión, mediante\ninterruptores y demás equipos de seccionamiento\n•Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte.\n•Verificación de ausencia de tensión. Haciendo uso de los elementos de protección personal y del detector.\n•Poner a tierra y en cortocircuito temporal todas las posibles fuentes de tensión que inciden en la zona de trabajo.\n•Señalizar y demarcar la zona de trabajo.\n35.4. En una instalación eléctrica se restablecerá el servicio cuando se tenga la absoluta seguridad de que no queda\nnadie trabajando en ella y de acuerdo a los procedimientos establecidos en el reglamento interno\nArtículo 36°.- Trabajo con tensión (energizado)\na.Los trabajos sean ejecutados en instalaciones con tensiones de seguridad por debajo de 25 V, siempre que no exista\nposibilidad de confusión en la identificación de las mismas y que las intensidades de un posible cortocircuito no supongan\nb.La naturaleza de las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones que así lo exijan; por ejemplo: apertura y cierre de\ninterruptores o seccionadores la medición de una intensidad la realización de ensayos de aislamiento eléctrico o la\nc.Los trabajos en proximidad de equipos o instalaciones, cuyas condiciones de explotación o de continuidad del suministro de\nservicio, así lo requieran.\nd La Entidad debe establecer procedimientos para ejecutar trabajos con tensión incluyendo todas las medidas de\nseguridad y salud ocupacional necesarias, de acuerdo con el método elegido, ya sea con método de trabajo en contacto con\nguantes de goma, método de trabajo a distancia, método de trabajo a potencial.\ne.Para la ejecución segura y eficiente de trabajos en línea viva, se requiere personal calificado que incluya dentro de\nsu perfil ocupacional entre otras\nf.Solamente ejecutarán trabajos en circuitos energizados aquellos trabajadores que estén debidamente capacitados,\nentrenados, y cuenten con la autorización vigente de la Entidad, previo cumplimiento del perfil ocupacional.\ng.Para la realización de trabajos con tensión, las empresas deben cumplir las siguientes medidas y acciones de prevención:\n– Inspección previa de evaluación:\n– Protección del trabajador:\n– Selección de equipos materiales y herramientas:\n– Trabajos a la intemperie:\nArtículo 37°.- Estándares, procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), diagnóstico, planeación,\nprogramación, ejecución, supervisión y control de trabajo.\nLas Entidades deben establecer:\n•Estándares y PETS: La Entidad, con participación de los trabajadores, elaborará y actualizará e implementará los\nestándares y PETS\n•Diagnóstico: Con el objetivo de efectuar una correcta planeación y programación del trabajo.\n•Planeación: Toda actividad de operación y mantenimiento debe ser documentada en un plan de trabajo definido por la\nEntidad, el cual debe presentarse para la aprobación a la Entidad, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones\n– Identificar y analizar los planos eléctricos actualizados del sistema a intervenir\nDeterminar el método de trabajo.\nDeterminar el tiempo de ejecución de la tarea y el tiempo necesario para la ejecución de los procedimientos\noperativos y de gestión de seguridad y salud.\n– Designar un supervisor directo quien será el responsable de recibir el equipo o instalación.\n– El documento aprobado se establecerá con claridad el nombre del supervisor directo y su sustituto, las\ncaracterísticas del circuito o equipo a intervenir según corresponda\n– Todos los trabajadores convocados para ejecutar las actividades planeadas deben tener las competencias y la\nhabilitación requerida según la responsabilidad asignada.\nLa Entidad debe establecer procedimientos de emergencia para casos en que lo anteriormente indicado no pueda\n•Ejecución: Para la ejecución, se debe de tener en cuenta lo siguiente:\nEl supervisor directo debe comunicar a los trabajadores involucrados en las actividades programadas\nSiempre, en el sitio de trabajo y antes de iniciar las actividades, el supervisor directo hará una reunión con el\npersonal para explicar claramente el alcance del trabajo empleando los planos eléctricos, diagramas unificares\nactualizados; comunicando el método de trabajo, los riesgos asociados y medidas de seguridad.\nDemarcar y señalizar la zona de trabajo cuando se vaya a iniciar cualquier trabajo\nSupervisión y control: En la supervisión de los trabajos, debe considerarse en forma prioritaria la detección y\nel control de los riesgos, vigilando el cumplimiento estricto de las normas y procedimientos de seguridad\ni. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.\nExigir a los trabajadores la inspección de las herramientas, equipos de protección personal\niii. Verificar que los trabajadores ejecuten su trabajo conforme a los PETS y guía establecidos.\niv. Verificar la delimitación y señalización del lugar de trabajo.\nSi se detectase algún impedimento del trabajador para ejecutar un trabajo, debe retirárse de dicha tarea.\nvi. Exigir respeto entre los trabajadores en el lugar de trabajo para prevenir accidentes.\nvii Suspender las labores cuando se presente peligro inminente que amenace la salud o la integridad de los\nNota. Los trabajadores en proceso de capacitación o entrenamiento, o practicantes, desarrollarán trabajos\ncon la dirección de un trabajador experimentado quien permanecerá en el lugar de trabajo.\nArtículo 38°.- Conexión de puesta a tierra permanente\na. Las conexiones de puesta a tierra de las instalaciones o equipos deberán efectuarse de acuerdo con lo indicado\nen el Código Nacional de Electricidad y sus normas complementarias. Estas conexiones deberán garantizar\npermanentemente su buena operatividad sin que aparezcan potenciales peligrosos en el lugar de la\ni t l ió\nb. Las partes metálicas normalmente no conductoras de corriente, tales como armazones de generadores,\ntanques de transformadores, postes, estructuras metálicas, armaduras de cables, entre otros, deberán estar\nconectados permanentemente a tierra de manera efectiva, de acuerdo al Código Nacional de Electricidad.\nArtículo 39°.- Trabajos en líneas aéreas de dos o más circuitos\nEn las líneas eléctricas aéreas de dos o más circuitos y en la que una de ellas se requiere ponerla fuera de servicio,\npara efectuar trabajos de mantenimiento, reparación o renovación de sus aisladores o conductores, se ejecutarán\nsiguiendo los procedimientos especialmente elaborados por la Entidad en su Reglamento Interno de Seguridad y\nS l d en el T b j y l reglas contenidas en el Códi N i\nl Trabajo las\nl Código Nacional d El t i id d\nl de Electricidad.\nArtículo 40°.- Verificaciones a maquinarias en movimiento\nEstá prohibido las verificaciones a maquinarias en movimiento, salvo aquellas prácticas que sean necesarias para\ndetectar fallas efectuar pruebas y ajustes con el giro en cuyo caso se adoptará las medidas necesarias y los\nresguardos de seguridad específicos, siendo realizados por especialistas de acuerdo a sus manuales internos\nArtículo 41°.- Verificaciones a grúas, brazos hidráulicos y otros equipos para izaje\nLas verificaciones de equipos para izaje ya sean hidráulicas, neumáticos y/o '"manuales\nperiódicamente d acuerdo a N\nNormas d f b i\nde fabricación correspondiente y por empresas especializadas con\nautorización del fabricante para garantizar la correcta operatividad de los equipos, no se aceptarán\nmodificaciones o adaptaciones de estos equipos que no cuenten con certificaciones otorgadas por un organismo\ncompetente y de consentimiento de la Entidad.\nArtículo 42°.- Señalización de circuitos y Comprobación de la secuencia de fases\na.La señalización debe ser en base a la normativa vigente, complementada con directivas internas claras y precisas\nb.Todas las fases de los diferentes sistemas eléctricos deben ser claramente identificadas y rotuladas, de acuerdo al\ncódigo de colores establecidos en la normativa vigente correspondiente.\nc.Cuando la Entidad efectúe la modificación de una instalación (subestaciones, contadores de energía, etc.) se deberá\ncomprobar, antes de la puesta en servicio, el correcto funcionamiento de las máquinas y/o equipos de los predios\ninvolucrados, las cuales deberán coincidir con las condiciones iniciales.\nArtículo 43°.- Electricidad estática\nPara el control de riesgos producido por la presencia de electricidad estática, se debe aplicar medidas preventivas,\ntales como las de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) o en su ausencia las de la National Fire Protection\nAssociation (NFPA) de Estados Unidos de América NFPA-77 “Método Recomendado sobre Electricidad Estática”,\nque considera los siguientes aspectos: puesta a tierra humidificación incremento de conductividad ionización\nArtículo 44°.- Alumbrado de emergencia\nDeberá contarse con una fuente de alumbrado de emergencia mediante un generador independiente, batería de\nacumuladores u otro medio apropiado en centrales, subestaciones y locales donde haya personal permanente.\nArtículo 45°.- Medios de protección y seguridad\nLos trabajadores deberán utilizar, de acuerdo a la actividad a desarrollar, siguientes medios de protección y\nb.Herramientas con un aislamiento dieléctrico apropiado que satisfaga las exigencias de las Normas Técnicas\nPeruanas de INDECOPI, lEC, ISO, IEEE u otras, para el tipo de trabajo.\nc Equipo de protección personal adecuado y revisado mediante inspecciones periódicas documentadas\nd.Equipo detector de tensión.\ne.Medios de señalización y comunicación apropiados.\nf.Botiquín de primeros auxilios.\ng.Permisos d t b j\nde trabajos, boletas, tarjetas, carteles o avisos de seguridad.\nh.Ropa de trabajo resistente al arco eléctrico, de acuerdo a la exigencia de la instalación eléctrica donde ha de laborar.\nArtículo 46°.- Avisos y señalización de seguridad dentro de la Entidad\nEn las diversas áreas de la Entidad se deberá colocar en lugares visibles y estratégicos avisos y señales de\nseguridad de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Peruana NTP 399.009 “Colores Patrones Utilizados\nen Señales y Colores de Seguridad”, Norma Técnica Peruana NTP 399.010 “Colores y Señales de Seguridad”,\nNorma Técnica Peruana NTP 399.011 “Símbolos, Medidas y Disposición (arreglo, presentación) de las Señales de\nSeguridad”, la Norma DGE “Símbolos Gráficos en Electricidad” y el Código Nacional de Electricidad para el\na.El ingreso y acceso de personas a las instalaciones y zonas reservadas y peligrosas.\nb.La circulación peatonal dentro de las instalaciones y oficinas.\nc.El tránsito vehicular: velocidad máxima y sentido de circulación.\nd.Los equipos e instalaciones que se encuentren en mantenimiento o maniobra.\ne.Las zonas de emergencia, indicando las zonas y vías seguras para la evacuación y las instrucciones a seguir en\nArtículo 47°.- Trabajos en vías públicas\na.Los trabajos en las vías públicas requieren el uso de señales de seguridad de tránsito, tales como banderines,\nconos, avisos, tranqueras, luces intermitentes u otros medios que adviertan el peligro a conductores y peatones. Se\ncolocará las señales de seguridad y un cerco continuo en toda el área de trabajo que impida el paso o acceso de\nlas personas no autorizadas (incluyendo la probabilidad de presencia de animales\nb.Cuando se requiera utilizar o colocar en la calzada o vía de tránsito cables eléctricos u otros materiales, se\ndispondrá de personal provisto de un banderín o paleta con las señales claras de seguridad.\nc.En caso sea necesario reservar el espacio de trabajo durante horas de la noche, deberá mantenerse\nseñalización nocturna usando luces intermitentes u otros medios.\nd.Para la realización de las obras en vías públicas, la Entidad deberá contemplar las disposiciones\nestablecidas en el artículo 97° y 109° del Decreto Ley Nº 25844, “Ley de Concesiones Eléctricas” y los artículos\n188° y 189° de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-93-EM.\nArtículo 48°.- Limpieza en áreas energizadas\nTodo trabajo de limpieza y fumigación de cámaras y celdas en los cuales se encuentren instalados bancos de\ntransformadores, equipos d operación, t\nió terminales d\nde cables subterráneos y lí\nlíneas aéreas d t\nductos con cables energizados, podrá ejecutarse si se dispone y usa con precaución los implementos de seguridad ,\npersonal capacitado y procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo.\nArtículo 49 .- Trabajos en espacios confinados\na.En los ambientes de trabajo se debe evitar aquella atmósfera peligrosa que pueda exponer a los\ntrabajadores a riesgo de muerte, incapacidad, disminución de su capacidad para el autorrescate.\nb.Las actividades de supervisión, mantenimiento o reparación en espacios confinados deberán contar con el permiso\nde trabajo y serán dotados de equipos de iluminación artificial, equipos de comunicación seguros y de seguridad\nadecuados (máscaras antigases, balones auto contenido de aire, cascos, guantes, botas de jebe)\nc.Los trabajadores que realicen labores en espacios confinados deben ser entrenados y capacitados para realizar\nlabores y contarán con implementos de primeros auxilios y equipos de rescate. Estos trabajos se realizarán con dos\ntrabajadores, permaneciendo uno de ellos fuera del ambiente confinado.\nd.Los trabajos en espacios confinados deberán seguir los procedimientos, éstos incluirán la evaluación y planificación\ndel trabajo y del ambiente en el que se realizan las actividades (plan de trabajo, monitoreo de la calidad de la\natmósfera, medidas de acondicionamiento y ventilación forzada, entre otros).\nArtículo 50°.- Personas ajenas a la Entidad y equipos de protección\nTodas las personas ajenas a la Entidad que ingresen a sus instalaciones de planta (centrales, centros de\ntransformación y subestaciones) deberán recibir equipos de protección personal de acuerdo al riesgo al que se\nexpondrán, a fin de preservar su integridad y estarán acompañados por un trabajador de la Entidad de seguridad.\nArtículo 51°.- Ergonomía\nLa Entidad deberá efectuar un Estudio Ergonómico, a fin de ubicar a los trabajadores en los puestos de trabajo según sus\naptitudes y capacidades, proporcionándoles un ambiente adecuado. La verificación de la ergonomía deberá estar\norientado a tareas humanas: diseño de controles, diseño de indicadores, diseño de las tareas, diseño de las dimensiones\ny factores ambientales.\nArtículo 52º.- Escalamiento\nPara el escalamiento en poste o algún otro tipo de estructura\nse utilizarán escaleras, andamios u otro medio apropiado que\npermitan subir, b j y posicionarse en él y poder d\nd desarrollar l\nactividad de forma segura. No se permite el uso de ‘pasos’ o soga en\nninguna de sus formas; excepto cuando los postes o estructuras se\nencuentren ubicados en zonas sin acceso vehicular o donde las\ncaracterísticas del terreno o altitud de los soportes de las líneas, no\npermitan hacer un uso adecuado de los medios mencionados\nen el párrafo anterior, en estos casos excepcionales se podrá\nhacer uso de ‘pasos’ o soga, siempre que el trabajador use arnés\npermanentemente, durante el ascenso, la ejecución de la tarea y el\ndescenso, como un punto adicional de sujeción, haciendo uso de\neslinga tipo faja, tal como puede apreciarse en la siguiente figura.\nAsimismo, se podrá hacer uso de accesorios que permitan que el trabajador pueda ubicarse en la zona de trabajo y\nNota: Los ‘pasos’, sogas, eslingas, correas, arnés y demás accesorios, deben ser productos certificados y\ndeben tener características adecuadas para las exigencias mecánicas requeridas. Asimismo, los\nestrobos deben ser elaborados de una sola pieza. Los cuales deben ser verificados por el supervisor antes\nde iniciar la tarea y mantener el registro correspondiente de la verificación efectuada con las respectivas\nCasco dieléctrico con barbiquejo (antichoque).\nZapatos dieléctricos (\nt di lé t i\n(con planta d j b aislante).\nl t de jebe i l t )\nMáscara facial y/o lentes.\nImplementos de seguridad y equipos\nde protección personal (Artículo 54°)\nGuantes de badana (protección de guantes dieléctricos).\nGuantes de hilo de algodón.\nCorrea o cinturón de seguridad tipo liniero.\nA é cuerdas, poleas d i j\nPértigas de maniobras.\nEquipos revelador de tensión.\nJuego de herramientas aisladas.\nEquipo de comunicación portátil.\nEquipos de puesta a tierra temporal y otros\nElementos de señalización tales como conos o señales desmontables de seguridad\nSistema d G\nArtículo 55°.- Medidas de seguridad\nLa Entidad, a través de las jefaturas u operadores de sus centrales y del personal encargado de la seguridad y salud\nen el trabajo, adoptará las medidas necesarias de seguridad y salud en el trabajo en sus respectivos centros de\ntrabajo. Éstas incluirán aquellas actividades complementarias que no forman parte del suministro eléctrico\n(suministro de combustible limpieza\ncombustible, limpieza, tratamiento de agua\nagua, transporte de personal\npersonal, transporte de\nmateriales y combustible, entre otros), de acuerdo con su Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.\nAsimismo, la ejecución de trabajos en los sistemas de generación, el personal debe contar y hacer uso de los\nimplementos de seguridad señalados en el artículo 54° de este Reglamento, de acuerdo a la labor.\nArtículo 56°.- Trabajos en altura\nTodo trabajo en altura mayor a 2,5 m y que sea clasificado como tarea de Riesgo Alto o Extremamente\nAlto de acuerdo al Estudio de Riesgos, será supervisado por otra persona desde tierra en la zona de trabajo.\nArtículo 57°.- Uso de extintores\nLa Entidad elaborará un estudio para la implementación de extintores portátiles en las diferentes áreas de la\ncentral. La Entidad también efectuará capacitación y entrenamiento a los trabajadores con los principios\ngenerales del uso del extintor de incendios y los riesgos involucrados con la fase inicial de la lucha contra el fuego\nArtículo 58°.- Trabajos con equipos y máquinas herramientas de talleres peligrosos\na.Los trabajos en caliente que pudieran desarrollarse dentro de la casa de máquinas de las centrales generadoras o\nfuera de ella, se desarrollarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Reglamento Interno de Seguridad\nb. Si no fuera posible aislar el área de trabajo, se debe asegurar una buena ventilación en la sala de máquina\nmanteniendo las ventanas y puertas abiertas y si no fuera suficiente se debe recurrir a la ventilación forzada\nArtículo 59°.- Seguros, equipos de bloqueo y otros dispositivos de seguridad\nLos seguros y otros dispositivos de bloqueo o protección neumática, eléctrica o hidráulica (como válvulas de alivio,\nentre otros) se mantendrán en condiciones de operación óptima y confiable.\nArtículo 60°.- Protección de partes energizadas\na.Todas las partes vivas que operen a más de 50 V con relación a tierra sin cubiertas aislantes serán provistas de\nguardas, a menos que se ubiquen a suficiente distancia horizontal, vertical o combinación de ambas de tal forma\nque minimicen la posibilidad de contacto accidental con los trabajadores de acuerdo a lo establecido en el\nb.La protección de las partes energizadas dentro de compartimientos se mantendrá durante la operación y\nmantenimiento para impedir que las herramientas u otros equipos caigan sobre dichas partes, a excepción del\nreemplazo de fusibles u otro accesorio necesario, el cual será realizado por personal calificado y equipado.\nc.Al retirar las guardas de los equipos energizados, se colocará avisos y se instalará barreras alrededor del área\nd t b j para i\nimpedir que el personal que no t b j en l equipos, pero que está en el á\nl área, t\ntenga acceso a l\npartes vivas expuestas\nArtículo 61 . Trabajo en zonas con vapor de agua\n61°.Al realizar trabajos en lugares donde exista vapor de agua asociados con calderas, debe observarse, por lo menos, las\na.Las condiciones de seguridad y salud deben ser verificadas antes y después del trabajo.\nb.Se usará protección de la vista; o protección facial, o del cuerpo (ropas térmicas protectoras especiales) si es\nnecesario, para la limpieza de las tuberías, hogar, condensador y otros equipos asociados a las calderas.\nc.Donde sea necesario que los trabajadores realicen trabajos cerca a los extremos de los tubos durante la limpieza, se deberá\ncolocar protectores en dichos extremos.\nd.Realizar el respectivo bloqueo y rotulación (tarjetas de seguridad) de válvulas de acuerdo con el procedimiento de\nconsignación de equipos aprobado en cada Entidad.\ne.Colocar señales de seguridad.\nArtículo 62° Limpieza química de compartimientos a presión y calderas\nA tí l 62°.- Li\nSi durante el proceso de limpieza se tuviera que realizar o producir líquidos inflamables, gases, vapores, materiales\ncombustibles , se tendrá en cuenta lo siguiente:\na.Se señalizará el área, se colocará avisos sobre peligro de incendio y explosión y se restringirá el ingreso.\nb.Se prohibirá f\nfumar, soldar y otras f\nfuentes de combustión o elementos que produzcan chispas en el área restringida.\nc.El personal designado en el área restringida se limitará al número necesario para realizar la tarea sin riesgo.\nd.Se deberá tener instalados grifos de agua, rociadores o hidrantes y otros accesorios contra incendios.\ne Los trabajadores que laboren en las áreas restringidas usarán los equipos protectores pertinentes que incluirán como\nmínimo ropa protectora, máscara o careta facial, botas, gafas protectoras y guantes.\nf.Se prohibirá la ingestión de alimentos en la zona demarcada.\nArtículo 63°.- Calderas\na.Antes del inicio de reparaciones en el hogar de la caldera o de la remoción de cenizas, se verificará que en las áreas\nsuperiores no existan objetos que puedan caer Si existiera este peligro se instalará tablajes o redes protectoras extendidas\nb.Cuando se abra las puertas de las calderas, los trabajadores deberán permanecer fuera del alcance de ellas y con la\nprotección adecuada para evitar daños por fuga de calor y salida de gases.\nde cerrar l\nlos accesos al caldero, se d b á verificar que no h\nhaya quedado personal, equipos o\nherramientas en su interior.\nd.En caso que se requiera efectuar mantenimiento correctivo (reparaciones) de las tuberías ubicadas dentro del\nhogar de las calderas, sin esperar que la temperatura baje a los niveles que se tengan en el medio ambiente, los\ntrabajadores deben utilizar ropas térmicas protectoras especiales\ne.La Entidad deberá contar con un libro de ocurrencias donde se indique las situaciones de operación y mantenimientos\nefectuados, entre otras.\nArtículo 64° Generador de la turbina\nA tí l 64°.- G\nd d l t bi\na.Se prohíbe fumar o manipular algún dispositivo que produzca combustión cerca de los compartimientos de hidrógeno de\nlos generadores. Se deberá utilizar una señalización para advertir peligro de explosión o incendio.\nb.Se considerará como emergencia, en caso se produzca una excesiva impregnación de hidrógeno o pérdida anormal de\npresión en el sistema de hidrógeno; y se tomará de inmediato las medidas correctivas pertinentes\nc.Antes de realizar el mantenimiento de los grandes generadores deberá disponerse de una cantidad suficiente de gas\ninerte para purgar el hidrógeno de los mismos.\nArtículo 65°.- Hidroeléctricas y sus equipos\na.Los t b j d\ntrabajadores que d\ndesarrollen sus actividades cerca d compuertas, válvulas, b\nbocatomas, embalses, tú l u\notros emplazamientos donde los incrementos o disminuciones en el flujo de agua o en sus niveles pueden representar un\nsignificativo riesgo, deben contar con un sistema oportuno y seguro de evacuación de tales áreas peligrosas, antes que se\nproduzcan los cambios. Para ello la Entidad responsable mantendrá un registro actualizado de datos tales como: últimas\nincidencias, historia del flujo de agua, etc\nb.Las obras hidráulicas de captación y conducción deben contar con cercos u otro tipo de\nprotección y señalización para evitar que el personal propio o terceros se ahoguen.\nc. La casa de máquinas deberá contar con extintores de incendios\nArtículo 67°.- Uso de Implementos de seguridad en Líneas de Transmisión\na.Para la ejecución de trabajos en las líneas de transmisión, el personal debe contar y hacer uso de los implementos de\nseguridad señalados en el artículo 54°, siendo éstos por lo menos los siguientes: casco dieléctrico antichoque con\nbarbiquejo, zapatos dieléctricos con planta de jebe aislante, guantes dieléctricos para alta tensión, guantes de cuero,\ncorrea o cinturón d seguridad ti li d\ni t ó de\nid d tipo lindero, arnés, cuerdas, poleas d i j j\nde izaje, juego d h\nde herramientas aisladas, equipo d\ncomunicación portátil, escaleras de fibra, equipos de puesta a tierra temporal, elementos de señalización tales\ncomo , botiquín de primeros auxilios, camilla y otros.\nb.Todos los implementos deben estar en buen estado de conservación y uso, los cuales deberán ser verificados por el\nsupervisor antes de la ejecución de cualquier trabajo\nArtículo 68°.- Puesta a tierra temporal y verificación de la solidez de las estructuras\na. Antes de realizar los trabajos de reparación o mantenimiento se deberá instalar equipos de puesta a tierra temporal en\nel tramo de línea intervenida, así como también tierra franca al inicio y final de la línea.\nb.Antes que las estructuras metálicas o postes estén sujetos a esfuerzos tales como los producidos por escalamiento,\ninstalación o remoción de equipos, la Entidad\ndeberá verificar que las estructuras mantengan la capacidad para\nsoportar esfuerzos adicionales o desbalances causados por el peso del personal, equipos de mantenimiento y otros. Si la\nestructura metálica o el poste no puede soportar las cargas que le serán impuestas, deberá ser arriostrado o soportado de\notra forma para evitar accidentes\nArtículo 69°.- Trabajos en estructuras\na.Las líneas de transmisión serán consideradas como energizadas mientras no se compruebe fehacientemente lo\ncontrario; por lo tanto, antes de iniciar el trabajo en lo alto de sus estructuras, es obligatorio conocer su nivel de tensión y la\nverificación mediante pruebas con equipo apropiado, de que efectivamente están desenergizados.\nb.Todo trabajo en estructuras metálicas, postes y pórticos se efectuará con dos personas como mínimo y será supervisado\npor otra persona desde tierra en la zona de trabajo. Todo liniero estará asegurado a la estructura con correa o arnés de\nseguridad en forma permanente mientras dure la labor en lo alto de la estructura.\nc.La realización de trabajos en lo alto, requiere que el trabajador esté en buen estado físico y anímico; y, provisto de\nóptimos implementos de seguridad y equipos de protección.\nArtículo 70°.- Instalación de líneas paralelas a líneas energizadas\nAntes que se instalen líneas nuevas paralelas a líneas energizadas existentes la Entidad deberá determinar la\ntensión aproximada que se inducirá en las nuevas líneas para aplicar la protección necesaria durante todo el tiempo de\nejecución de los trabajos..\nLa Entidad deberá tomar en cuenta las siguientes precauciones:\na.Cada conductor desnudo deberá ser puesto a tierra en intervalos de tal manera que ningún punto a lo largo del\nconductor se encuentre a más de 3 km de una puesta a tierra.\nb.Las puestas a tierra referidas en el inciso anterior deberán dejarse en su lugar hasta que se complete la instalación\nc.Se retirará las puestas a tierra referidas en el inciso “a” en la última fase de limpieza de la línea.\nd.Si los trabajadores están laborando en contacto con conductores desnudos, las puestas a tierra deberán instalarse\nen cada lugar donde ellos estén trabajando, y también deberán instalarse puestas a tierra en todos los puntos\nmuertos o puntos de soporte de la estructura adyacente.\ne.Si dos conductores desnudos van a ser empalmados,\ntierra y el empalme será realizado con guantes dieléctricos.\nser puenteados, puestos a\nSe deberá respetar las distancias mínimas de seguridad para la construcción de líneas paralelas entre los\ndiferentes niveles de tensión, según lo establecido en el Código Nacional de Electricidad.\nArtículo 71°.- Identificación y señalización de líneas\nLos postes y estructuras metálicas de las líneas de transmisión deberán ser fácilmente identificados, indicando: tensión\nnominal nombre de la Entidad código de la línea de transmisión código de la estructura y señales de peligro Las\nestructuras metálicas deberán contar con medios de antiescalamiento, cuando se ubiquen en las zonas urbanas o\ncercanas a éstas y terrenos agropecuarios.\nArtículo 72°.- Trabajos en caliente o con tensión o línea viva o energizada\na.Está prohibido trabajar en circuitos energizados, mientras no se disponga del procedimiento respectivo y\nautorización para su uso. En caso de disponer de estos medios, el trabajo deberá ser realizado por personal\nespecializado, con el perfil mínimo en lo físico y psicológico, y que cuente con ropa de trabajo resistente al arco\neléctrico, equipos y herramientas especialmente diseñados, probados y fabricados para esos fines.\nb.La Entidad deberá disponer de la relación de personal calificado para realizar trabajos en caliente y las hojas de\nvida de cada uno de los trabajadores que participan en trabajos en caliente, donde se incluya el cronograma\nde capacitación, actitud física y psicológica.\nArtículo 73°.- Condiciones meteorológicas y climáticas en los trabajos\na. Los trabajos en las líneas de transmisión deberán efectuarse en horas de luz natural y con las condiciones\nmeteorológicas y climáticas más convenientes\nSe suspenderá los trabajos en caso que las condiciones ambientales\ntengan alguna de las siguientes características:\ni) Velocidad de viento superior a los 35 km/h .\nii) Lluvias torrenciales, granizadas y nevadas.\niii) Tempestades eléctricas, rayos y truenos.\niv) Otros fenómenos anormales que afecten la seguridad.\nb. La Entidad tomará todas las medidas preventivas del caso para garantizar la seguridad de sus trabajadores\nal reanudar los trabajos después de presentarse lluvias y tempestades en la zona de trabajo y los\nsuspenderá en caso que las condiciones de tormenta a lo largo de la línea se mantengan. Cuando\nexistan condiciones meteorológicas y climáticas adecuadas, se podrá efectuar trabajos durante horas\nnocturnas que puedan ejecutarse con mayor seguridad que durante horas de luz natural y sean debidamente\nsustentados por la Entidad en su Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, y para los casos de\nsituaciones d emergencia\nCAPÍTULO IV Centros de Transformación o Subestaciones\nArtículo 74°.- Uso de equipos de protección personal e implementos de seguridad\nEl personal que efectúe cualquier actividad en las instalaciones de un centro de transformación (maniobras en los\nequipos de operación, trabajos de mantenimiento o reparación de equipos e instalaciones, otros) debe contar y hacer\nuso de los implementos de seguridad señalados en el artículo 54°, siendo éstos por lo menos los siguientes:\ncascos dieléctricos antichoque con barbiquejo, guantes dieléctricos para la tensión implicada, guantes de cuero,\ncalzado dieléctrico de seguridad con planta de jebe aislante, máscara facial y/o lentes, protección de las vías\nrespiratorias, correa o cinturón de seguridad, botiquín portátil, camillas y otros los cuales deberán ser\nverificados por el supervisor antes de la ejecución de cualquier trabajo. Toda persona que ingresa a los centros de\ntransformación deberá usar casco dieléctrico e implementos de seguridad necesarios.\nArtículo 75°.- Uso de extintores\n75 La Entidad elaborará un estudio para la implementación de extintores de incendios portátiles en las diferentes áreas\ndel centro de transformación. La Entidad también efectuará capacitación y entrenamiento para familiarizar a\nlos trabajadores con los principios generales del uso del extintor de incendios y los riesgos involucrados con la fase\ninicial de la lucha contra el fuego.\nArtículo 76°.- Sala de baterías\nLa sala de baterías del centro de transformación deberá contar con las facilidades de servicio indicadas en el Código\nNacional de Electricidad. Se programarán inspecciones periódicas para verificar el buen estado de las baterías, así\ncomo también del equipo de recarga.\nArtículo 77°.- Personal autorizado para realizar maniobras\nLa Entidad establecerá la nómina del personal autorizado y entrenado para operar los centros de transformación y\nrealizar las maniobras, de acuerdo a los programas de trabajo o por emergencias, de conformidad con su Reglamento\nInterno de Seguridad. Dicha nómina debe estar registrada en el centro de control y ubicada en las casetas de vigilancia\nasí como en la sala de operación de los centros de transformación.\nArtículo 78°.- Identificación de circuitos\na.Todos los sistemas eléctricos deben presentarse en forma visible en los diagramas o esquemas donde señalen\nclaramente l circuitos, redes y lí\nt los i it\nlíneas d bid\ndebidamente numeradas y codificadas a fi d id tifi l con t d f ilid d\nfin de identificarlas\nb.Estos diagramas o esquemas deben estar ubicados en lugar visible dentro de la sala de operaciones de cada uno de los\nc.Los diagrama o esquemas, en lo que corresponda, deberán cumplir con la norma de: “Terminología\ny la de “Símbolos Gráficos en Electricidad”, de la Dirección General de Electricidad.\nArtículo 79°.- Requisitos del personal no electricista\nEn el desarrollo de sus actividades dentro de las instalaciones de la Entidad, el personal no electricista como pintores,\nalbañiles personal de limpieza y otros deben cumplir los siguientes requisitos:\na.Tener la orden o permiso escrito para trabajar, en la que se delimite el área de labores.\nb.Utilizar sus implementos de seguridad personal y los adecuados al área donde realizan sus labores.\nc.Tener sus equipos de trabajo en perfecto estado.\nd.Ser supervisados permanentemente por un trabajador autorizado con conocimiento de los riesgos en las instalaciones\ndel centro de transformación.\nLas disposiciones d seguridad en lí\nlíneas d t\nde transmisión se aplicarán supletoriamente a l t b j que se ejecuten en\nlíneas aéreas en media tensión.\nArtículo 80°.- Uso de implementos de seguridad en sistemas de distribución\nPara la ejecución de trabajos en sistemas de distribución el personal debe contar y hacer uso de los implementos de\nbarbiquejo, zapatos dieléctricos con planta de jebe aislante, guantes dieléctricos para alta tensión, guantes de cuero, correa\no cinturón de seguridad, protección facial y/ lentes, protección de vías respiratorias, juego de herramientas aisladas, equipo\nde comunicación portátil, botiquín de primeros auxilios portátil y otros.\nb. Los equipos y líneas eléctricas en baja tensión se considerarán y deberán ser tratados como energizados, aun cuando no\nlo estén. Los equipos y líneas eléctricas a tensiones mayores se considerarán y deberán ser tratados como energizados,\nsalvo que estén liberados, con los terminales cortocircuitados y puestos a tierra y con la documentación que certifique esta\nc. Los trabajadores calificados son los únicos que pueden efectuar labores en los circuitos o equipos energizados,\ndebiendose ser capacitados sobre los procedimientos de seguridad\nexistentes en el manejo\nnecesarias y adecuadas; y usar equipos e implementos de seguridad\nd. Los trabajos con tensión en las líneas aéreas de media tensión deben ser ejecutados de acuerdo a lo prescrito en los\nmanuales internos sobre los procedimientos establecidos por la Entidad para cada tipo de trabajo.\ne. Por lo menos dos trabajadores calificados ejecutarán las maniobras en media tensión, los cuales serán debidamente\nsupervisados, excepto l conexión o d\ndesconexión rutinaria d circuitos que puede ser realizada por un solo t b j d si l\nti i de i it\nl trabajador i la\nEntidad demuestra que las condiciones permiten que este trabajo sea desempeñado sin riesgo.\nf. Los trabajos en sistemas de distribución en baja tensión serán realizados como mínimo por dos personas, salvo aquellos\nque de acuerdo a los procedimientos de cada Entidad demuestren que pueden ser realizados sin riesgo por una persona\nentrenada, supervisada y dotada con los equipos de seguridad y conocimientos adecuados.\nArtículo 82°.- Mantenimiento o trabajos de ampliación de redes subterráneas en media y baja tensión\nPara ejecutar trabajos de mantenimiento o ampliaciones en redes subterráneas en media y baja tensión se debe cumplir,\npor lo menos, con las siguientes disposiciones de seguridad:\na. Antes de efectuar el corte en un cable subterráneo de media tensión, en primer lugar se identificará fehacientemente el\ncircuito a intervenir y se comprobará la ausencia de tensión en el mismo, bloqueo de los dispositivos de maniobra y\nequipos, se pondrá en cortocircuito y a tierra los terminales más próximos, incluyendo sus derivaciones si los tuviera.\nb os t abajos\nb. Los trabajos de mantenimiento correctivo de los cables subterráneos (reparación del tramo del cable) o de\ne to co ect o\nos cab es subte á eos ( epa ac ó de t a o de cab e)\nampliaciones (derivaciones) sin tensión, en las redes de distribución de media tensión, serán efectuados por\npersonal calificado y ciñéndose a los procedimientos prescritos en el Reglamento Interno.\nc. En apertura de zanjas para la reparación de cables subterráneos se colocará señalizaciónes.\nArtículo 83°.- Maniobras en subestaciones aéreas de distribución y mantenimiento sin tensión de líneas aéreas de\nSe debe cumplir, con las siguientes disposiciones de seguridad:\na. Desconectar la fuente de tensión, bloqueo de los equipos de desconexión, comprobar la ausencia de tensión, poner a\ntierra y cortocircuito y señalizar la zona de trabajo.\nb. Toda instalación será considerada con tensión mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados para\neste efecto de acuerdo al nivel de tensión de la instalación y en segundo lugar se pondrá en cortocircuito y a tierra los\nterminales más próximos, incluyendo las de sus derivaciones si los tuviera.\nc. Todos los trabajadores encargados para efectuar maniobras o mantenimientos que tengan que subir a las partes\naltas de líneas eléctricas aéreas, o sitios elevados, estarán provistos de cinturones o arneses de seguridad, guantes\ndieléctricos, calzados dieléctricos, detector de tensión y cascos de seguridad con barbiquejos, apropiados. Las escaleras\nque se utilicen serán de material aislante; y, deberán contar con bases antideslizantes.\nd. Todo liniero estará asegurado al poste con correa o arnés de seguridad mientras dure la labor en lo alto del poste.\ne. Para los trabajos en líneas aéreas de diferentes niveles de tensión, a efectos de seguridad se considerará la\ntensión más elevada que soporten (salvo casos excepcionales debidamente autorizados por la DGE). Esta\nprescripción también será válida en el caso de que alguna de tales líneas sean de telecomunicaciones.\nf. El trabajo se suspenderá cuando las condiciones meteorológicas y climáticas indicadas en el artículo 73° del\ng. Cuando utilice vehículos dotados de cabrestantes o grúas, el chofer evitará contacto con líneas con tensión y excesiva\ncercanía que pueda provocar descarga a través del aire, debiendo permanecer los demás trabajadores lejos del\nArtículo 84°.- Trabajos en tableros en subestaciones de distribución\nLos trabajos de las partes con tensión en tableros de subestaciones de distribución serán realizados como mínimo por\ndos personas (una que realizará el trabajo y la otra como apoyo), salvo aquellos trabajos que de acuerdo a los\nprocedimientos propios de cada Entidad demuestren que pueden ser realizados sin riesgo por una persona\ndebidamente entrenada y dotada con los equipos de seguridad y conocimientos adecuados.\na. Cuando los fusibles sean instalados o retirados con uno o ambos terminales energizados, la Entidad\ndeberá asegurarse que se utilice las herramientas y guantes dieléctricos apropiados para la tensión del circuito.\nCuando se instale fusibles de tipo expulsión, la Entidad deberá asegurarse que cada trabajador utilice protección facial y\nla herramienta apropiada para esta tensión y que se encuentre libre la trayectoria de salida del cuerpo del fusible.\nb Se deberá cumplir con los procedimientos de trabajo establecidos por la Entidad En el Reglamento Interno de\nSeguridad y Salud de la Entidad deberá consignarse la obligación de utilizar bases y fusibles normalizados; asimismo,\nde ser el caso, la Entidad deberá sustituir los equipamientos que contengan fusibles no normalizados.\nArtículo 86 .- Interruptores y seccionadores de baja tensión\nLos fusibles o seccionadores de baja tensión no estarán al descubierto a menos que estén montados de tal manera que no\npuedan producirse proyecciones ni arcos\nLos interruptores de baja tensión deberán ser de equipo completamente cerrado, a fin de imposibilitar el contacto fortuito\ncon personas y objetos. Se prohíbe el uso de interruptores de cuchilla o palanca que no estén debidamente\nprotegidos, incluso durante su accionamiento.\nArtículo 87°.- Interruptores en los locales que almacenan líquidos inflamables\nLos interruptores situados en locales de características inflamables o explosivas se colocarán fuera de la zona de\npeligro Cuando ello no sea posible deberán estar encerrados en cajas antideflagrantes o herméticas según lo\nindicado por el Código Nacional de Electricidad.\nArtículo 88°.- Advertencias de riesgo eléctrico\n•Toda celda tendrá en la puerta o ingreso a la instalación un letrero que advierta al personal del riesgo eléctrico. Deberá\nestar identificada en forma precisa y fácilmente visible la señalización que advierta del riesgo eléctrico en:\nb.Los circuitos de distribución primaria.\nc.Los tableros de distribución en baja tensión.\nArtículo 89°.- Protección de recintos en subestaciones\nEn subestaciones tipo caseta, los transformadores, interruptores y otros equipos de media tensión deberán estar ubicados\nen recintos (celdas) que tengan puertas y separadores con una altura mínima necesaria de modo que el recinto o\nequipo puesto fuera de servicio quede aislado de las partes energizadas.\nArtículo 90°.- Protección de las instalaciones de media y alta tensión\nTodo recinto que albergue instalaciones de media y alta tensión debe estar protegido con cercos de malla metálica o\nsimilar, con una altura mínima de 2,20 m desde el suelo y provistos de señales de peligro referidos a la tensión y al\nriesgo eléctrico existente, a fin de evitar el acceso de personas ajenas al servicio\nArtículo 91°.- Pruebas eléctricas a equipos y redes eléctricas\na. Los equipos y redes eléctricas nuevas que se conecten al sistema eléctrico existente deberán estar sujetos a\npruebas eléctricas, cuyos resultados quedarán registrados en el protocolo de prueba de las mismas.\nb.Los responsables de la Entidad para la ejecución de las pruebas eléctricas deben elaborar un programa en el que\npor lo menos se indique la instalación eléctrica, tipos (cortocircuito y tensión) y etapas (porcentaje de corriente o tensión\nnominal vs tiempo de exposición de cada etapa) considerada en el protocolo correspondiente como también la fecha y\nhorario de prueba a la que será sometida la instalación, asimismo la nómina del personal responsable de su ejecución\nincluyendo las operaciones previas para independizar los circuitos que se utilizarán y las instrucciones específicas\nque deben recibir cada uno de los participantes.\nArtículo 92°.- Accesos a zonas subterráneas\nPara ingresar o salir de una cámara o bóveda superficial que exceda los 1,20 m de profundidad se deberá utilizar\nuna escalera o cualquier otro medio apropiado para trepar. Ningún trabajador deberá ingresar o salir de una cámara o\nbóveda trepando por cables o soportes colgantes.\nArtículo 93°.- Manipuleo de materiales en cámaras subterráneas\nEl equipo usado para bajar materiales y herramientas hacia cámaras subterráneas o bóvedas deberá tener una\ncapacidad suficiente para soportar el peso a ser manipulado; y, deberá verificarse su operatividad antes de cada uso.\nAntes de bajar las herramientas o materiales por la abertura de la cámara subterránea o bóveda, los trabajadores que\nlaboran en dicha área deberán despejar la zona directamente debajo de la abertura\nArtículo 94°.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles\na.En los aparatos y herramientas eléctricas que no lleven dispositivos que permitan unir sus\naccesibles a un conductor de protección, su aislamiento corresponderá en todas sus partes a un doble aislamiento\nb.Cuando se emplee herramientas eléctricas portátiles en emplazamientos muy conductores, éstas estarán\nalimentadas por una tensión no superior a 24 V, si no son alimentadas por medio de un transformador de separación de\nc.Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles estarán protegidos con material resistente que no se\nd.Se evitará el empleo de cables de alimentación largos al utilizar herramientas eléctricas portátiles, instalando\ntomacorrientes en puntos próximos.\ne.Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y un dispositivo protector de la lámpara, de suficiente\nresistencia mecánica. Cuando se empleen sobre suelos o superficies que sean buenos conductores, no podrá\ne ceder s tensión de 24 V si no son alimentadas por medio de transformadores de separación de circ itos\nf.Los equipos y herramientas eléctricas estarán marcados por etiquetas u otros medios adecuados con el objeto de evitar\nerrores de alimentación de energía y operación.\nArtículo 95° Protección mecánica d h\nA tí l 95°.- P t\ná i de herramientas portátiles\nPara el uso de las herramientas portátiles los trabajadores deberán cumplir, por lo menos, con las siguientes medidas\na.Las herramientas portátiles accionadas por fuerza motriz, como esmeriles, taladros, sierras u otros estarán\nsuficientemente protegidas para evitar al trabajador que las maneje, de contactos y proyecciones de partículas\nb.Sus elementos cortantes, punzantes o lacerantes estarán cubiertos o protegidos con fundas o pantallas que, sin\nentorpecer las operaciones a realizar, determinen el máximo grado de seguridad para el trabajo.\nc En las herramientas neumáticas los gatillos impedirán su funcionamiento imprevisto las válvulas cerrarán\nautomáticamente al dejar de ser presionadas por el trabajador; y, las mangueras y sus conexiones estarán firmemente\nfijadas a los tubos del aire a presión.\nArtículo 96°.- Herramientas neumáticas e hidráulicas\nLas herramientas neumáticas e hidráulicas no deberán operarse a mayor presión que la recomendada por los\nfabricantes. En caso de que operen cerca de sistemas energizados, deberán estar diseñados para estos fines y contra la\nacumulación de humedad en la alimentación del aire\nLos equipos que operan a presión hidráulica o neumática deben contar con los accesorios de seguridad en caso de fugas o\nrotura de mangueras.\nArtículo 97°.- Limpieza y mantenimiento de máquinas y equipos\nPara realizar la limpieza y mantenimiento de las máquinas y equipos debe cumplirse estrictamente las normas y\nrecomendaciones del fabricante. Los desechos líquidos o sólidos resultantes de la limpieza de las máquinas y equipos\ndeberán ser depositados en recipientes especiales para su posterior evacuación del lugar de acuerdo a lo que establece el\nplan de manejo de residuos de la Entidad según lo dispuesto por la Ley de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314.\nCAPÍTULO VII Almacenamiento de Materiales y Líquidos Inflamables o Combustibles\nArtículo 98°.- Almacenamiento y manipulación de materiales\na.Se debe cumplir con los manuales internos sobre procedimientos específicos establecidos por la Entidad.\nb.Está prohibido almacenar o depositar materiales u otros objetos en los centros donde existan equipos con tensión.\nc.Se prohíbe almacenar las sustancias que pueden reaccionar juntas y puedan causar incendios o explosiones.\nd.Los ácidos corrosivos y tóxicos se almacenarán en lugares bajos, en depósitos de seguridad y construidos de\nmaterial a prueba de incendios. Estos depósitos llevarán un rótulo de advertencia e identificación aún estando vacíos.\ne.Los cilindros a presión, d oxígeno, acetileno e hid ó\nió de í\nhidrógeno se almacenarán en f\nforma vertical, separados y asegurados\ncontra posibles caídas.\nf.Los cilindros a presión conservarán su casco dieléctrico protector tanto en el transporte como en el almacenaje y\nconservarán actualizadas las marcas o señales de prueba. No se utilizará grasas ni aceites en las roscas de las tapas o\nválvulas de recipientes de oxígeno Cuando se almacenen en el exterior se les debe proteger contra la oxidación o exceso\nde calor, evitando el contacto con el suelo.\ng.Los materiales se almacenarán fuera de los pasadizos o áreas de tránsito y en zonas que serán demarcadas\nconsiderando el lugar de utilización y de mayor seguridad; se mantendrán libres de obstáculos, mangueras, cables o\nmateriales que puedan causar accidentes.\nh.Los materiales serán apilados asegurando una adecuada distribución de luz natural o artificial para el funcionamiento\napropiado de las máquinas y equipos de acarreo, el libre paso por los pasillos y el uso eficiente de los equipos contra\nArtículo 99°.- Almacenamiento y manipulación de materiales inflamables o combustibles\na.Se debe cumplir los procedimientos específicos establecidos por la Entidad.\nb Está prohibido el almacenamiento conjunto de sustancias que puedan causar incendios o explosiones\nc.En los almacenes de materiales inflamables o combustibles, los impermeables e incombustibles.\nSe tomará precauciones para evitar material hacia sótanos o desagües.\nd.Los recipientes que contienen sustancias inflamables serán expresamente rotulados, indicando su contenido,\npeligrosidad y modo de usarse. Se comprobará el cierre hermético d l envases\nb á l i\néti de los\ne.Los equipos e instalaciones eléctricas deberán ser del tipo “a prueba de explosión”, en lugares donde se\nalmacenen o manejen materiales líquidos o gases combustibles o inflamables.\nf.Los tanques que almacenen derivados de hidrocarburos deberán cumplir con las disposiciones\nvigentes referidas a la seguridad en el almacenamiento y transporte de combustibles líquidos y\ngaseosos dispuestos por la Ley Nº 26221 “Ley Orgánica de Hidrocarburos” y sus normas complementarias.\ng.Los productos líquidos y materiales combustibles o inflamables se almacenarán en locales distintos a\nlos de trabajo, y si éste fuera único, en recintos completamente aislados\ndeben estar correctamente\nseñalizadas precisando el material y riesgo de inflamación en pintura ignífuga,de acuerdo a la Normas\nArtículo 100°.- Criterios generales para la selección de los equipos de protección personal\nLos equipos de protección personal deberán cumplir, al menos, con los siguientes requisitos:\na.Cumplir con lo indicado en el inciso h) del artículo 19° del presente Reglamento.\nb Deberán ser seleccionados\nde acuerdo a las condiciones de trabajo climáticas y contextura del\nc.Deberán proporcionar una protección efectiva contra el riesgo.\nd.No deberán poseer características que interfieran significativamente el trabajo normal del trabajador.\ne.No deberán originar problemas para la integridad física del trabajador considerando que existen materiales en\nlos equipos de protección personal que pueden causar alergias en individuos o sean fácilmente combustibles.\nf.El mantenimiento deberá ser sencillo, y los componentes deteriorados deberán ser de fácil reposición o en\nsu defecto posibles de reparar sin que ello represente una merma en la capacidad protectora del equipo.\ng.Su deterioro o inutilización deberá ser detectable a través de inspecciones simples o sencillas.\nArtículo 101°.- Ropa de trabajo\nTodo trabajador que esté sometido a riesgo de accidente o enfermedad profesional, o en razón de aquellas actividades\nque imponen la obligación de distinguirse de personas ajenas a la Entidad, está obligado al uso de ropa de trabajo; debiendo\nser ésta resistente al arco eléctrico, de acuerdo a las exigencias de la actividad a desarrollar en los equipos e\ninstalaciones eléctricas. Además, la ropa de trabajo cumplirá, al menos, los siguientes requisitos:\na.Estará confeccionada de tejido o material adecuado, de preferencia de fibra de algodón(resistente al fuego) teniendo en\ncuenta la zona y condiciones climatológicas.\nb.Será de diseño al puesto de trabajo y al cuerpo del trabajador, permitiendo con facilidad el movimiento del trabajador.\nc.Se eliminará o reducirá en lo posible aquellos elementos adicionales como bocamangas, botones, cordones, bolsillos u\notros a fin de evitar el peligro de enganche.\nd.En toda actividad o trabajo con riesgo se prohíbe el uso de corbatas, tirantes, bufandas, cadenas, anillos, collares y otros\naditamentos posibles de enganches o conductores de electricidad.\ne.Deberá llevar en lugar visible el logotipo de la Entidad.\nArtículo 102°.- Protección craneal\nEs obligatorio el uso de casco dieléctrico antichoque con barbiquejo para todo trabajador que ejecute trabajos en las\ninstalaciones aéreas o a nivel del suelo.\nArtículo 103°.- Protección auditiva\nPara l selección d l protección auditiva, l E tid d d b á realizar un estudio d ruidos para id tifi\nla Entidad deberá\nt di de id\nidentificar sus f\ngeneradoras que la llevan por encima del límite permisible y que potencialmente puedan perjudicar al trabajador.\nEn zonas de trabajo donde los equipos generen ruidos por encima de 80 dB (ochenta decibeles) es obligatorio el\nuso de equipo de protección auditiva, el cual se empleará durante todo el tiempo de exposición al ruido.\nCuando la exposición sea continua por ocho horas o más y el ruido exceda los 60 dB (sesenta decibeles) los\ntrabajadores deberán usar protección auditiva.\nArtículo 104°.- Protección facial\nCuando el riesgo por proyección de partículas, líquidos o gases o por emisión de energía radiante de alta intensidad\ninvolucra no sólo la vista sino también otras partes del rostro del trabajador, será obligatorio el uso de equipo de\nprotección facial (escudos o caretas, máscaras y capuchas antiácidas, entre otros).\nArtículo 105°.- Protección visual\nLos equipos de protección visual, deben cumplir las siguientes condiciones complementarias:\na Las monturas serán indeformables al calor cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su resistencia y eficacia\nb.Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser completamente cerradas y bien ajustadas al rostro;\nen los casos de polvo grueso y líquidos serán como las anteriores, pero llevando incorporados los botones de ventilación\nindirecta con tamiz antiestático; en los demás casos serán con montura de tipo normal y con protecciones laterales, que\npodrán ser perforadas para una mejor ventilación.\nc.Cuando exista peligro de impactos por partículas duras, podrá utilizarse gafas protectoras\n“panorámica” con armazón de vinilo flexible y con visor de policarbonato o acetato transparente.\nd.Deberán ser de fácil limpieza.\nArtículo 106°.- Protección de las vías respiratorias\na.Serán apropiados al tipo de riesgo.\nb.Serán de diseño anatómico y ajustadas al contorno facial, cuyo material en contacto será de goma especialmente tratada\no de neoprene.\nc.Se mantendrá su conservación y se vigilará su utilidad.\nd.Sólo se utilizará respiradores o mascarillas con filtros en áreas donde existan riesgos indicados en el estudio\ncon nieblas polvos partículas o vapores orgánicos) Los filtros serán\nreemplazados cuando se saturen o en función del tiempo de utilización, lo que ocurra primero.\ne.Se almacenarán en compartimientos secos, amplios y de temperatura adecuada\nArtículo 107 .- Cinturones y arneses de seguridad\na.No será permitido el uso de correa de posicionamiento 100% de cuero, ni cuerdas o sogas de material orgánico.\nb.Las partes metálicas serán de una sola pieza y resistencia superior a la correa.\nc.Se inspeccionará siempre el cinturón o arnés antes de su uso. Cuando tengan cortes, grietas, o deshilachadas, que\ncomprometen su resistencia serán dados de baja y destruidos\nd.Estarán provistos de anillos por donde pasará la cuerda salvavida y aquellas no deberán ir sujetas por medio de\nArtículo 108°.- Calzado de seguridad\na.Choques eléctricos: se empleará calzados dieléctricos y no deberán tener ninguna parte metálica en la suela o planta, de\nacuerdo a la norma técnica peruana correspondiente.\nb.Impactos, y golpes: se usará calzados con puntera de seguridad (punta reforzada) para la protección de los dedos.\nc.La humedad y el agua: se empleará botas de jebe de media caña y caña completa. Líquidos corrosivos o químicos: se\nemplearán calzado de neoprene para ácidos, grasas,gasolina, entre otros; o similar.\nArtículo 109°.- Protección de las extremidades superiores\nLa Entidad debe proporcionar los implementos de protección de las extremidades superiores de los trabajadores para los\nlabores que realizan. Los guantes dieléctricos deben cumplir con la norma IEC 903 “Specification for Gloves and Mitts of\nInsulating Material for Live Working” tomando en cuenta, lo siguiente:\na. Para los trabajos de acarreo de materiales diversos, de mecánica pesada, de manejo de piezas o materiales punzo\ncortantes, abrasivos y otros, se empleará guantes de cuero resistentes y reforzados.\nb. En los trabajos en líneas o equipos eléctricos o para las maniobras con electricidad se empleará guantes dieléctricos en\nbuen estado que lleven marcados en forma indeleble la tensión máxima para el que han sido fabricados\nd. Para manipulación de ácidos o sustancias corrosivas se empleará guantes de manga larga de neoprene o equivalente.\nDebe verificarse que los equipos de protección de las manos antebrazos y brazos por medio de mitones guantes\nmangas que usen los trabajadores, no provoquen dificultades mayores para su movimiento, a su vez no deben acercarse a\nmaquinaria rotativa , a fin de evitar que sean atrapados por piezas rotantes de máquinas\nArtículo 110°.- Equipo de protección personal contra relámpago de arco\na Traje arco El diseño de trajes de arco debe permitir el retiro fácil , Todo el traje de arco incluyendo el protector facial de la\ncapucha debe tener un nivel de protección de arco apropiado para la exposición de relámpago de arco.\nb.Protección de la cara. Los protectores faciales deben tener un nivel de protección al arco adecuado para exposición de\nrelámpago de arco. No deben utilizar protectores faciales que no tengan el nivel de protección al arco.\nc. Protección de las manos. Guantes de cuero, o resistentes a la llama se deben utilizar\ncuando se requieran para protección contra relámpago de arco\nd. Protección de los pies. Usar calzado de seguridad de cuero u otro material calificado para las exigencias del relámpago\nCAPÍTULO II Características de las Instalaciones en el lugar de trabajo\nArtículo 111°.- Orden y limpieza de los ambientes de la Entidad\nLos accesos y ambientes de la Entidad deben mantenerse limpios; los desperdicios, materiales inflamables y\ncombustibles deben depositarse en recipientes y lugares apropiados y expresamente acondicionados; y, se debe\nevitar las concentraciones de gases, humo, polvo y humedad.\nArtículo 112°.- Locales de aseo y vestuarios\nLa Entidad deberá implementar cuartos de vestuario con armarios o casilleros en número suficiente, cuando los\ntrabajadores tengan que usar ropa de trabajo especial y no existan instalaciones adecuadas donde se puedan cambiar.\nLos lugares de trabajo deberán estar en proporción a la cantidad de trabajadores usuarios:\nb. De locales especiales equipados con un número suficiente de servicios higiénicos para ambos sexos.\nArtículo 113°.- Suministro de\nA tí l 113° S i i t d agua\nLa Entidad deberá disponer de suficiente abastecimiento de agua potable que garantice el consumo de todos los\ntrabajadores. Al personal que labora en zonas rurales o alejadas de la ciudad sin suministro de agua de la red pública debe\nabastecerse, al menos, con 50 litros de agua diarios por persona.\nArtículo 114°.- Calidad del agua para consumo humano\nLos suministros, depósitos y reservorios de agua potable de la Entidad deberán estar debidamente vigilados, conservados y\nprotegidos contra peligros de contaminación para prevenir a los trabajadores de enfermedades infectocontagiosas,\ndebiendo efectuarse periódicamente los análisis correspondientes de acuerdo normas relacionadas con la calidad del\nagua potable. L t\nt bl Los tanques, por l menos, d b á li i\ndeberán limpiarse y d i f t\nArtículo 115°.- Temperatura en los lugares de trabajo\nLa temperatura en locales de trabajo debe ser adecuada al organismo humano durante el tiempo de trabajo, teniendo en\ncuenta el tipo de trabajo y esfuerzo físico a que están sometidos los trabajadores debiendo evitarse el stress térmico\nArtículo 116°.- Tratamiento de sustancias químicas peligrosas y de residuos tóxicos\nLa Entidad debe contar con un Plan de Manejo de Materiales Peligrosos, a su vez debe cumplir con normas que establezcan\nautoridades competentes, por la normativa emitida por autoridades del subsector electricidad.\nArtículo 117°.- Alojamiento del personal\nLas viviendas que proporcione la Entidad a los trabajadores que para cumplir sus funciones tengan que vivir fuera de su\nlugar de residencia, deben contar con servicios de electricidad, agua, desagüe. La construcción de las viviendas deberá\ncumplir con l\nlas especificaciones té i\ntécnicas d l R l\ndel Reglamento N i\nt Nacional d Edifi\nl de Edificaciones.\nArtículo 118°.- Comedores y cocinas\nLa Entidad instalará comedores para la alimentación de sus trabajadores o proporcionará los recursos equivalentes en las\ncentrales mayores campamentos subestaciones y centros de líneas de los sistemas interconectados toda vez que por\nrazones del proyecto o su ubicación lejana a los centros poblados así lo justifique, Los comedores se instalarán en lugares\npróximos al centro de trabajo, debidamente distanciados de las áreas operativas e insalubres.\nArtículo 119°.- Albergues para trabajos temporales\n•Para el trabajo de linieros y para los que se efectúen al aire libre, los trabajadores que se vean imposibilitados de regresar\ncada día a su residencia habitual por la continuidad del trabajo, la Entidad o sus contratistas proporcionarán albergues. La\nmencionada instalación deberá ser de construcción segura y contar con dormitorios, comedores, servicios de agua, desagüe y\nelectricidad y acondicionada al medio ambiente.\nArtículo 120°.- Cumplimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones\nTodos los proyectos de obras civiles y de cimentación electromecánicas deben ser elaborados por ingenieros colegiados\nespecialistas; cumpliendo las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, en lo que se refiere a:\na.Edificaciones utilizadas por la Entidad y su personal.\nb.Suelos, cimientos, pisos y demás elementos de las edificaciones de la Entidad (paredes, techos, etc.).\nc.Locales de trabajo (casa de máquinas, oficinas de atención al público, etc.).\nd.Galerías, pasillos y corredores.\ne Puertas exteriores y de salidas (cantidad y dimensiones)\nf.Cimentación de máquinas, equipos y estructuras.\ng.Suministro y circulación de aire en ambientes cerrados, tales como centros subterráneos de operación y control.\nh.Dimensiones de los vestuarios y servicios higiénicos. Construcciones de albergues.\n•Artículo 121°.- Transporte de trabajadores, y transporte de materiales, equipos y otros\nEl transporte se sujetará a las disposiciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y en su Reglamento Interno de\nSeguridad y Salud en el Trabajo considerará lo siguiente, entre otros:\na Las condiciones eléctricas y mecánicas y la comodidad del vehículo velocidades máximas de desplazamiento y el\nnúmero máximo de pasajeros permitido.\nb. Que el conductor tenga, como mínimo, licencia de conducir profesional con categoríaA II.\nc. Las condiciones psicofísicas de conductor, así como los horarios de trabajo para evitar la fatiga y sueño.\nd. Las características riesgosas de las vías.\ne. Que el servicio de movilidad cuente con las comodidades y dispositivos de seguridad necesarios para un viaje cómodo\ny seguro para el trabajador.\nf. El uso del cinturón de seguridad es obligatorio.\ng. Los vehículos de transporte, sean mantenidos en perfectas condiciones operativas y de seguridad.\nh La prohibición de utilizar equipo de carga para el transporte de trabajadores\ni. Todo vehículo de transporte de trabajadores debe contar con póliza de seguro vigente, con cobertura para sus\npasajeros y contra terceros.\nj. Está prohibido el transporte de pasajeros en las tolvas de las camionetas pick up y camiones.\nk. Está prohibido el transporte de trabajadores de y hacia las áreas de trabajo en vehículos con pasajeros parados.\nL. Los gases deben estar dirigidos fuera de algún lugar donde no signifiquen un peligro a la salud o a la seguridad.\nArtículo 122°.- Embarcaciones\nSe deben cumplir con las siguientes recomendaciones:\na.Antes de usar una embarcación, é t d b ser revisada y estar en b\nió ésta debe\nb.No se debe sobrepasar la capacidad de la embarcación estipulada por el fabricante, debiendo estar pintada\nclaramente en su costado la capacidad en kilogramos y número máximo de personas que puedan abordarla.\nc.Se debe contar con igual número de chaleco salvavidas al de su capacidad y no debe permitirse a ninguna persona a\nbordo, sin el chaleco salvavidas.\nd.Se debe contar a bordo con equipo de comunicaciones y recursos para atender emergencias.\ne.La operación debe ser realizada por personal autorizado, capacitado y certificado por la autoridad competente.\nf.El operador de la embarcación será responsable de la seguridad del personal a bordo, quienes deben seguir sus\ng.Siempre debe iniciarse su uso con el combustible necesario para la tarea, incluyendo una reserva para imprevistos.\nh.No debe permitirse fumar o encender fuego.\ni.Toda Entidad que cuente con embarcaciones para su servicio o para transporte, debe disponer de muelles adecuados al\ntipo de embarcaciones.


Paolo Montero, técnico de San Lorenzo, probó este jueves un equipo en la previa de una nueva fecha de la Liga Profesional. Siro Rosané y Alexis Sabella fueron parte del once planteado en la práctica de este jueves.\nEl conjunto de Boedo se prepara para disputar la fecha 13 del torneo local, el próximo domingo desde las 15.45 frente a Defensa y Justicia.\nMontero no podrá contar con Yeison Gordillo, por llegar a las cinco amarrillas con Rosario Central, ni con Ezequiel Cerutti, por sufrir un desgarro grado 3 del recto anterior del muslo de su perna derecha. Dichos jugadores serían reemplazados por Rosané y Sabella, respectivamente.\nEl equipo que formó el entrenador esta mañana contó con Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Alejandro Donatti y Bruno Pittón; Andrés Herrera, Néstor Ortigoza, Rosané, Sabella y Nicolás Fernández Mercau; Franco Di Santo y Nicolás Fernández.\nJueves #SanLorenzo se entrenó pensando en Defensa y Justicia.\nEl Ciclón no está teniendo una buena temporada y se encuentra muy lejos de la la parte superior de la tabla de posiciones de la Liga Profesional. Es por esta razón que la continuidad del DT esta siendo evaluada y el equipo deberá comenzar a sumar para intentar pelear el campeonato.


IMCO — Acciones por la educación en pandemia Acciones por la educación en pandemia – IMCO\nInicio Competitividad Acciones por la educación en pandemia\nEl presidente Andrés Manuel López Obrador dijo la semana pasada que habrá clases presenciales a partir de finales de agosto, porque en su visión hay condiciones en el país para hacerlo.\nCoincido con el presidente en que “nada sustituye la escuela”. La evidencia apunta que el cierre de las escuelas por la pandemia ha provocado abandono escolar , un profundo rezago académico y daños emocionales en niñas, niños y jóvenes. Estos efectos han sido mayores para aquellos que viven en hogares más pobres, como encontró un estudio reciente de Mexicanos Primero.\nA pesar de ello, ante el contexto que estamos viviendo, la decisión de abrir las escuelas es seria y se debe tomar de forma responsable. En ese sentido, se debe basar en evidencia científica, coordinación y planeación, algo que no se ha logrado en nuestro país.\nEn primer lugar, para que las escuelas abran el 30 de agosto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendría que modificar la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales para que esta actividad se pueda llevar a cabo, aunque el semáforo epidemiológico no esté en verde.\nMás aún, hay entidades, como Nuevo León o Guerrero , que ya manifestaron que el regreso a las aulas dependerá del contexto sanitario. Esta situación refleja poca coordinación entre autoridades que genera incertidumbre para la población.\nEn segundo lugar, el riesgo de infectarse de coronavirus es real para toda la comunidad , incluyendo los más jóvenes y las personas vacunadas. No se debe minimizar este riesgo. Por eso, es fundamental que las escuelas sigan protocolos aterrizados y probados.\nAdemás, se debe dotar a las escuelas de presupuesto suficiente para que el personal cuente con el equipo de protección (como cubrebocas) y la infraestructura básica (como agua y ventanas que se puedan abrir) para implementar los protocolos.\nTodo esto aunado a la inversión que se requiere para reparar aquellas instalaciones dañadas durante tantos meses de abandono. ¿Esto está contemplado en el proyecto de presupuesto para 2022?\nEn tercer lugar, falta un plan concreto para combatir el rezago académico. ¿Cómo atenderá la SEP este objetivo? En Chile, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha puesto a disposición de las escuelas una prueba diagnóstica que los profesores le pueden aplicar a sus alumnos junto con una guía puntual para interpretar los resultados, así como materiales para compensar los rezagos que se detecten. ¿México tendrá planeado algo similar?\nLa crisis educativa en nuestro país podría condenar al talento más joven a tener un futuro profesional incierto y con menores ingresos . Para evitarlo, urge que el discurso se convierta en acciones concretas con presupuesto suficiente. Solo así será evidente que el pueblo es prioritario para sus gobernantes.\nLas opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora y no representan la postura institucional.


Embajada en Japón ofreció serenata virtual por las fiestas patrias y el Día de la Madre more_vert\n18 may. 2020 8:30\nEmbajada en Japón ofreció serenata virtual por las fiestas patrias y el Día de la Madreclose\nLa embajada del Paraguay en Japón, a cargo del embajador Raúl Florentín Ántola, hizo llegar sus felicitaciones a todos los connacionales y amigos de nuestro país con motivo del 209° aniversario de la Independencia Nacional, que este año se conmemoró de manera diferente ante las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus (COVID-19).\nConsulado en San Pablo ayer asistió a 350 connacionales en situación de vulnerabilidad more_vert\n18 may. 2020 8:20\nConsulado en San Pablo ayer asistió a 350 connacionales en situación de vulnerabilidadclose\nParaguay participa en debate sobre COVID-19 organizado por organización islámica mundial more_vert\n18 may. 2020 8:00\nParaguay participa en debate sobre COVID-19 organizado por organización islámica mundialclose\nParaguay participa de la videoconferencia sobre “El Rol de la Organización Islámica Mundial para la Educación Científica y Cultural (ICESCO) en el manejo de la crisis del coronavirus COVID-19”, organizado por la Fundación Diplomática del Reino de Marruecos con el patrocinio de Su Majestad el Rey Mohamed VI.\nConsulado General en Málaga realiza nueva jornada solidaria en Sevilla more_vert\n18 may. 2020 7:20\nConsulado General en Málaga realiza nueva jornada solidaria en Sevillaclose\nIndependencia: Canciller insta a transformar la crisis mundial en una oportunidad de desarrollo para el país more_vert\n17 may. 2020 5:35\nIndependencia: Canciller insta a transformar la crisis mundial en una oportunidad de desarrollo para el paísclose\nEl canciller nacional, embajador Antonio Rivas Palacios, con motivo de las fiestas patrias que conmemoran el 209° aniversario de la Independencia Nacional, dio a conocer hoy un mensaje dirigido a las paraguayas y a los paraguayos que residen en el país y, especialmente, a los connacionales que viven o transitoriamente se encuentran en el exterior.\nRetornan connacionales de Colombia y Argentina y ayer 286 cumplieron la cuarentena sin síntomas de COVID-19 more_vert\n16 may. 2020 8:00\nRetornan connacionales de Colombia y Argentina y ayer 286 cumplieron la cuarentena sin síntomas de COVID-19close\nEl Centro de Coordinación Interinstitucional de Apoyo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para enfrentar la pandemia COVID-19 en un comunicado difundido ayer informa que continúa el proceso de ingreso ordenado, gradual y controlado de los connacionales que vienen desde el exterior, conforme con los protocolos sanitarios y la disponibilidad en los albergues.