CALCULO DE CC Y COORDINACION DE PROTECCIONES.pdf | Transformador | Impedancia eléctrica\nSalvaSalva CALCULO DE CC Y COORDINACION DE PROTECCIONES.pdf per dopo\nComponentes Circuito Eléctrico\nEquipos de Potencia en Una Subestación Electrica\nSei sulla pagina 1di 400\nLos sistemas eléctricos de Distribución, son el medio que permite que la energía eléctrica sea entregada a los centros de consumo una vez que ésta ha sido generada en las centrales o plantas eléctricas.\nUn sistema de distribución esta conformado por diversos tipos de instalaciones, desde las líneas de subtransmisión y subestaciones de Distribución, hasta las líneas y redes de Distribución primaria y secundaria. Cada una de estas instalaciones dispone a su vez de diferentes equipos o dispositivos, cuyas funciones son muy amplias.\nLos dispositivos de protección tienen la finalidad de mantener tanto la seguridad de los equipos e instalaciones, como de las personas que se encuentran en su entorno, garantizando la continuidad en el suministro de la energía eléctrica.\nUn sistema de protección se establece bajo la premisa de la existencia de fallas o disturbios originados por agentes internos o externos al sistema, y su objetivo no es evitar tales fenómenos, sino minimizar sus efectos sobre el sistema.\nLa adecuada selección y coordinación de los dispositivos de protección, es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema de protección y por consecuencia para la operación confiable del sistema de distribución.\nEl presente documento es de utilidad para el Ingeniero y personal técnico relacionado con la planeación, proyecto, operación y mantenimiento de las diferentes instalaciones de distribución; tiene la finalidad de proporcionar los elementos fundamentales de información, como apoyo en la manera y metodología para realizar los estudios de coordinación y selección de ajustes de protecciones.\nLas directrices presentadas, aunadas a la experiencia general y al conocimiento particular de cada instalación, deben incidir en la obtención de soluciones adecuadas para cada caso.\nEl procedimiento se ha elaborado aprovechando la experiencia del personal técnico, así como la diversa información que posee la Comisión Federal de Electricidad en sus Divisiones de Distribución.\n1983 06 01\n1997 03 31\nLos objetivos del presente procedimiento listados a continuación, consideran el marco establecido dentro del "Programa Institucional de Calidad Total de CFE", estableciendo las directrices necesarias para lograr en toda situación una máxima continuidad en el servicio, así como la máxima seguridad al personal, equipos e instalaciones y un eficiente aprovechamiento de los recursos humanos y materiales de la institución.\nEstablecer los lineamientos metodológicos para la realización de los estudios de coordinación de protecciones de sobrecorriente en los sistemas de distribución.\nProporcionar los elementos de juicio necesarios para la interpretación y evaluación de los estudios realizados.\nConjuntar los criterios generales para la coordinación de protecciones de sobrecorriente en los sistemas de distribución.\nAlentar la utilización de las herramientas teóricas y prácticas disponibles en la actualidad, para optimizar y eficientar el desarrollo de los estudios.\nTodos los dispositivos de protección contra sobrecorriente utilizados en líneas de subtransmisión, subestaciones y circuitos de distribución.\nDurante el mes de mayo de 1981, la División Bajío presentó dentro del marco de la Tercera Reunión del Comité de distribución Centro Occidental, el trabajo titulado "Procedimiento para Coordinación de Protecciones en Circuitos de Distribución".\nEn el mes de agosto del mismo año, durante la Tercera Reunión del Comité de Distribución Sur-Sureste, fue presentado por la División Oriente el documento "Conocimientos Mínimos para Ajustes y Coordinación de Protecciones en Subestaciones de Distribución y Circuitos de las mismas".\nAl ser complementarios ambos documentos, se considero que reunían los requisitos necesarios para implantarse como procedimiento, decidiéndose que tomando en cuenta los criterios generales de aplicación de protecciones en sistemas de Distribución, era necesario establecer un procedimiento a nivel nacional; por lo que con la participación de representantes de los tres Comités Regionales de Distribución\ny de la Gerencia de Distribución, se conformo e implantó en 1983 el "Procedimiento\npara Coordinación de Protecciones de Sobrecorriente en Sistemas de Distribución".\nEl documento quedó registrado a partir de Marzo de 1988 con la clave GOM-1520, dentro del manual de procedimientos técnicos del área de Distribución.\nDurante el tiempo transcurrido desde la implementación de dicho documento, el continuo y rápido desarrollo tecnológico produjo una serie de innovaciones que se reflejaron tanto en la fabricación de nuevos equipos de protección, como en el desarrollo de modernas herramientas (informáticas principalmente), para el análisis de los sistemas eléctricos.\nAunque los criterios de coordinación de protecciones no se modificaron en lo fundamental, se hizo evidente la obsolescencia del procedimiento, por lo que se decidió su revisión y actualización.\nLa presente revisión contó con la participación de ingenieros especialistas en el tema de las Divisiones Jalisco, Bajío, Centro Occidente, Peninsular, Sureste y Golfo Centro así como de la Gerencia de Distribución; incluye además de la actualización, un complemento con algunos tópicos que no se contemplaron en la edición de 1983. Así mismo fueron suprimidos diversos aspectos que no se relacionaban de manera directa con el tema.\nPor otra parte fue modificada de manera completa la estructura del procedimiento, conformándose a base de secciones independientes, mediante un sistema de hojas sustituibles que le dará una mayor dinámica en sus aspectos de aplicación, revisión y actualización.\nEl procedimiento incluye en su parte inicial los conceptos fundamentales de los\nsistemas de distribución desde el punto de vista de sus requerimientos de protección\ny analiza los principales equipos o componentes de dicho sistema bajo los conceptos de límites operativos y de seguridad.\nA continuación se describen algunas de las herramientas teóricas auxiliares utilizadas\npara los estudios de coordinación de protecciones, así como cada uno de los equipos\ny dispositivos de protección empleados en los sistemas de distribución.\nEn la parte medular del documento, se establecen los criterios de aplicación y coordinación de los diferentes dispositivos de protección, incluyéndose un ejemplo ilustrativo.\nAl final del documento se ha incluido una sección de apéndices donde se integran guías, instructivos y recomendaciones particulares para una mejor comprensión y aplicación de los diversos temas tratados en el procedimiento.\nEsta sección probablemente sea la que tenga un mayor dinamismo en cuanto a su conformación y estructura se refiere, en razón de que en la misma pueden irse adicionando aquellos temas de interés que relacionados con los objetivos del procedimiento y producto del continuo desarrollo tecnológico, coadyuven a la optimización y eficiencia de los estudios de coordinación de protecciones en Sistemas de Distribución.\nAdemás se dispone al final, de una relación Bibliográfica, con el detalle de los documentos técnicos utilizados y/o consultados para la conformación del procedimiento, para que en caso necesario pueda acudirse a las fuentes origen de la información.\nCAPITULO 2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION\n2.1 DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN\n2.1.1 CONCEPTOS BASICOS\nLos sistemas eléctricos de potencia están constituidos básicamente por tres grandes grupos.\nA) Sistemas de Generación\nB) Sistemas de Transmisión\nC) Sistemas de Distribución\nLos sistemas de Distribución a diferencia de los sistemas de Generación y transmisión, interactúan en forma directa con la mayoría de los usuarios de energía eléctrica, los cuales esperan un servicio que satisfaga sus necesidades en todos los aspectos. El sistema de distribución como eslabón principal del suministro de energía eléctrica, tiene como función principal transportar la energía eléctrica de las subestaciones de potencia o en algunos casos fuentes de generación a los lugares de utilización, este suministro de energía eléctrica debe darse bajo parámetros de calidad bien definidos, como son tensión, frecuencia, forma de onda, secuencia de fases y continuidad CFE LAPEM L0000-45 Perturbaciones Permisibles En La Forma De Onda De Tensión Y Corriente Del Suministro De Energía Eléctrica. Los sistemas eléctricos de distribución en nuestro país comprenden principalmente seis partes:\na) Líneas de subtransmisión\nb) Subestaciones de distribución\nc) Circuitos de media tensión\nd) Transformadores de distribución\ne) Circuitos de baja tensión\nS.E. DE POTENCIA\nCIRCUITO DE MEDIA TENSION\nCIRCUITOS DE BAJA TENSION\nACOMETIDAS DE CLIENTES\nFIGURA 2-1 SISTEMAS DE DISTRIBUCION\n2.1.2 DEFINICION DE LOS ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION\n- LINEAS DE SUBTRANSMISION.- Circuitos de conducción masiva de energía eléctrica a distancia que alimenta e interconecta las Subestaciones de distribución, los niveles de tensión utilizados en nuestro país son 138, 115, 85 y 69 KV.\n- SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION.- Conjunto de equipos eléctricos necesarios para la conversión y seccionamiento de energía eléctrica recibida en bloque y distribuida en diferentes trayectorias a través de los circuitos de distribución.\n- CIRCUITOS DE MEDIA TENSION.- Circuitos eléctricos que parten de las Subestaciones de distribución y proporcionan la potencia eléctrica a los transformadores de distribución, los niveles de tensión utilizados en el país van desde 2.4 hasta 34.5 Kv.\n- TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION.- Equipo eléctrico que reduce la tensión de los circuitos de media tensión, a la tensión contratada por los usuarios.\n- CIRCUITOS DE BAJA TENSION.- Circuitos que emanan de los transformadores de distribución y proporcionan el camino a la potencia eléctrica que será entregada a los usuarios.\n- ACOMETIDAS.- Circuitos que interconectan al usuario con los sistemas de distribución.\n2.1.3 TENSIONES NOMINALES EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION\nLas tensiones utilizadas en los sistemas de distribución y sus límites de operación se pueden agrupar de acuerdo a lo indicado en las tablas 2-1 y 2-2 respectivamente, mismas que se muestran a continuación.\nTABLA 2-1.- TENSIONES EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION\nBAJA TENSIÓN (MENOR DE 1KV)\nACOMETIDAS Y CIRCUITOS DE BAJA TENSIÓN\nMEDIA TENSIÓN (MAYOR A 1 KV Y MENOR A 35 KV)\nALTA TENSIÓN (MAYOR A 35 KV Y MENOR A 230 KV)\nTABLA 2-2.- LIMITES DE LAS TENSIONES NOMINALES PREFERENTES EN LOS SISTEMAS ELECTRICOS\nTENSIÓN DE SERVICIO MÍNIMA (V)\nTENSIÓN DE SERVICIO MÁXIMA\nACOMETIDAS Y CIRCUITOS SECUNDARIOS\nO 4 HILOS\n2.1.4 ARREGLOS PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCION\nEl objetivo de esta sección es identificar los diferentes tipos de arreglos empleados en\nun sistema de distribución, esto permite visualizar la flexibilidad o condición de carga\na la que está sometido cada uno de sus elementos, siendo fundamental para la\nselección adecuada de la operación y ajustes de los dispositivos de protección; adicionalmente se pretende que los tipos de arreglos mostrados, den alternativas al ingeniero de distribución para la planeación y operación de sus líneas, circuitos y\nredes bajo una configuración ordenada.\nEn forma general se establecen solo tres tipos fundamentales de dichos arreglos:\n- RADIAL.- Es un sistema que permite la transferencia de potencia entre la fuente y la carga por una sola trayectoria, el sistema radial es el más sencillo, económico y comúnmente usado, siendo poco confiable ya que cualquier falla en uno de los\nelementos interrumpe la alimentación a la carga. Este arreglo tiene una capacidad limitada para funcionar como una fuente de energía alterna al interconectarse con otra fuente.\nFIGURA 2-2 SISTEMA RADIAL\n- ANILLO.- Es un sistema que permite la transferencia de potencia entre fuentes y cargas por dos trayectorias, este arreglo aumenta en forma considerable la confiabilidad del sistema.\nFIGURA 2-3 SISTEMA EN ANILLO\nMALLADO.- Es un Sistema que permite la transferencia de potencia entre fuentes y cargas por múltiples trayectorias. Es el arreglo más confiable y costoso.\nFIGURA 2-4 SISTEMA MALLADO\nPor otra parte, de manera particular en base a su funcionalidad y considerando los tres tipos fundamentales de arreglos indicados anteriormente, se presentan diferentes configuraciones para cada elemento del sistema de distribución. En las siguientes páginas pueden observarse algunas de las más comunes.\n2.1.4.1 CONFIGURACIONES EN LINEAS DE SUBTRANSMISIÓN\nFIGURA 2-5 SUBTRANSMISIÓN RADIAL\nFIGURA 2-6 SUBTRANSMISIÓN EN ANILLO\nFIGURA 2-7 SUBTRANSMISIÓN MALLADO\nFIGURA 2-8 SUBTRANSMISION EN ANILLO CON DERIVACION\n2.1.4.2 CONFIGURACIONES EN SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN\nFIGURA 2-9 ALIMENTACION RADIAL\nFIGURA 2-10 RADIAL CON ALTERNATIVA DE ALIMENTACIÓN A TRAVES DE CUCHILLAS DE SECCIONAMIENTO\nFIGURA 2-11 ANILLO EN ALTA TENSIÓN CON UNO O DOS TRANSFORMADORES\nFIGURA 2-12 ALIMENTACIÓN MULTIPLE CON INTERRUPTOR COMODIN EN ALTA TENSIÓN\nFIGURA 2-13 ANILLO EN ALTA TENSIÓN CON ARREGLO DE DOBLE INTERRUPTOR EN MEDIA TENSIÓN Y DOBLE BARRA\n2.1.4.3 CONFIGURACIONES EN CIRCUITOS DE DISTRIBUCION DE MEDIA TENSIÓN\nFIGURA 2-14 CIRCUITO RADIAL URBANO\nFIGURA 2-15 CIRCUITO RADIAL RURAL O SUBURBANO\n2.2 NATURALEZA DE LAS FALLAS.\nEn los sistemas de distribución, pueden presentarse principalmente dos tipos de falla según su naturaleza.\n2.2.1 FALLAS DE NATURALEZA TRANSITORIA.\nSon aquellas donde la pérdida de aislamiento de los elementos del sistema sometidos a tensión eléctrica, es momentánea, es decir, que se trata de aislamientos del tipo "recuperable". Algunos tipos de fallas transitorias incluyen contactos momentáneos con ramas de árboles, flameo por contaminación o arqueo del aislamiento por descargas atmosféricas, mezclándose en este último caso las ondas de la sobretensión de forma no sostenida con la corriente de frecuencia nominal.\nDado el corto tiempo de presencia de este fenómeno, incluso en algunas ocasiones los dispositivos de protección contra sobrecorriente no llegan a operar dependiendo de la capacidad de auto-recuperación del aislamiento, por lo que podría establecerse una "auto-liberación" de la falla sin la acción de una protección.\nOtros tipos de fallas, de las cuales resultan corrientes de frecuencia nominal pueden ser de naturaleza transitoria si la tensión del elemento fallado es interrumpida rápidamente por la acción de un dispositivo de protección y luego restablecida después de que el aislamiento ha recuperado su capacidad dieléctrica. Tales fallas pueden resultar de descargas atmosféricas con flameo de aislamiento, contacto de aves o animales, movimiento de conductores cercanos, etc.\nVB(kV) VC(kV) IA IB ICVA(kV)\n2.2.2 FALLAS DE NATURALEZA PERMANENTE.\nSon aquellas donde la pérdida de aislamiento del elemento fallado es permanente, al tratarse tanto de aislamientos del tipo "no recuperable", como de aislamientos recuperables en donde su capacidad dieléctrica es drásticamente reducida. Las fallas permanentes son aquellas que requieren reparación, mantenimiento o reposición del equipo antes de que la tensión eléctrica pueda ser restablecida en el punto de falla. Su ocurrencia generalmente origina una pérdida irreversible del aislamiento cuando éste es del tipo "no recuperable". Si se trata de aislamientos del tipo "recuperable", tales como el aire, la pérdida del aislamiento es debida a contacto de elementos conductores, ya sea entre ellos o a tierra, provocados normalmente como consecuencia de fallas mecánicas o estructurales.\nVB VC IA IB ICVA\n2.2.3 LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, LA NATURALEZA DE SUS FALLAS Y LA DEFINICIÓN DE SU SISTEMA DE PROTECCIÓN.\nTantas estadísticas de operación como numerosos estudios, indican que las fallas en un sistema aéreo de distribución tienen el siguiente comportamiento:\nEntre un 80-95% del total de fallas son de naturaleza transitoria, correspondiendo complementariamente entre el 20-5% a fallas permanentes. De las fallas transitorias entre un 90-95% son liberadas en el primer intento de restablecimiento de la tensión eléctrica; entre un 4-6% son liberadas posteriormente al segundo intento de restablecimiento; entre un 2-3% desaparecen después del tercer intento y entre 0- 1% son despejadas después de un cuarto intento o en posteriores intentos de restablecimiento. A este respecto cabe señalar que en CFE desde 1989 se ha efectuado un seguimiento estadístico a una muestra promedio de 150 circuitos de distribución de 30 subestaciones en tres divisiones, teniéndose hasta la fecha un total de 12,797 fallas con un patrón de comportamiento como el que se indica a continuación:\nFALLAS PERMANENTES : 10%\nFALLAS TRANSITORIAS : 90%\nFALLAS TRANSITORIAS LIBERADAS DESPUÉS DEL 1ER. INTENTO DE RESTABLECIMIENTO : 90%\nFALLAS TRANSITORIAS LIBERADAS DESPUÉS DEL 2DO. INTENTO DE RESTABLECIMIENTO : 6%\nFALLAS TRANSITORIAS LIBERADAS DESPUÉS DEL 3ER. INTENTO DE RESTABLECIMIENTO : 3%\nFALLAS TRANSITORIAS LIBERADAS DESPUÉS DEL 4TO. INTENTO DE RESTABLECIMIENTO : <1%\nEste comportamiento se ilustra de manera gráfica en la figura 2-29\nFIGURA 2-29 ESTADÍSTICA PROMEDIO DE EXITO PARA INTENTOS CONSECUTIVOS DE RESTABLECIMIENTO\nComo puede observarse, estadísticamente puede concluirse la justificación de un máximo de dos intentos de recierre de manera general, ya que intentos posteriores originarán en su mayoría únicamente esfuerzos no necesarios a los equipos y elementos que conforman el sistema de distribución. Por tal razón es necesario establecer de manera particular en cada sistema las políticas correspondientes para el ajuste de los dispositivos de recierre automático, así como de las directrices operativas establecidas para el restablecimiento del servicio en instalaciones afectadas por una falla.\n2.3 TIPOS DE FALLAS.\nUn sistema eléctrico a prueba de fallas no es práctico ni económico. Los sistemas eléctricos modernos que como práctica son construidos con altos niveles de aislamiento, tienen suficiente flexibilidad para que uno o más de sus componentes puedan estar fuera de operación afectando en forma mínima la continuidad del servicio. Adicionalmente a las deficiencias de aislamiento, las fallas pueden ser resultado de problemas eléctricos, mecánicos y térmicos o de cualquier combinación de éstos.\n2.3.1 TIPOS DE FALLAS Y CAUSAS.\nPara asegurar una adecuada protección, las condiciones existentes en un sistema durante la ocurrencia de diversos tipos de fallas deben ser comprendidas claramente. Estas condiciones anormales proporcionanan los medios de discriminación para la operación de los dispositivos de protección. La mayoría de tipos y causas de falla se encuentran listados en la tabla 2-3.\nTABLA 2-3.- TIPOS Y CAUSAS DE FALLA.\nPRINCIPALES TIPOS Y CAUSAS DE FALLA\nDEFECTOS O ERRORES DE DISEÑO, FABRICACIÓN INADE- CUADA, INSTALACIÓN INADECUADA, AISLAMIENTO ENVEJE- CIDO, CONTAMINACIÓN\nDESCARGAS ATMOSFÉRICAS, SOBRETENSIONES TRANSITO- RIAS POR MANIOBRA, SOBRETENSIONES DINÁMICAS\nFALLA DE ENFRIAMIENTO, SOBRECORRIENTE, SOBRETEN- SION, TEMPERATURA AMBIENTE\nESFUERZOS POR SOBRECORRIENTE, SISMO, IMPACTOS POR OBJETOS AJENOS, NIEVE O VIENTO\nLos dispositivos de protección deben operar para los siguientes tipos de falla, conocidas como fallas paralelo (shunt), las cuales tienen la probabilidad de ocurrencia indicada en la tabla 2-4, para sistemas de distribución aéreos con conductor desnudo.\nTABLA 2-4.- PROBABILIDAD DE OCURRENCIA PARA DIFERENTES FALLAS.\nPRINCIPALES TIPOS DE FALLAS Y SU PROBABILIDAD DE OCURRENCIA\nPROBABILIDAD ( % )\nMONOFASICA (fase a tierra)\nBIFÁSICA A TIERRA (dos fases a tierra)\nBIFÁSICA (entre dos fases)\nTRIFASICA (entre las tres fases)\nCARACTERÍSTICA DE FALLA MONOFÁSICA\nCARACTERÍSTICA DE FALLA BIFÁSICA A TIERRA\nCARACTERÍSTICA DE FALLA BIFÁSICA\nCARACTERÍSTICA DE FALLA TRIFÁSICA\nA menos que sean precedidos o causados por una falla, los circuitos abiertos (fallas\nserie) en sistemas eléctricos no ocurren con frecuencia. Consecuentemente muy pocos dispositivos de protección (relevadores fundamentalmente) son diseñados específicamente para proporcionar protección contra circuito abierto.\nUna excepción es posible encontrarla en las áreas de media tensión donde un fusible puede estar abierto. Otro caso particular se encuentra en los sistemas de extra alta tensión donde los interruptores están equipados con mecanismos independientes de manera monopolar.\nPara fallas simultáneas en dos partes de un sistema, generalmente es imposible para un dispositivo de protección el operar adecuadamente bajo todas las condiciones. Si ambas fallas simultáneas están dentro de la zona de operación de la protección al menos uno de los elementos de detección de la misma operará adecuadamente, con\nla subsecuente operación secuencial de todas las protecciones que están "viendo" las\nCuando ambas fallas aparecen simultáneamente dentro y fuera de la zona de cobertura de protección, algunos equipos presentan una dificultad para determinar si deben actuar o no. Afortunadamente las fallas simultáneas no ocurren con frecuencia y no representa un caso significativo de operaciones incorrectas.\n2.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS FALLAS.\n2.3.2.1 ÁNGULO DE FALLA.\nEl factor de potencia o ángulo de una corriente de falla, está determinado para las fases falladas por la naturaleza de la fuente y la topología de los circuitos conectados hasta la ubicación misma de la falla; y para las fallas a tierra por el tipo de aterrizamiento del sistema.\nLa corriente tendrá un ángulo de 80 a 85º atrás para una fase fallada cerca de las fuentes de generación. El ángulo será menor en el sistema dependiente de las líneas involucradas.\nLos ángulos de falla típicos para líneas aéreas con conductor desnudo son los siguientes:\nDe 7.2 hasta 23 kv:\n20 a 45º atrás\nMayor de 23 hasta 69 kv:\n45 a 75º atrás\nMayor de 69 hasta 230 kv:\n60 a 80º atrás\nMayor de 230 y mayores:\n75 a 85º atrás\nEn estos niveles de tensión, las corrientes para las fases falladas tendrán los ángulos mostrados donde la impedancia de línea es la mayor.\nSi predomina la impedancia de transformadores o generadores, los ángulos de las fallas serán mayores.\nLos sistemas con cables tendrán ángulos más bajos si la impedancia del cable representa la mayor porción de la impedancia total hacia la falla.\n2.3.2.2 ATERRIZAMIENTO DEL SISTEMA.\nEl aterrizamiento del sistema afecta significativamente tanto la magnitud como el ángulo de las fallas a tierra. Existen 3 clases de aterrizamiento:\n- No aterrizado (neutro aislado)\n- Aterrizado a través de impedancia (resistencia o reactancia)\n- Efectivamente aterrizado (neutro sólidamente aterrizado).\nUn sistema no aterrizado puede considerarse como aterrizado a través de su capacitancia en derivación natural como se muestra en la figura 2-30.\nFIGURA 2-30 FASORES DE TENSIÓN PARA UNA FALLA SOLIDA DE LA FASE "a" A TIERRA EN UN SISTEMA NO ATERRIZADO\nEn un sistema asimétrico, donde las 3 capacitancias a tierra son iguales, el punto neutro es el mismo con la referencia de tierra. Si la fase "a" es aterrizada, el triángulo se desplaza como se muestra en la misma figura 2-30. Consecuentemente, Vbg y Vcg\n3 veces su valor nominal. En contraste el aterrizamiento de\nuna fase en un sistema radial sólidamente aterrizado resultará en un incremento de la\ntierra, además de\npresentarse un pequeño o nulo incremento en la tensión de las fases no falladas (figura 2-31).\nmagnitud de la corriente de falla\nFIGURA 2-31 FASORES DE TENSIÓN PARA UNA FALLA SOLIDA DE LA FASE "a" A TIERRA EN UN SISTEMA SÓLIDAMENTE ATERRIZADO\n2.3.2.3 RESISTENCIA DE FALLA.\nA menos que la falla sea solida, se presentará a través del dieléctrico (generalmente aire), un arco cuya resistencia varia con su propia longitud y la magnitud de la corriente de falla. Varios estudios indican que para corrientes que exceden los 100 A, la tensión a través del arco es casi constante en un promedio de aproximadamente 14.435 volts/cm.\nLa resistencia de arco es en sí misma un factor importante en las fallas de fase excepto en sistemas de baja tensión.\nEl arco no se prolonga lo suficiente para que el espaciamiento entre las fases involucradas reduzca el flujo de la corriente.\nAdicionalmente la resistencia del arco se encuentra en cuadratura con la reactancia y por tal razón puede no incrementar de manera significativa la impedancia total que limita a la corriente de falla.\nPara fallas a tierra, la resistencia de arco puede ser un factor importante debido a que pueden ocurrir arcos de mayor longitud.\nPor otra parte la relativamente alta resistencia de aterrizamiento de una estructura puede limitar de manera significativa a la corriente de falla.\n2.3.2.4 VARIACIÓN DE LOS FASORES DURANTE FALLAS.\nLos diagramas fasoriales de la figura 2-32 ilustran el efecto de las fallas tanto en las tensiones como en las corrientes del sistema.\nLos diagramas mostrados corresponden a sistemas efectivamente aterrizados.\nEn todos los casos el triángulo de tensiones no colapsadas indicado con línea punteada, existe en la fuente de generación, y el máximo colapso ocurre en la ubicación de la falla.\nLas tensiones existentes entre ambos extremos varían dependiendo del punto de medición.\nFIGURA 2-32 DIAGRAMAS FASORIALES PARA LA OCURRENCIA DE VARIOS TIPOS DE FALLAS SOLIDAS EN UN SISTEMA ELÉCTRICO TÍPICO\n2.4 ZONAS DE PROTECCIÓN.\nPara una adecuada aplicación de dispositivos de protección, es necesario considerar los siguientes factores:\n- Impedancias del equipo primario y su conexión\n- Tensión del sistema\n- Procedimiento y prácticas operativas\n- Importancia del elemento del sistema a proteger\n- Estudio de cortocircuito\n- Análisis de cargas o flujos de potencia\n- Conexión, localización y relación de transformadores de corriente y potencial\n- Tipo de falla (trifásica, de una fase a tierra, etc.)\n- Crecimiento de la carga y del sistema.\nEn base al análisis de cada uno de los factores anteriores se pueden definir las zonas de protección necesarias para cada elemento del sistema eléctrico.\nLas “Zonas de protección” se definen como el área de cobertura de un dispositivo de protección, el cual protege uno o más componentes del sistema eléctrico en cualquier situación anormal o falla que se presente.\nLas Zonas de Protección se disponen de manera que se traslapen para que ninguna parte del sistema quede sin protección, la figura 2-33 muestra el sistema de distribución con las siguientes zonas de protección traslapadas:\n- Zona de protección de líneas de subtransmisión (1)\n- Zona de protección de barras de alta tensión (2)\n- Zona de protección de transformadores de potencia (3)\n- Zona de protección de barras y circuito de media tensión (4)\n- Zona de protección de circuitos de distribución (5)\n- Zona de protección de transformadores de distribución y circuitos secundarios (6)\n- Zona de protección de transformadores de distribución, circuitos secundarios y acometidas de baja tensión (7)\nFIGURA 2-33 ZONAS DE PROTECCION DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION\nLa figura 2-33 muestra los equipos de seccionamiento localizados en las interconexiones entre elementos del sistema eléctrico, esta previsión hace posible desconectar solo el elemento fallado, a veces al omitirse un dispositivo de seccionamiento entre dos elementos adyacentes, se tendrá una desconexión de ambos cuando se presente una falla en cualquiera de los dos.\nEn una zona cada dispositivo de protección realiza una función específica y responde en forma particular a cierto tipo de cambios en las magnitudes eléctricas de un circuito. En los sistemas de distribución y básicamente en circuitos de media y baja tensión, los equipos comúnmente utilizados son dispositivos contra cortocircuito. Estos dispositivos están clasificados en: protección primaria y protección de respaldo.\nLa protección primaria es la primera línea de defensa, mientras que la protección de respaldo solo actúa cuando falla la protección primaria, por lo general los sistemas de media y baja tensión son radiales, si bien la tendencia es a manejar sistemas mallados con dispositivos automáticos de seccionamiento, en la actualidad se manejan anillos abiertos con seccionamiento.\n2.5 CARACTERISTICAS FUNCIONALES DE LA PROTECCION.\nLa aplicación lógica de un sistema de protección divide al sistema eléctrico en varias zonas, cada una de las cuales requiere en particular de su propio esquema de protección. En todos los casos las características indicadas a continuación son comunes a cualquier criterio óptimo de diseño para lograr un eficiente sistema de protección.\nDesde luego que es impráctico el satisfacer completamente la totalidad de estos criterios de manera simultánea, siendo necesario el compromiso el evaluar cada una de las características en base a una comparación de riesgos.\nLa confiabilidad del sistema de protección es su habilidad para no tener operaciones incorrectas y esta en función de dos componentes: “dependabilidad” y “seguridad”. “Dependabilidad” es la certeza para la operación correcta de la protección en respuesta a un problema del sistema (probabilidad de no tener una falla de operación cuando se le requiere), es decir, que corresponde a la correcta operación de una protección para todas las fallas que ocurran dentro de su zona de protección en particular (o sea fallas “internas”). “Seguridad” es la habilidad del sistema para evitar la incorrecta operación con o sin fallas (habilidad para no tener una operación indeseada no requerida), o en otras palabras corresponde a la estabilidad que debe mantener una protección bajo condiciones de “no falla” o ante la presencia de fallas fuera de su zona de protección (o sea fallas “externas”).\nDesafortunadamente estos dos aspectos de la confiabilidad tienden a oponerse uno al otro; el incremento de la seguridad produce una reducción de la dependabilidad y viceversa. Sin embargo, generalmente los sistemas modernos de protección son altamente confiables y proveen un compromiso práctico entre seguridad y dependabilidad. La supervisión continua ha hecho posible mediante técnicas numéricas, mejoras importantes en ambos aspectos de “seguridad” y “dependabilidad”.\nUn sistema de protección debe comportarse correctamente bajo cualquier condición tanto del sistema eléctrico como del entorno. La dependabilidad puede ser verificada relativamente de manera fácil en el laboratorio o durante la instalación mediante pruebas de simulación de condiciones de falla. Por otra parte la seguridad es mucho más difícil de verificar. Una prueba real de la seguridad de un sistema tendría que medir la respuesta del mismo a prácticamente una infinita variedad de problemas y disturbios potenciales que pueden presentarse tanto en el sistema eléctrico como en su entorno.\nPara el caso de relevadores de protección de un sistema seguro es usualmente el resultado de una buena experiencia en el diseño, combinada con un programa extensivo de pruebas mediante un sistema como el EMTP (Electric Magnetic Transient Program), y puede únicamente ser confirmado dentro del propio sistema eléctrico y su entorno.\nEsto ha permitido que cuando ocurre un cortocircuito en el sistema de distribución la protección primaria y de respaldo inicia normalmente su funcionamiento, permitiendo en primera instancia que el elemento en cortocircuito sea desconectado mediante la acción de la protección primaria sin que la protección de respaldo haya tenido tiempo de completar su función.\nEn los sistemas de distribución, las protecciones primaria y de respaldo forman zonas de protección superpuestas, las cuales operan secuencialmente discriminando las fallas a diferentes tiempos de operación o diferentes magnitudes de corriente, esto permite tener selectividad, sensibilidad y velocidad en la operación que se requiera para la protección del sistema de distribución. La figura 2-34 muestra de forma especial las zonas superpuestas, donde su operación viene definida por el tiempo de operación (t), esto significa que las zonas de protección interiores operan más rápido que las exteriores. Otro parámetro que interviene en el límite de actuación de una zona de protección es la sensibilidad a la magnitud de corriente, que es valor mínimo de falla que detecta el dispositivo de protección, si se considera el eje (Y) para el tiempo y el eje (X) para la magnitud de corriente, es posible representar de manera gráfica la actuación de cada protección en sus zonas primaria y de respaldo.\nFIGURA 2-34 LÍMITES DE ACTUACIÓN DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN\nUn dispositivo de protección que pudiera anticiparse a una falla sería una utopía incluso si estuviera disponible, habría siempre la duda sobre su decisión para determinar con certeza si una falla o problema requiere de un “disparo”.\nEl desarrollo de dispositivos de protección más rápidos debe siempre ser evaluado en comparación al incremento en la probabilidad de un mayor número de operaciones no deseadas o inexplicables.\nEl tiempo es un excelente criterio para descartar entre un problema real y uno falso. Aplicando esta característica en particular a un dispositivo de protección, la “alta velocidad” indica que el tiempo usual de operación no excede los 50 milisegundos (3 ciclos). El término “instantáneo” indica que ningún retardo es introducido a propósito en la operación. En la práctica, “alta velocidad” e “instantáneo” son frecuentemente usados de manera indistinta.\nUn dispositivo de protección que tiene una zona de influencia perfectamente definida, provee una mejor selectividad pero generalmente su costo es mayor. Los dispositivos de protección de alta velocidad ofrecen una mayor continuidad del servicio al reducir los daños provocados por una falla y los riesgos al personal, por tanto tienen un costo inicial mayor.\nEl más alto desempeño y costo no pueden ser siempre justificados. Consecuentemente, dispositivos de protección de baja y alta velocidad son usados para proteger un sistema eléctrico. Ambos tipos pueden proporcionar una alta confiabilidad. Por ejemplo, un relevador de protección muestra una consistencia en su operación del 99.5% y un mejor desempeño como protección.\nComo cualquier otra disciplina de la ingeniería, la “simplicidad” en un sistema de protección es siempre la “marca” de un buen diseño. El sistema de protección más simple, sin embargo no es siempre el más económico. Como se indicó previamente una mayor economía puede ser posible con un sistema de protección complejo que usa un número mínimo de elementos.\nOtros factores de manera similar tales como la simplicidad del diseño, mejoran la simplicidad del sistema, si únicamente hay pocos elementos que pueden representar una mala operación.\nUn sistema de protección es diseñado por zonas, las cuales deben cubrir completamente al sistema eléctrico sin dejar porciones desprotegidas.\nCuando una falla ocurre, se requiere que la protección sea capaz de seleccionar y “disparar” únicamente los dispositivos de desconexión adyacentes a la falla.\nEsta propiedad de acción selectiva es también llamada “discriminación” y es lograda generalmente mediante dos métodos:\nEsquema de coordinación por tiempo.\nEsquemas de protección en zonas adyacentes son ajustados para operar en forma secuencial o con diferentes tiempos, para que durante la ocurrencia de una falla, aunque algunos de ellos respondan al disturbio, únicamente aquellas protecciones adyacentes a la zona de falla completarán su función de disparo. Los otros\ndispositivos no completarán tal función y posteriormente se restablecerán.\nEs posible diseñar sistemas de protección que respondan únicamente a las condiciones de falla ocurridas dentro de una zona claramente definida. Esta “protección unitaria” o “protección restringida” puede ser aplicada a través de todo el sistema eléctrico sin involucrar la coordinación por tiempo, pudiendo ser relativamente rápido en su operación, para cualquier ubicación de falla.\nEste tipo de esquema es logrado usualmente por medio de una comparación de aquellas cantidades eléctricas presentes en los límites de la zona a proteger. Ciertos esquemas de protección derivan su propiedad de “restricción”, de la configuración del sistema eléctrico y pueden también ser considerados como “protección unitaria”.\nIndependientemente del método a usar, debe mantenerse siempre presente que la selectividad no es meramente responsabilidad del diseño de la protección.\nTambién depende de la correcta selección de ajustes y de la coordinación entre protecciones, para lo cual es necesario tomar en cuenta los rangos posibles en que pueden variar las corrientes de falla, la máxima corriente de carga, las Impedancias del sistema y otros factores relacionados.\n2.6 LA PROTECCIÓN COMO ELEMENTO DE DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA DE UN CIRCUITO.\nEsta sección se refiere a los aspectos básicos que sirven como propósito para determinar el análisis de la protección como elemento de diseño y de operación, bajo las siguientes condiciones:\na) Operación normal.- Es el estado que guarda el sistema eléctrico cumpliendo con los requisitos de alimentación de la carga considerando que no existen fallas del equipo o componentes, errores del personal o hechos fortuitos. Los conceptos a considerar para esta condición, son entre otros:\n• Localización de subestaciones\n• Distribución de la potencia eléctrica a los usuarios\n• Estudios de las cargas actuales y futuras\nb) Operación bajo falla.- Es la condición anormal del sistema eléctrico que afecta a los requisitos de alimentación de la carga, al existir fallas del equipo de componentes, errores del personal o hechos fortuitos. Los conceptos más importantes a considerar en esta condición son los siguientes:\n• Evitar la ocurrencia de las fallas eléctricas\n• Aceptar la presencia de las fallas eléctricas, reduciendo sus efectos.\nEl diseño moderno de los sistemas eléctricos emplea ambos recursos en diversos grados bajo un análisis de costo/beneficio, si bien, los sistemas son cada vez más seguros y confiables, no es justificable económicamente tratar de impedir todas las fallas.\nEs importante mencionar que la función de los dispositivos de protección está relacionada con la reducción de los efectos de las fallas, dando como consecuencia una alta continuidad en el suministro de energía eléctrica y una máxima seguridad a las personas, entorno y equipos.\n2.6.1 ANTECEDENTES TENSIÓN.\nDE LA PROTECCIÓN EN LOS CIRCUITOS DE MEDIA\nAunque las redes de media tensión se empezaron a construir a principios de este siglo y a lo largo del tiempo han atendido a distintos criterios de construcción, el aspecto operativo poco ha sido considerado; obedeciendo fundamentalmente a la carga presentada en un área geográfica, lo que ha causado configuraciones desordenadas, altas pérdidas, tiempos de interrupción prolongados, así como un mayor grado de dificultad en la coordinación de protecciones o en la protección misma de los circuitos y equipos.\nLa protección de los circuitos de media tensión se ha venido desarrollando bajo un esquema independiente de la configuración de la red, en donde las protecciones se adaptan a dicha configuración, la cual a medida que crece y se interconecta, origina que las protecciones mismas lleguen a limitar la operación correcta del circuito.\n2.6.2 PROTECCIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN.\nEn el diseño de los circuitos de distribución, cuando se considera el concepto de la protección como elemento primordial, permite disminuir los efectos de las fallas, mejorar la continuidad del servicio, afectar al menor número de usuarios, mejorar la operación y preparar la operación automática de la red.\nLa premisa para optimizar y mejorar los sistemas de protección se basa en tener un modelo de configuración de la red, este modelo dependerá por supuesto de varios\nfactores, los cuales al cumplirse pueden definir en primer término los modelos de protección a utilizar, visualizando en todo momento la configuración que tendrá la red o circuito a corto y a largo plazo. Estos modelos están basados en figuras geométricas que auxilian a visualizar los efectos y cambios que sufren las áreas de influencia de las Subestaciones.\nLas siguientes configuraciones son difíciles de implementar en redes existentes y nuevas, pero es posible adecuar estas trayectorias a un modelo irregular con base a los principios de los modelos originales. El visualizar la forma en que crecerán los circuitos, facilita enormemente la operación de los mismos y por consecuencia mejora la calidad del servicio de energía eléctrica.\nUna vez definida la configuración geométrica de las áreas de cada subestación y la trayectoria de los circuitos de media tensión, es posible implementar los arreglos de protección necesarios bajo un criterio definido.\nFIGURA 2-35 AREA CUADRILATERA DE SERVICIO DE UNA SUBESTACION PARA CUATRO ALIMENTADORES CON UNA SOLA ALIMENTACION\nFIGURA 2-36 AREA HEXAGONAL DE SERVICIO DE UNA SUBESTACION CON SEIS ALIMENTADORES Y UNA ALIMENTACION PRINCIPAL\nFIGURA 2-37 ÁREA CIRCULAR DE SERVICIO DE UNA SUBESTACIÓN CON CUATRO ALIMENTADORES Y VARIOS LAZOS PRINCIPALES\nFIGURA 2-38 AREA RECTANGULAR DE SERVICIO DE UNA SUBESTACIÓN CON CUATRO ALIMENTADORES Y VARIOS LAZOS PRINCIPALES\n2.6.2.2 DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN ÁREAS GEOMÉTRICAS.\nLa siguiente figura muestra un arreglo con dispositivos de protección y seccionamiento bajo un diseño gráfico definido, adicionalmente a esto se definen los criterios complementarios de protección en base a dos conceptos principales:\na) Usuarios afectados\nb) Distancia de circuitos o ramales.\nCon esto es posible complementar el prototipo de circuito que se requiere bajo una visión operativa, de construcción y de protección.\nFIGURA 2-39 INTERCONEXIÓN DE DOS CIRCUITOS DE UN ÁREA CUADRILATERAL O HEXAGONAL CON ESQUEMAS IMPLEMENTADOS EN BASE A LA LONGITUD DEL CIRCUITO(S) Y DENSIDAD DE CARGA DE DOS SUBESTACIONES DIFERENTES CON UN SOL ALIMENTADOR DE ENLACE\nComo un ejemplo de definición de criterios complementarios aplicables a los modelos propuestos y que dependen en forma específica del análisis de cada red, en forma general serán los siguientes:\na) Instalar equipos de protección en un punto del circuito tal que divida al mismo en dos partes con aproximadamente la misma cantidad de usuarios (en la figura 2- 39, si los usuarios están uniformemente distribuidos, corresponde a los equipos identificados con el No. 5).\nb) Instalación del equipo de seccionamiento para enlace, que para la figura 2-39 corresponde al dispositivo identificado con el No. 7.\nc) Instalar otros dispositivos de protección de acuerdo a la importancia y tipos de usuarios en las porciones subdivididas y de acuerdo a los criterios establecidos en el inciso a), (en la figura 2-39 dichos dispositivos corresponden a los identificados con el No. 3).\nd) Para los ramales pueden definirse los siguientes criterios:\n- En ramales con una longitud mayor al 50% de (s) pueden instalarse dispositivos de protección como restauradores, siempre y cuando estén dentro de la primera porción subdividida del circuito. Para el caso particular de la figura 2-39 y dada su configuración no se requiere de este tipo de dispositivos.\n- En ramales con longitudes mayores al 50% de (s) y que estén en la segunda porción subdivida del circuito pueden instalarse seccionalizadores, indicados en la figura 2-39 con el No. 8.\n- En ramales con longitudes menores al 10% de (s) pueden conectarse directos a los lazos del circuito principal. Tal y como se ilustra en la figura 2-39.\n- En ramales con longitudes entre el 10% y el 50% de (s) pueden instalarse cuchillas seccionadoras de operación con carga.\nEs recomendable controlar en forma remota en primera instancia los enlaces de circuito y en una segunda etapa los dispositivos que subdividen al circuito. Controlar en forma remota los dispositivos de mitad de circuito tanto en usuarios como longitud en segundo término. Los criterios anteriormente mencionados son un ejemplo simple de la manera en que integrando la topología del circuito y los criterios de protección, se puede mejorar de manera significativa la operación y continuidad de una red de media tensión.\nFIGURA 2-40 EJEMPLO DE APLICACIÓN DE UN CIRCUITO DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN CON DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN INSTALADOS EN BASE A SU CRECIMIENTO Y CRITERIOS DEFINIDOS\nA manera de resumen se indican los pasos a seguir para obtener el éxito en la prevención de las fallas y disminuir sus efectos en los circuitos de media tensión:\n- Definir el prototipo de configuración geométrica de las áreas de cada subestación.\n- Definir las trayectorias de cada circuito y enlaces necesarios para su establecimiento en base al modelo seleccionado.\n- Implementar los esquemas de protección en base a los diseños anteriores.\n- Definir los criterios de protección para ramales que no se integran al esquema seleccionado.\n- Controlar equipos en forma remota.\n- Automatización de la red.\nCAPITULO 3 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS\nDentro del sistema de distribución es posible encontrar diferentes equipos como son:\ntransformadores, capacitores, reguladores, conductores, etc., los cuales cumplen una función específica. En este capitulo se trata su comportamiento ante condiciones anormales de operación o de cortocircuito, estableciéndose los criterios para brindarles una adecuada protección.\nEste equipo es el elemento más importante y costoso de una Subestación, se encuentra en todos los niveles de tensión. El diseño de los esquemas de protección de transformadores es un tema bastante amplio y toma en cuenta aspectos propios del equipo como son: capacidad, tensión, tipo, conexión y aplicación, así como el principio para detección de fallas eléctricas, mecánicas y térmicas.\n3.1.1 CURVA DE DAÑO\nLos criterios para la selección, aplicación y ajustes de la protección por medio de fusibles o relevadores deben considerar que el transformador sea protegido contra el efecto de las corrientes de falla externas que al pasar por el mismo durante un tiempo determinado pueden dañarlo.\nEl limite teórico para las sobrecorrientes que pueden soportar los transformadores se estableció en el documento ANSI-C57.92-1962 "Guía para Sobrecarga de Transformadores de Potencia y Distribución Inmersos en Aceite", ésta contiene información acerca de la capacidad de sobrecarga térmica de corto tiempo, la cual no consideraba los efectos mecánicos sobre los devanados de los transformadores, por lo que se decidió trabajar sobre este aspecto.\nEl documento ANSI-IEEE C57.109-1993 "Guía para la duración de corriente de falla a través de transformadores" considera tanto los efectos mecánicos como los térmicos, siendo los primeros particularmente más significativos en los transformadores mientras mayor sea su capacidad.\nEsta guía establece las recomendaciones enfocadas esencialmente para la aplicación de protecciones de sobrecorriente para limitar el tiempo de exposición de los transformadores a las corrientes de cortocircuito. Considera para su aplicación 4\ncategorías de transformadores dependiendo de su capacidad. En la tabla 3-1 se indica dicha clasificación.\nTABLA 3-1.- CLASIFICACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES\nCAPACIDAD MÍNIMA EN KVA\nPara propósitos de coordinación y selección de los ajustes de las protecciones antes mencionadas, de acuerdo con la corriente que soportan los transformadores, se aplican las "curvas de daño" las cuales son una representación gráfica de las corrientes y tiempos que soportan los transformadores.\nEn las categorías de transformadores I y IV, solamente una curva representa ambas consideraciones térmica y mecánica.\nPara transformadores de categoría II y III se tienen dos curvas, dependiendo del número de ocurrencias de fallas en el transformador, tiempo de vida y niveles de corriente de falla.\nEn las curvas que tienen dos partes, una sólida y una porción punteada, la porción sólida representa la duración de la falla total alcanzada por daño térmico que le puede ocurrir al transformador, la porción punteada refleja los efectos mecánicos.\nLos transformadores sujetos a fallas frecuentes deberán ser representados con la combinación de porciones de curva para la parte mecánica y térmica, mientras los transformadores sujetos a fallas no frecuentes son representados con la porción térmica solamente.\nLa validación de estas curvas límite de daño no puede ser demostradas por pruebas, entonces los efectos son acumulables, disminuyendo el tiempo de vida útil del transformador, basados principalmente en información de ingeniería histórica y experiencia de campo.\n3.1.1.1 CATEGORÍA I.\nLos límites recomendados están basados en la curva de la figura 3-1, la cual refleja las consideraciones térmicas y mecánicas, debiendo ser aplicada como una curva de protección para fallas que ocurran ya sea frecuentemente o no.\nLa porción punteada de la curva cubre la variación requerida de la capacidad de cortocircuito que soportan los transformadores de distribución de acuerdo a la norma IEEE Std C57.12.00-1993 que considera 40 veces la corriente nominal.\nFIGURA 3-1 TRANSFORMADORES CATEGORÍA I\n3.1.1.2 CATEGORÍA II.\nEn esta categoría se contemplan dos curvas una para fallas frecuentes (figura 3-2) y otra para fallas no frecuentes (figura 3-3), donde la frecuencia de falla se refiere al número de fallas con magnitud mayor al 70% de la máxima posible. Falla frecuente:\nSe considera falla frecuente cuando ocurren más de 10 en la vida del transformador.\nCurva para fallas frecuentes.- Esta curva refleja consideraciones de daño térmico y mecánico, una parte de la curva depende de la impedancia del transformador para fallas superiores al 70% de la máxima.\nFIGURA 3-2 TRANSFORMADORES CATEGORÍA II\nCurva para fallas no frecuentes.- Esta curva refleja principalmente el daño térmico. No depende de la impedancia del transformador, se puede usar para protección de respaldo donde el transformador es expuesto a fallas frecuentes libradas por relevadores rápidos.\nFIGURA 3-3 TRANSFORMADORES CATEGORÍA II\n3.1.1.3 CATEGORÍA III.\nEn esta categoría también se consideran dos curvas, una para fallas frecuentes (figura 3-4) y otra para fallas no frecuentes (figura 3-5), en donde frecuencia de falla se considera la ocurrencia de mas de 5 en la vida del transformador, con una magnitud mayor al 50% de la máxima posible. La curva para fallas frecuentes refleja los daños térmicos y mecánicos, en la cual se debe considerar la impedancia del transformador, para fallas superiores al 50% de la corriente máxima posible, donde se obtiene esta parte de la curva con la formula I 2 t para el caso de daño mecánico.\nFIGURA 3-4 TRANSFORMADORES CATEGORÍA III\nLa curva para fallas no frecuentes refleja solamente los daños térmicos, la cual no depende de la impedancia del transformador. Esta curva puede usarse también para protección de respaldo donde el transformador se expone a fallas frecuentes normalmente libradas por relevadores rápidos.\nFIGURA 3-5 TRANSFORMADORES CATEGORÍA III\n3.1.1.4 CATEGORÍA IV.\nLa curva de la figura 3-6, refleja ambas consideraciones mecánicas y térmicas y deberá aplicarse tanto para fallas frecuentes como para no frecuentes, de forma similar como para la categoría III la parte de la curva mayor al 50% de la corriente máxima posible depende de la impedancia del transformador.\nFIGURA 3-6 TRANSFORMADORES CATEGORÍA IV\nCon el objeto de facilitar la representación gráfica de la curva de daño del transformador (o curva ANSI), se han desarrollado ecuaciones que definen dicha curva; la cual puede obtenerse, dependiendo de la categoría, mediante la unión de 2 o 4 puntos. En la tabla 3-2 se muestran dichas ecuaciones con las que se obtienen las coordenadas tiempo-corriente que definen cada punto.\nTABLA 3-2.- DETERMINACION DE PUNTOS COORDENADOS T-I PARA DEFINIR LA CURVA ANSI DE UN TRANSFORMADOR\nCabe señalar que las variables involucradas en las expresiones matemáticas de la tabla 3-2, corresponden a lo siguiente:\nCorriente en amperes\nImpedancia del transformador referida a su capacidad OA, expresada en p.u.\nImpedancia equivalente del sistema hasta el punto de conexión de este con el transformador, referida a la capacidad OA del transformador y expresada en p.u.\nCorriente nominal del transformador en su capacidad OA, expresada en amperes\n3.1.2 CORRIENTE DE MAGNETIZACIÓN.\nAdicionalmente a la curva ANSI del transformador, el punto de corriente de magnetización o inrush, es una referencia importante, sobre todo al considerar la operación de dispositivos de protección de sobrecorriente como son fusibles o relevadores.\nLa corriente de magnetización de un transformador depende de los siguientes factores y su duración se considera típicamente de 0.1 segundos.\n- Capacidad del transformador\n- Magnetismo residual o remanente del núcleo.\n- Punto sobre la onda de tensión cuando ocurre la energización\n- Ubicación del transformador dentro del sistema eléctrico\nEl valor máximo de esta corriente de magnetización se puede obtener de la tabla 3-3 y debe considerarse para prevenir operaciones de la protección en falso al energizar el transformador.\nTABLA 3-3.- MAGNITUD DE LA CORRIENTE DE MAGNETIZACIÓN PARA TRANSFORMADORES\nCORRIENTE DE MAGNETIZACIÓN O INRUSH ( rms )\nMAYOR DE 2500\n12 x Inom.\n3.1.3 CORRIENTE DE CARGA FRÍA.\nAunque esta corriente no depende de las características del transformador, es\nimportante tomarla en consideración con el objeto de evitar operaciones en falso de\nla protección, cuando se alimenta súbitamente una carga por parte del transformador.\nLa denominada "cold load" o carga fría, depende fundamentalmente de la naturaleza\ny características de la carga; pudiendo considerarse para fines prácticos en la aplicación de transformadores, que varia desde 1 x Inom para cargas puramente resistivas, hasta 6 X Inom en cargas altamente inductivas.\nEn cuanto al tiempo promedio de duración de esta corriente transitoria, puede tomarse con bastante exactitud un valor de 1 segundo.\n3.1.4 CONEXIONES DE TRANSFORMADORES.\nCuando se realiza un estudio de coordinación de protecciones es necesario considerar\nla conexión de los transformadores para analizar el comportamiento de las corrientes\nen el lado primario para fallas secundarias, sobre todo si se cuenta con elementos de protección en el lado de alta tensión del transformador.\nComo ejemplo se considera la conexión Delta-Estrella para falla de fase a tierra (monofásica), cuando se presenta una falla en el devanado secundario fluye una\ncorriente de 1.0 p.u., en tanto que por las fases involucradas de alta tensión circula\nel 0,58 p.u.\nDe igual manera se deben hacer las consideraciones para los diferentes tipos de fallas, en función de la conexión del transformador.\nEn la figura 3-7 se muestran los valores de corriente en p.u. en el lado primario para los diferentes tipos de fallas secundarias.\nFIGURA 3-7 COMPORTAMIENTO DE LAS CORRIENTES DE FALLA PARA DIFERENTES CONEXIONES DE TRANSFORMADORES, MOSTRANDO CORRIENTES DE FASE Y LINEA EN P.U.\nA continuación se presenta un ejemplo en donde se obtiene la curva de daño y se ilustran las consideraciones para la protección por medio de fusibles instalados en el lado de alta tensión. A este respecto cabe señalar que este tipo de protección se analiza con más detalle en el capítulo 5 de este procedimiento.\nLas figuras 3-8 y 3-9 muestran las características tiempo-corriente de un transformador de potencia y de su protección a base de fusibles, tanto para falla trifásica como para falla de fase a tierra respectivamente, para un transformador de 7.5/9.3/75 MVA, 115/13.8 KV con una impedancia de 8.33%, en la base de 7.5 MVA, conexión Delta-Estrella, y considerando bus infinito para efectos de cortocircuito, es decir, Zs=0.\n- Este transformador de acuerdo a su capacidad corresponde a la categoría III.\n- La construcción de la curva de daño para fallas frecuentes es como sigue:\nCorriente nominal a 7.5 MVA= 313.8 A\nMáxima corriente de falla= In / Zt = 313.8 / 0.0833 = 3,767 A\nSe consideran 2 segundos para la Máxima corriente de falla.\nSe considera el 50% de la corriente máxima=1,884 A a 8 seg.\nSe consideran el 50% de la corriente máxima=1,884 A a un tiempo de 34 seg.\nSe considera para el punto cuatro un tiempo de 50 segundos para una corriente de 1,568 amperes ( 5 veces la I nominal ).\nProlongación de la curva.-\ncurva hasta un punto localizado en 626 amperes (dos veces la corriente nominal) y un tiempo de 1800 segundos.\nEs común prolongar la trayectoria de la\n- Este transformador está protegido por un juego de fusibles de potencia tipo SMD2B- 40E de 40 A, curva lenta (TCC 119-1) para 115 kV. cuyas características se gráfican referidas a la tensión base de 13.8 KV.\n- Tomando en consideración que los fusibles se encuentran instalados en 115 kV. para el análisis de falla a tierra, mostrado en la figura 3-9, la curva del fusible es desplazada multiplicando los valores de corriente por 1.732 (1/0.58).\n- Las gráficas de la figuras 3-8 y 3-9 muestran el comportamiento del fusible seleccionado que protege adecuadamente al transformador al impedir que cualquier sobrecorriente permanezca el tiempo suficiente antes que el transformador se dañe.\nFIGURA 3-8 GRÁFICA PARA FALLA TRIFÁSICA\nFIGURA 3-9 GRÁFICA PARA FALLA MONOFÁSICA\n3.2 MODELADO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA\nSiendo el transformador de potencia el equipo mas costoso en la subestación es necesario realizar varias pruebas con el modelado, para lograr la proximidad a la realidad, en las cuales se toma en cuenta el por ciento de impedancia para cada transformador, la cual se obtiene con prueba de cortocircuito, así como la dispersión de flujos entre el primario y secundario, otro valor importante para la simulación es el valor de pérdida del equipo.\n3.2.1 MODELACIÓN DE TRANSFORMADORES EN ASPEN ONELINER.\nDebido a que la simulación en Aspen OneLiner, se realiza para cortocircuito y flujo de potencia los datos a considerar son relativamente fáciles de calcular, como son:\npotencia a los diferentes grados de enfriamiento, por ciento de impedancia para cada uno de estos pasos, reactancia de secuencia positiva y cero en PU. Conexión interna, y tensión nominal de operación, así como la susceptancia en los buses de amarre al sistema.\nFigura 3-10. Simulación en Aspen OneLiner\n3.2.2 SIMULACIÓN DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA EN ATPDRAW\nYa que este programa es capaz de realizar simulaciones transitorias y estables se requiere ingresar valores para un transformador con saturación, de no ser así no tendríamos valores reales de cortocircuito; ATPDraw tiene la opción de modelar transformadores ideales que para el caso en CFE no son de utilidad, datos a ingresar:\ntensión, resistencia, inductancia en lado primario y secundario, conexión, ángulo de desfase entre primario y secundario. Y característica de dispersión de flujo entre devanados.\nFigura 3.11. Simulación en ATPDraw\n3.3 CONDUCTORES Y CABLES.\nDe la misma manera que las corrientes de falla afectan al transformador, se debe considerar que estas corrientes elevan la temperatura de los conductores de las líneas; por lo cual es necesario conocer el comportamiento de los conductores durante esta condición.\nLas normas eléctricas establecen que para los conductores de mas de 600 Volts el dispositivo de protección podrá ser ajustado al 600% de la ampacidad del conductor, sin embargo, es conveniente incluir la gráfica de la curva de daño de los conductores al realizar el análisis de las características de operación tiempo-corriente de los elementos del sistema eléctrico.\n3.3.1 CONDUCTORES EN LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN\nLos conductores eléctricos utilizados en los sistemas de distribución están determinados por cuatro factores básicos:\na) Eléctricos.- Perdidas, ampacidad, resistencia, configuración, factores de carga y de coincidencia.\nb) Mecánicos.- Carga de ruptura del conductor, flecha, temperatura y presión del viento.\nc) Económicos.- Costos de inversión, costo de perdidas, vida útil, material del conductor, costo de operación y mantenimiento, tipo de cambio de dolar y tasa de interés.\nd) Ambientales.- Temperatura, viento, contaminación salina y contaminación industrial.\nCuando un conductor va a ser seleccionado se deberán tener en cuenta los factores antes mencionados, los calibres y tipos de conductores empleados en nuestro país, se indican en las siguientes tablas:\nTABLA 3-4.- CALIBRES UTILIZADOS EN LÍNEAS AÉREAS DE SUBTRANSMISIÓN\nLa ampacidad esta basada en temperatura máxima de diseño de 75º C, temperatura ambiente 25º C.\nTABLA 3-5.- CALIBRES UTILIZADOS EN CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN AÉREOS\nLa capacidad esta basada en temperatura máxima de diseño 75º C, temperatura ambiente 25º C.\nTABLA 3-6.- CALIBRES UTILIZADOS EN CIRCUITOS SECUNDARIOS A TENSIONES DE 127 Y 240V\nMúltiple-Cu (3+1) y (2+1) Múltiple-Al (3+1) y (2+1) Múltiple-Cu (3+1) y (2+1) Múltiple-Al (3+1) y (2+1) Múltiple-Cu (3+1) y (2+1) Múltiple-Al (3+1) y (2+1) Forrado Cu Forrado Cu Forrado Cu\nlíneas aéreas y\nTABLA 3-7.- CONDUCTORES MÚLTIPLES UTILIZADOS EN ACOMETIDAS DE BAJA TENSIÓN 127 Y 240 VOLTS\nCONDUCTOR DE FASE CALIBRE AWG\nCONDUCTOR MENSAJERO CALIBRE AWG\n* Temperatura ambiente 30º C.\nTABLA 3-8.- CONDUCTORES UTILIZADOS EN SISTEMAS SUBTERRÁNEOS


Andy Garcia - Booking Internacional - Contratación y Management - Totalisimo.Com\nAndy García, o Andrés Arturo García Menéndez, nacido en la Habana, Cuba en 1956, mudándose con su familia a los 5 años de edad a Miami, Florida y estableciéndose allí lograron crear una compañía de Perfumes bien establecida en el sector empresarial para la época.\nAndy se inició en trabajos de actuación en la Universidad Internacional de Florida, trasladándose posteriormente a Hollywood, realizando papeles pequeñitos que lo incursionaran y dieran a conocer en el mundo del espectáculo y la actuación.\nDe esta manera atrajo la atención de Brian De Palma quien le dio la oportunidad de participar en “Los Intocables”. Después de eso realizó su famoso papel en “El Padrino III” por lo que ganó su primera estatuilla en los premios Oscar.\nEntre muchas de las actuaciones que ha hecho en películas, donde siempre ha estado orgulloso de sus raíces cubanas, estuvo la protagonización de la película “The Lost City” (La ciudad Perdida) donde caracterizó lo que de alguna manera ya había vivido en su país natal.\nEn el 82 se casó con María Victoria Lorido y tienen 2 hijos. Entre los films más taquilleros en los que ha participado, encontramos: “Cristiada”, “Across The Line”, “City Island”, “New york I Love You”, “The Pink Panther”, entre otros.


Llámame Peter (2004) - TodoCine\nCharlize Theron (Britt Ekland), Emily Watson (Anne Sellers), John Lithgow (Blake Edwards), Miriam Margolyes (Peg Sellers), Peter Vaughan (Bill Sellers), Sonia Aquino (Sophia Loren), Stanley Tucci (Stanley Kubrick), Stephen Fry (Maurice Woodruff), Henry Goodman (Dennis Selinger), Geoffrey Rush.\nStephen Hopkins (Dirección), John Smith (Montaje), Peter Levy (Fotografía), Christopher Markus, Stephen Mcfeely (Guión), Richard Hartley (Música), Simon Bosanquet (Producción), Freedy Demann, George Faber, Charles Pattinson, David M. Thompson (Producción ejecutiva), Nina Gold (Casting).\nPeter Sellers ha sido reconocido como uno de los grandes actores cómicos de todo el mundo. Nació en 1925 y se alistó como soldado participando en la Segunda Guerra Mundial, donde conoció a Spike Milligan, Harry Secombe y Michael Bentine, futuros miembros de su programa de radio de la BBC, "The Goon Show", en los años 50 y que le lanzó a la fama a nivel nacional. Sellers hizo unas setenta películas, recibió tres nominaciones a los Oscar y murió en 1980 víctima de un ataque al corazón.\nEl productor ejecutivo Freddy DeMann había sido fan de Sellers desde que era muy joven, había visto cada una de sus películas y se había sentido cautivado por la vena cómica del actor. Cuando leyó un libro de Sellers de Roger Lewis, DeMann se sintió intrigado por el aspecto oscuro, problemático e incluso perturbado del hombre que llevaba dentro. Las referencias a la inesperada crueldad que Sellers mostraba a veces, sus comportamientos neuróticos e incluso destructivos profesionalmente hablando, contadas en este libro con un cierto toque de humor, dieron a DeMann la idea para hacer la película y compró los derechos del libro. El guión fue tomando forma en manos de los imaginativos Christopher Markus y Stephen McFeely, y la película estaba lista para empezarla a pesar de que los productores no podían dar con el actor correcto para el papel principal ni con el director adecuado.\nLlámame Peter nos descubre la atormentada vida privada que hizo que este talentoso y carismático actor exclamara "Odio todo lo que hago," y que aún nos recuerda por qué el mundo entero arropó a este genio cómico, convirtiéndole en un icono cultural a nivel internacional. Nos ofrece una mirada intima a uno de los actores cómicos más prolíficos y con más talento del mundo, con ese don especial para la mímica que le convirtió en todo un icono cultural a nivel internacional. Con Stephen Hopkins dirigiendo al oscarizado Geoffrey Rush, esta película es un viaje caleidoscópico por la vida de Sellers, explorando tanto su genio cómico como su atormentada vida.\nLa película utiliza la extraordinaria habilidad de Sellers para adoptar diferentes personalidades como medio de poder explorar la incapacidad del actor para aceptarse a sí mismo. La máscara cómica de Sellers sirve como ventana a su vida interior. Sus continuas transformaciones revelan tanto su extinta necesidad de amor como la dificultad para volver a él


Rio Arauca archivos – La Opción Radio\nPosts Tagged "Rio Arauca"\nHombres a bordo de una canoa llegaron disparando en el Fórum Los Libertadores, dos menores en medio de los disparos en la capital Araucana\nArauca, 21 de abril de 2021-. En horas de la tarde del día de ayer, unos hombres dispararon en el sector del malecón Ecoturístico a orillas del rio Arauca en la capital del Departamento.\nTres menores se accidentaron en vía del departamento y un hombre pereció en aguas del rio Arauca\nArauquita – Arauca, 2 de marzo de 2020-. En la mañana del sábado 29 de febrero, tres jóvenes se desplazaban en una motocicleta, quienes sufrieron un accidente de tránsito. El hecho ocurrió en la\nPerecen bañistas en aguas del rio Arauca\nArauca, 18 de diciembre de 2019-. La imprudencia de los bañistas, ligado al consumo de alcohol deja en las últimas horas dos nuevas personas ahogadas en aguas binacionales del río Arauca, figurando a la\nDos muertes en el departamento de Arauca, se registran iniciando la semana del mes de noviembre\nTame – Arauca, 6 de noviembre de 2019-. Hacia las 10 de la mañana del día de ayer, se conoció del asesinato de un hombre en la vereda Pueblo Seco, jurisdicción del municipio de\nArauca, 31 de octubre de 2019 -. Incertidumbre ha causado la aparición del cuerpo sin vida de una mujer en aguas del río Arauca desde el pasado 24 de octubre; porque no se había\nHallados dos cuerpos de los tres desaparecidos en el rio Arauca\nArauca, 14 de mayo de 2019-. Durante el pasado fin de semana fueron hallados, dos de los tres cuerpos de las personas que perecieron en aguas del río Arauca cuando lo intentaban cruzar en\nTame – Arauca, 11 de diciembre de 2018-. El joven Rafael Antonio Mendez Acevedo de tan solo 15 años, se ahogó en aguas del imponente rio Arauca en el sector de la Cantera Campo\nSuspendido temporalmente el tránsito de vehículos de carga igual o superior a 3.5 toneladas por la vía Peralonso – La Brasilia – San Rafael – San Lorenzo del municipio de Arauquita\nArauquita – Arauca, 30 de octubre de 2018-. Así lo dispuso el Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca ha restringido temporalmente el tránsito de vehículos de carga igual o superior a\nEl Consejo Departamental de Gestión del Riesgo genera alerta para las comunidades rivereñas del río Arauca por presencia de hidrocarburos\nArauca – octubre 26 de 2018-. La Administración Departamental solicita a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Saravena, Arauquita y Arauca activar las alertas para monitoreo y difusión comunitaria. Como consecuencia de\nArauca, 27 de septiembre de 2018-. En las últimas horas, unidades de la Armada Nacional salvaron la vida de un ciudadano venezolano quien presentaba heridas por impacto de arma de fuego en sus brazos,


Los 10 Mejores Accesorios para Bicicletas de Montaña 2022 - Los10Mejores\n10 Mejores Accesorios para Bicicletas de Montaña de May 2022\n10 Mejores Accesorios para Bicicletas de Montaña del Mercado 2022\n1.Bovon Soporte Movil Bicicleta, Soporte Universal Manillar de Silicona para Bicicleta de montaña y Motocicleta, Soporte Movil Compatible con iPhone 12/12 Pro/12 Mini/11 Pro MAX- 4.5"-6.5" Movil\n2.YOUNGDO Sillín de Bicicleta, Asiento de Bici de Gel, 2 Amortiguadores, 25 * 22cm Cojín Ergonómico con Cubierta Impermeable y Marca Reflectante (Rojo)\n3.Cocoda Soporte Movil Bici, 360° Rotación Soporte Movil Moto Bicicleta, Anti Vibración Porta Telefono Motocicleta Compatible con iPhone 13 Pro Max/13 Pro/12 Pro MAX/XS/XR y Otro 4.5-7.0" Móvil\n4.Greallthy - Timbre para bicicleta, de latón clásico, para bicicleta de montaña con buen tono ruidoso, bicicleta de carretera, accesorios para bicicleta (manillar de bicicleta entre 22,2-25,4 mm)\n5.16-in-1 para bicicleta de montaña multiusos herramientas/destornillador hexagonal Llave Interior y Exterior/combinación equitación equipo\n6.Sillín de Bici de Gel, SGODDE Sillin Bicicleta Montaña, 16x28 cm Cojín de Asiento de Bici de Gel Ergonómico y Cómodo, Impermeable y Transpirable para MTB,Bicicleta de Carretera,con Funda Impermeable\n7.SUNDRIED ciclismo Overshoes mejor para el invierno verano impermeable Overshoes la bici del camino de MTB bicicleta de montaña accesorios de ciclismo (Black, XXL)\n8.Bolsas para Sillines de Bicicletas, Accesorios de Bicicleta de Montaña Bolsa de Poliéster, Bolsillo para Botella de Bicicleta de 1.2L y Material Especial Reflectante para Bicicletas Bolsa (Gris negro)\n9.HASAGEI Puños Bicicleta Montaña Silicona Puños Manillar para Accesorios de Bicicleta (Rojo)\n10.Nsoar Soporte para botellas de agua de aleación de aluminio, ligero y fuerte soporte para botellas de bicicleta de carretera y montaña, accesorios para botellas (azul)\n¿Cuál es el mejor precio-calidad de accesorios para bicicletas de montaña en el mercado?\n¿Dónde encontrar las mejores ofertas de accesorios para bicicletas de montaña？\n¿Cuál es el mejor accesorio para bicicleta de montaña en el mercado?\n¿Cuáles son los tipos diferentes deaccesorio para bicicleta?\n1. Bovon Soporte Movil Bicicleta, Soporte Universal Manillar de Silicona para Bicicleta de montaña y Motocicleta, Soporte Movil Compatible con iPhone 12/12 Pro/12 Mini/11 Pro MAX- 4.5"-6.5" Movil\n2. YOUNGDO Sillín de Bicicleta, Asiento de Bici de Gel, 2 Amortiguadores, 25 * 22cm Cojín Ergonómico con Cubierta Impermeable y Marca Reflectante (Rojo)\n3. Cocoda Soporte Movil Bici, 360° Rotación Soporte Movil Moto Bicicleta, Anti Vibración Porta Telefono Motocicleta Compatible con iPhone 13 Pro Max/13 Pro/12 Pro MAX/XS/XR y Otro 4.5-7.0" Móvil\n4. Greallthy - Timbre para bicicleta, de latón clásico, para bicicleta de montaña con buen tono ruidoso, bicicleta de carretera, accesorios para bicicleta (manillar de bicicleta entre 22,2-25,4 mm)\n5. 16-in-1 para bicicleta de montaña multiusos herramientas/destornillador hexagonal Llave Interior y Exterior/combinación equitación equipo\n6. Sillín de Bici de Gel, SGODDE Sillin Bicicleta Montaña, 16x28 cm Cojín de Asiento de Bici de Gel Ergonómico y Cómodo, Impermeable y Transpirable para MTB,Bicicleta de Carretera,con Funda Impermeable\n7. SUNDRIED ciclismo Overshoes mejor para el invierno verano impermeable Overshoes la bici del camino de MTB bicicleta de montaña accesorios de ciclismo (Black, XXL)\n8. Bolsas para Sillines de Bicicletas, Accesorios de Bicicleta de Montaña Bolsa de Poliéster, Bolsillo para Botella de Bicicleta de 1.2L y Material Especial Reflectante para Bicicletas Bolsa (Gris negro)\n✅ 【Alto Rendimiento a Prueba de Agua】 La Bolsa de Sillín de Bici está hecha de tela impermeable de PU de alta calidad, que proporciona una seguridad total y protege la bolsa de la lluvia en los días de lluvia.\n✅ 【Capacity Capacidad Adecuada】 Tiene suficiente espacio para almacenar su billetera, teléfonos, toallas, herramientas pequeñas que le brindan una excelente experiencia de manejo.\n✅ 【Diseño único Bolsillo】 Mochilas para Sillin un bolsillo de red adicional configurado para extender un espacio más grande, lo que aumenta la capacidad adicional que podría contener botellas de agua, bebidas, tubos de neumáticos, kits de herramientas, etc., y un cordón elástico podría ayudar a mantener la botella de agua más firme.\n✅ 【Diseño único de Seguridad】 La bicicleta alforjas tiene una cinta reflectante hecha de material reflectante especial, y también el flash puede fijarse en la cinta reflectante para aumentar su seguridad durante la noche.\n✅ 【Fácil de Limpiar】 La bolsa bicicleta sillin se puede limpiar rápidamente limpiando la superficie de manera muy conveniente.\n9. HASAGEI Puños Bicicleta Montaña Silicona Puños Manillar para Accesorios de Bicicleta (Rojo)\n10. Nsoar Soporte para botellas de agua de aleación de aluminio, ligero y fuerte soporte para botellas de bicicleta de carretera y montaña, accesorios para botellas (azul)\nFácil instalación: solo hay que montarlo en el marco de tu bicicleta con los tornillos existentes. Acceso rápido y fácil a la botella de agua de tu bicicleta cuando la necesites. Ideal para bicicletas de carretera, montaña, híbridas y eléctricas.\nIncluye: 1 soporte para botella de agua. Si tienes alguna pregunta o problema, por favor ponte en contacto con nosotros, siempre estamos aquí para resolver tu problema.\nMateriales: material de aleación de aluminio de alta resistencia, fuerte y resistente al desgaste, no se deforma y resistente a la corrosión.\nSeguro y resistente: asegura que una botella completa se mantenga firmemente en su lugar cuando conduces, ya sea que estés en carretera o senderos con baches.\nTamaño: ligero, compacto y ligero, más colores para elegir, más fácil de montar. Se adapta a la mayoría de botellas de agua estándar y de gran tamaño.\nEn el mercado hay muchos modelos y las marcas de accesorios para bicicletas de montaña pero necesita elegir un buen accesorio para bicicletas de montaña conveniente que es muy difícil , ya que la secuencia de los precios y modelos son complicados para nosotros.Por eso te sugiero comprarla en Amazon . En Amazon hay un sistema propio de los precios y productos , puede ver muy claro y rápido . Puede encontrar los precios convenientes para ti , necesita cambiar los modos de ordenar. Es tan facilidades para los consumidores , estos no se preocupe buscar producto muy lento.En Amazon puede hacer una buena decisón rápido y excelente.Esta guía mostramos algunas ofertas en Amazon que espero ayudarlo.\nEn el mercado de accesorio para bicicleta de montaña tienen muchas marcas de baja o de alta,pero cómo compra un accesorio para bicicleta de montaña bueno y precio justo , te sugiero vamos a ver en Amazon. Él tiene un sistema claro para precios y modelos de accesorios para bicicletas de montaña , puede elegir conveniente . En esta guía mostramos algunos descuentos para ti , es por eso que hemos agregado una guía breve útil al final de este resumen para brindarle información valiosa sobre cómo comprar accesorios para bicicletas de montaña . Espero que puede ayudarlo tomar una buena decisión.\nLas muchas marcas y los modelos de accesorios para bicicletas de montaña en el mercado pueden elegir para nosotros pero como selecciona un buen y adecuado en una plataforma.Creo que hay una plataforma es más bien en el mercado , tiene un claro sistema de los precios y modelos también posee algunas ofertas . Esta es Amazon,en Amazon puede elegir un producto muy rápido y ligero.Esta guía puede ayudarlo tomar una buena de decisión en Amazon , Es por eso que hemos agregado una guía breve útil al final de este resumen para brindarle información valiosa sobre cómo comprar un buen accesorio para bicicleta de montaña.\nNecesita comprar algunos apratos de seguridad para ti y su bicicleta.\nPrimero , necesita un casco de bicicleta.Si planifica pasearla en un mal clima poro la noche , las lámparas de frente y cola de bicicleta seran muy importante.Si guardar la en la fuera ,necesite un U-lock.\nSegundo , cuando necesita llevar muchos cosas con bicicleta , puede considerar que las claves de los cestos de bicicletas son más buena.\nTercero , si quiere comprar una bicicleta para sus hijos que considera bicicleta de cuatro ruedas o asiento niño.\nCuarto , en cuanto al mantenimiento, necesitarás una bomba de bicicleta como mínimo, así como herramientas de bicicleta y un soporte de reparación si planeas hacer tu propio trabajo.


Educación\t31/07/2020, 6:55hs.\nLa información surge luego de una encuesta a nivel nacional que dejó en evidencia el miedo de los padres ante la posibilidad de que sus hijos regresen a las aulas.\nEl Ministerio Nacional de Educación presentó la versión preliminar de un informe en el que se estudió la situación a nivel país de la vuelta a clases presenciales. No obstante, el dato más importante del análisis indica que casi el 10% de las familias consultadas no piensa en volver a las aulas. El relevamiento finalizó este jueves y el ministro Nicolás Trotta presentará los resultados finales a fines de agosto.\nSegún informó Crónica, en esta investigación participaron 2.648 hogares, 5.387 directivos de los tres niveles educativos y 965 adolescentes de las casas consultadas. Además, la misma alcanzó a un total de 25 mil docentes de todas las provincias.\nDesde la cartera de Educación comprobaron que los primeros números indican que el 95% de las viviendas recibió propuestas pedagógicas de las instituciones durante el confinamiento. A este resultado positivo se suman también que casi el 75% de los directivos confirmaron que los profesores se contactaron más de una vez por semana con sus alumnos virtualmente.\nEl miedo a la vuelta a clases\nSobre la reanudación de las clases presenciales, los primeros números arrojan que el 10% de las familias prefieren que no se vuelva a las aulas. En ese sentido, otro dato alarmante es que el 43% de los adolescentes confirmaron que tienen miedo de contagiarse una vez que regresen a la institución.\nOtros registros alarmantes que se detectaron con la encuesta es que el 53% de las familias no contaba con computadoras liberadas para uso educativo. Aunque desde el Ministerio confirmaron que la cifra era esperable, destacaron que asevera la brecha de la desigualdad social.\nAlertan el peligro que puede haber en Misiones si el virus ingresa por la frontera


Fun People –\nBoom Boom Kid en Costa Rica: deuda saldada y promesa de retorno [review]\n13 octubre, 2017 por panfilalejandro Dejar un comentario\nEs sábado 7 de octubre, más o menos ocho y media de la noche. Costa Rica vive una fiesta porque su selección se acaba de clasificar al Mundial de Rusia 2018. Y en una vieja casona del centro de San José, todo el mundo se prepara para una noche con diferentes estilos musicales y prolongar la celebración hasta que el cuerpo diga basta por hoy. Está Boom Boom Kid por primera vez en la ciudad y en el país. Y la presencia de estos trotamundos plenos de libertad garantiza que el final de la jornada será aún más gloriosa. Tres bandas locales son las encargadas de romper el hielo. Ellas son Dylan Thomas (Noise Pop-Shoegaze), con una propuesta alternativa de calidad que progresivamente le va … [Read more...]\nFiled Under: Conciertos Tagged With: Boom Boom Kid, Costa Rica, Fun People\nBoom Boom Kid: mutabilidad que vive y revienta como un virus y a doble corazón [review]\n26 octubre, 2015 por dahiancifuentes Dejar un comentario\nCarlo me saluda con la contundencia de siempre. Me dice capo mientras pone su mejilla puntiaguda al lado de la mía y me propina un par de palmadas en la espalda. De dos a tres veces por semana se aparece amable y sonriente por el restaurante donde trabajo. Llega con su casco scooter bien puesto y sus dreadlocks colgando como rebeldes vías lácteas. Habla con todo el mundo y todo el mundo lo quiere y lo consiente como a un niño chiquito. La primera vez que lo vi lo salté como un buen cliente del lugar pero con el paso de las semanas empecé a darme cuenta que no se reducía sólo a eso y que, por el contrario, arrastraba tras de sí algo especial. Entonces pregunté. Por primera vez en mi vida … [Read more...]\nFiled Under: Conciertos Tagged With: Boom Boom Kid, Fun People, Groove, Nekro\nLos Burros: “Los Burros” (2014)\n27 julio, 2015 por missboa1980 Dejar un comentario\nDisco raso de nueve intensos temas que mantienen una certera correspondencia entre punk-rock vasco a lo M.C.D o Barricada y ciertas chispas de los primeros álbumes de Pearl Jam hasta el espectacular Vitalogy. El arte del disco, por un lado, llama la atención gracias a una palidez amarillenta sobre la cual están escritas las letras y que recuerda las trajinadas fotocopias que todos alguna vez usamos en los años de Facultad, mientras que por el otro lado sobresale un póster de los cuatro integrantes de la banda sobre un escenario en una suerte de acuarela forjada en escala de grises. Escuchar a Los Burros es inmiscuirse en un rock dinámico que no admite conjeturas de suavidad ni lentitud. Sus … [Read more...]\nFiled Under: Discos Tagged With: Fun People, Los Burros, pearl jam, Rock City\nHace tiempo que en la redacción móvil de Brandy nacieron las ganas de tener una entrevista con Boom Boom Kid, no sólo porque aún representa los queridos sótanos de los ’90, sino también porque no para de moverse. Así que, como se acerca el 25 de Diciembre, y Carlos Rodríguez está próximo a dar su tradicional show navideño, participó en una rueda de prensa a la que asistimos con entusiasmo. Particularmente tenía ganas de preguntarle un montón de cosas: de la época en la que todavía era Nekro, de los funzines y los libros independientes, de sus viajes por Latinoamérica y sus flirteos con EEUU, de su sello discográfico, de su opinión sobre algunas bandas emergentes... en fin, quería hablar de … [Read more...]\nPeleamos con la palabra, peleamos con el corazón, peleamos con los puños cerrados. El jueves 14 de Marzo, cuando llegué a las inmediaciones de Niceto, se me erizó la piel. Un poco por el frío y otro poco por lo que veía: muchxs punkys y hardcores vieja escuela esperando para entrar a ver a Los Crudos. Y pensé “falta que venga la policía y salgamos todxs corriendo y listo, estamos en los últimos años de los ’80, sólo que bastante más crecidos” (por no decir otra cosa). Cuando entré, como era de esperar, lo primero que hice fue buscar la feria. Ahí caí que estábamos en el 2013, y que los fanzines, parches y casettes grabados en casa ya no circulan más. Bastante escaso lo que había, … [Read more...]\nLos Crudos en Argentina\n28 febrero, 2013 por Yoapocap Dejar un comentario\nDefinida nada más ni nada menos que como “anarcopunk hardcore”, Los Crudos es una banda oriunda de Chicago que hizo mucho más que música: le abrió las puertas del punk al habla hispana. Nació al mismo tiempo que nacían los ’90, en un contexto sociopolítico propicio para la condena y la denuncia. En un EEUU aún homofóbico y racista por demás, donde la brutalidad policial estaba a la orden del día, estos latinos se animaron a ponerle música (de la pesada) y voz a más de una minoría. Sin olvidarse de sus raíces, también incluyeron en sus reclamos los problemas políticos de nuestra América Latina. Es cierto que nunca lograron el reconocimiento de las grandes discográficas ni alcanzaron la fama … [Read more...]\nFiled Under: Noticias, Uncategorized Tagged With: Boom Boom Kid, Fun People, hardcore, Los Crudos


Después de Trump | Opinión | EL PAÍS\n12 ene 2021-23:30 UTC\nLa victoria de Donald Trump en 2016 fue la consumación de un prolongado periodo de distanciamiento entre la institucionalidad del sistema político —lo que los populistas llaman las élites— y millones de ciudadanos, principalmente en áreas rurales, que se creían desatendidos, ignorados o, en el caso extremo, traicionados. Desde hace años, estos últimos plantean el conflicto en los términos de una revolución pendiente, y de ahí el nacimiento hace algo más de una década en el seno del Partido Republicano del Tea Party, nombre que remite a la épica de la lucha contra el Imperio Británico. Trump fue la expresión electoral definitiva de ese movimiento, aunque su personalidad narcisista lo empujara después a asumir un protagonismo mayor del esperado y aparecer como el caudillo de una causa de la que, fundamentalmente, se sirvió.\nDicho en otras palabras, ya existía trumpismo antes de Trump, si entendemos el trumpismo como lo que es, populismo antisistema y, por tanto, antidemocrático. Y seguirá existiendo incluso si el nombre de Trump desaparece por completo del panorama de EE UU. No será fácil que esto ocurra. Trump es ya un personaje tóxico para todo el establishment norteamericano, incluida una parte del Partido Republicano, pero basta con que una porción menor de quienes le votaron, digamos 10 millones, entienda su caída como un nuevo ataque elitista contra el pueblo llano para que Trump, convertido en víctima, pueda aún representar un serio peligro en el futuro.\nEn todo caso, no es Trump el mayor desafío. Las peores amenazas contra la democracia norteamericana proceden de la división en la que Trump surgió, de las complicidades en las que se sostuvo su presidencia, de las lealtades que generó y de las expectativas que alimentó entre una masa que entiende el progreso social y la diversidad que se abren paso como un ataque directo a sus tradiciones y a sus intereses. En todo ello ha sido pieza fundamental el Partido Republicano. Su sorprendente éxito en las primarias le dio a Trump un poder imprevisto en el Partido Republicano, del que ni siquiera era un miembro destacado hasta ese momento, y el partido no tuvo el menor escrúpulo en arrodillarse ante él a cambio del poder que les devolvía. Nada de lo ocurrido en estos últimos cuatro años hubiera sido posible sin la connivencia de los dirigentes republicanos, muchos de ellos plenamente conscientes de la personalidad patológica de Trump, de sus tendencias autoritarias y de sus intenciones antidemocráticas.\nAhora el virus populista se ha apoderado ya del Partido Republicano. Siete senadores y 138 miembros de la Cámara de Representantes republicanos votaron en la noche del 6 de enero, unas horas después del violento asalto de la turba, a favor de la falsedad sembrada por Trump sobre el fraude electoral. Esos congresistas no sólo se estaban protegiendo frente a la extensa porción de su electorado que cree esa mentira a pies juntillas, sino tomando posiciones ante el futuro político del partido y del país.\nEl Partido Republicano se encuentra hoy en una difícil encrucijada en la que tiene que optar entre recuperar el comportamiento institucional, a cambio de enajenar a una parte considerable de sus votantes a los que, con Trump, había convencido de estar al lado de su utopía insurreccional, o profundizar en la vía rupturista iniciada hace años hasta acabar en el fascismo más descarnado. Si aceptamos que queda algo de sentido común en el viejo partido de Abraham Lincoln, lo más probable es que los primeros sean hoy mayoría, aunque las tensiones entre ambos bloques se extenderán todavía durante años sin que sea sencillo pronosticar su final.\nCuando al populismo, con su división, su demagogia, su simpleza, su docilidad, se le abre la puerta de un partido, también en la izquierda, es muy difícil expulsarlo después. Mucho más grave es cuando un país entero se ve afectado por esa lacra. El descontento, la frustración, incluso la rabia, no son, por supuesto, fenómenos desconocidos en Estados Unidos. Desde su Guerra Civil, una suerte de segunda fase de su guerra de Independencia, este país ha conocido graves turbulencias políticas, con frecuencia violentas. Todas ellas, sin embargo, se afrontaron bajo el paraguas de un sistema que representaba a todos. El propósito del movimiento por los derechos civiles era el de lograr el pleno reconocimiento de la democracia norteamericana, no su destrucción. Este país ha sido muchas veces crítico con sus gobernantes, ha denunciado la corrupción y los abusos de poder, pero siempre ha celebrado —a veces, exageradamente— las ventajas de vivir al amparo de la bandera de las franjas y las estrellas.\nEso ha cambiado en los últimos años. Los populistas han hecho creer a una gran parte de la población que las élites se han apropiado del sistema y que lo usan únicamente en su favor. Les han convencido de que la democracia que les legaron los Padres Fundadores ya no existe, que ha sido destruida por fuerzas diabólicas que, a grandes rasgos, están representadas por la modernidad y el progreso, y que, por tanto, es necesaria una nueva revolución. La diferencia entre lo ocurrido el 6 de enero y otros momentos de convulsión en Estados Unidos anteriormente es que esta vez no se pretendía derogar una ley o respaldar una reforma social, sino destruir esta democracia simbolizada en el Capitolio y las personas que allí operan.\nEse terrible episodio dejará, sin duda, enseñanzas entre quienes quieren defender este sistema y mejorarlo para fortalecerlo y prolongarlo. Es posible que también valga como señal de alerta para quienes siguieron hasta ahora de buena fe las consignas de Trump sin reparar en su peligro oculto. Pero, al mismo tiempo, es seguro que servirá de aprendizaje para los que, convencidos ya antes del 6 de enero de que eran necesarias medidas drásticas para impulsar sus fantasiosas reivindicaciones, han comprobado ahora que sus propósitos son incompatibles con esta democracia y que ya sólo les cabe su liquidación. Entre los asaltantes al Congreso había grupos organizados y bien armados; entre sus promotores hay políticos de peso y formación. Sería ilusorio pensar que unos y otros dan la batalla por perdida sin más.\nNo. Estados Unidos se adentra en una época de gran incertidumbre, enfrentado a un enemigo interior poderoso, bajo la sombra de una amenaza nunca vista antes, la del autoritarismo involucionista. Afortunadamente, las instituciones resisten, y si Trump no pudo ir más allá en sus propósitos es porque los mandos militares se lo impidieron. Pero las instituciones no son totalmente impermeables al populismo, que sabe deslegitimarlas y atacarlas hasta dejarlas inermes. Esta será una batalla de años, quizá de décadas, una batalla decisiva para la supervivencia de la democracia tal como hoy la conocemos, no sólo en Estados Unidos.


Y en la Asamblea se montó el Belén – El Observatorio del laicismo\nY en la Asamblea se montó el Belén\nPor: José Marcos · Fuente: El País\nGobierno y oposición recurren a las referencias religiosas para descalificarse Gómez recita “10 mandamientos” que el PSM seguiría de presidir Madrid González le recuerda que hace años presentó el libro de un sacerdote\nLas referencias a Dios, Jesucristo, Yahvé o Jehová, elíjase el nombre a gusto del consumidor, han protagonizado el pleno regional más divino que infantes y veteranos recuerdan en la Asamblea de Madrid. El último enganche parlamentario lo han vuelto a protagonizar el secretario general del PSM, Tomás Gómez, y el presidente de la Comunidad, Ignacio González.\nEl líder de los socialistas madrileños ha centrado la parte inicial de su intervención en criticar la financiación de colegios gestionados por el Opus Dei y los Legionarios de Cristo que segregan a sus alumnos por sexo mientras se reducen las becas de comedor o las ayudas para material escolar. “Están desmantelando la educación pública por pura ideología. El PP está reimplantando el nacionalcatolicismo en las aulas de nuestra Comunidad. Y el señor Wert ya lo dice sin complejos, hablando de españolizar a los alumnos catalanes”, ha expuesto Gómez, que ha encendido el hemiciclo cuando a continuación ha recitado cuáles serían sus 10 mandamientos de gobernar Madrid. En ese momento se ha montado el gran Belén.\nLos 10 mandamientos del PSM\n“El primero de mis 10 mandamientos como presidente sería tener como prioridad a las personas por encima de todas las cosas y todos los bancos. El segundo, negarme a que niños madrileños asistan a clase sin libros de texto, a que haya aulas masificadas por falta de profesores y sobre todo, a que haya niños que pasan hambre por quitar becas de comedor para dar ese dinero a los colegios del Opus. El tercer mandamiento sería no permitir que ningún joven universitario deje de serlo por no poder pagar las tasas ni que la FP deje de ser gratuita”, ha empezado a desgranar el portavoz del PSM frente a la rechifla y abucheos de la bancada popular y la mirada en el techo, o quién sabe si más allá, en el cielo, de González.\n“Como cuarto mandamiento, no dejaré que ciudadanos tengan que mendigar comida en los supermercados para poder dar de comer a sus hijos; el quinto impedirá que rebajen las pensiones a nuestros mayores, y que paguen por sus medicinas; el sexto consistirá en no dejar sin auxilio médico a ningún ser humano independientemente de los papeles que tengan en su bolsillo; como séptimo, haré todo lo que sea necesario para que los dependientes se sientan menos dependientes; y como octavo mandamiento, trabajaré sin descanso para que a las familias, autónomos y pequeños empresarios no les falte las ayudas que da sin límite a los bancos”, ha proseguido Gómez desgranando su Evangelio. Enfrente, muchos diputados del PP entendían que se estaba burlando de sus creencias cristianas.\nRespuesta furibunda del PP\nMientras el presidente de la Asamblea, José Ignacio Echeverría, le conminaba a centrarse en la financiación de los centros religiosos en vez de recitar el decálogo del PSM, Gómez ha apuntado que su noveno mandamiento sería poner los intereses de los madrileños por encima de cualquier otro interés. Y décimo: “Prometo que si un juzgado me reclama cientos de facturas de la trama Gürtel se las entregaré. Como las que ha firmado usted, González”.\nLa respuesta del presidente del Ejecutivo autonómico ha sido furibunda. "Usted de mandamientos no sabe poco. No diga falso testimonio ni mienta. Ese es el más importante y usted lo incumple. El señor Felipe González concertó todos los colegios religiosos de los que me habla, aunque quizá no se acuerda porque estaba estudiando en un colegio privado de Parla", ha sacado el látigo González. “Señor Gómez, hace un discurso impresentable. ¡Usted presentó en abril de 2005 un libro del fundador de Comunión y Liberación [el sacerdote y teólogo Luigi Giussani] como alcalde de Parla, señor Gómez! Y dijo que la Iglesia tenía un papel activo y que la religión era necesaria”, ha proseguido González, tirando de memoria.\n“¿Hacía usted radicalismo religioso entonces, señor Gómez? Déjese de actitudes mesiánicas, que de Invictus va a pasar a ser Moisés. Pero un mal Moisés", ha seguido con el hacha González, en referencia a la campaña electoral del PSM —Gómez no ha perdido ningún pulso interno— en las últimas elecciones autonómicas y municipales.\nEl presidente de la Comunidad también ha cargado contra Enrique Cascallana, exalcalde de Alcorcón y senador además de diputado regional, que firmó convenios con colegios de "educación segregada", y contra el diputado Antonio Carmona, profesor titular de una universidad de la Asociación Católica de Propagandistas. "Las aguas rojas del Mar Rojo van a seguir cerradas para ustedes con un discurso tan incoherente", ha concluido el portavoz del PP, Íñigo Henríquez de Luna. Ha sido la guinda a una sesión durante la que un número notable de diputados —igual del PP que de Izquierda Unida— han tenido que agachar la cabeza mientras se aguantaba la risa.


NikeLab x Pigalle | Mis Tillas\nEscrito hace 5 años (27/06/2017 - 08:30 PM) ˑ En: Nike ˑ Visitas: 1.475\nNuevamente el basketball de la década del 90’ sirve como inspiración para una colección. Esta vez se unió la marca fundada por Stéphane Ashpool con NikeNike para dar vida una colaboración que resalta el estilo de esta época por medio de acentos elevados y modernizados en siluetas clásicas.\nNikeLab x Pigalle utiliza telas bicolores, tonos suaves, detalles de la cinta de contraste para utilizar tanto dentro como fuera de la cancha.\nDentro de esta colección destacan las NikeLab Air Shake Ndestrukt que según dice Ashpool son solo la evolución correcta, ya que encajan bien con el resto de las zapatillas que han hecho. “Creo que realmente tiene su lugar con las demás, con las Air Force 1, las Air Raid y las LeBron 13”. Están construidas, en su parte superior, en un material de punto de melange en dos tonos, con una cinta de sujeción con un monofilamento decorativo y translúcido. Cada una de las versiones ofrece un cuero diferente sobre la entresuela con una suela de color goma. Los detalles Pigalle se ven en relieve y caucho.\nPor su parte, las sandalias Nike Benassi llegan en un aspecto que mezcla la elegancia, el deporte y la comodidad. Sin embargo, el fundador de Pigalle asegura que las correas podrían verse femeninas, pero que siguen siendo deportivas y masculinas.\nPero no solo el calzado es parte de esta colección, ya que también podrán apreciar sujetadores, chaquetas, polerones, vísceras, poleras, jockey, pantalones de buzo, shorts, etc. ¿Dónde? Sí, disponibles en www.nike.com\nEtiquetas: nike, Nike Benassi, NikeLab, NikeLab Air Shake Ndestrukt, Pigalle, Stéphane Ashpool


Buscó por el término eos - Página 5 de 6 - CriptoTrading ESP\nPantera Capital obtiene un retorno del 10.000% gracias a las criptomonedas\nCinco años después de su creación, Pantera Capital ha conseguido más de un 10.000% de retorno en sus inversiones en criptomonedas y proyectos blockchain. Dan Morehead,...\nSGAE estudia utilizar blockchain para gestionar los derechos de autor\nSegún un comunicado hecho público el 26 de julio, la SGAE y la ETS de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid han firmado un acuerdo de colaboración...\nAumenta el número de empresas blockchain en China\nChina es uno de los países dentro de Asia y del mundo entero más comprometidos con blockchain. Un reciente estudio así lo demuestra. Según los datos...\nProtestas en Eslovaquia contra las regulaciones en criptomonedas\nEslovaquia es uno de los países europeos con regulaciones más estrictas en lo que a inversores y compañías del mundo de las criptomonedas se refiere. A...\nEl Banco Industrial y Comercial de China, más conocido por sus siglas ICBC y apodado como uno de los “cuatro grandes” del país, ha puesto su...\nFernando Alonso utilizará KodakCoin\nEl bicampeón de Formula 1 y reciente campeón de las 24 Horas de Le Mans Fernando Alonso, utilizará la blockchain de Kodak para proteger sus derechos...