Las instalaciones eléctricas en talleres de pintura en el nuevo reglamento para baja tensión – TÉCNICA INDUSTRIAL\nPor Pablo Zapico Gutiérrez\t En Oct 24, 2009\n56 a 66 Documento PDF\nLa publicación y posterior entrada en vigor del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, ha supuesto una total modificación en el sistema de diseño y cálculo de las instalaciones eléctricas y de ventilación de los talleres de reparación de vehículos. La reforma radical del método de cálculo e instalación utilizado hasta la aprobación del actual reglamento aconseja hacer un análisis pormenorizado de la nueva regulación, y la publicación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE), que entró en vigor el 29 de marzo de 2002, hacen indispensable examinar en profundidad ambas normas, analizar los cambios y compararlos con la situación reglamentaria precedente.\nRecordemos antes de continuar, que se considera local con riesgo de incendio o explosión aquel en el que puede existir una mezcla de gases combustibles con el aire, en que la combustión, una vez iniciada por un foco de ignición, se propague espontáneamente por su interior con gran velocidad; lo mismo es válido para mezclas de aire con vapores, nieblas o polvo.\nLas mezclas explosivas pueden inflamarse, entre otras causas, por la acción de los equipos eléctricos cuando la fuente de ignición (calor, chispa o arco) alcanza una temperatura determinada. La temperatura a la que la atmósfera potencialmente explosiva puede iniciar una explosión bajo las condiciones establecidas se denomina temperatura de ignición.\nEl Reglamento de 1973, en la Instrucción Técnica MIE-BT 026, clasificaba los talleres de reparación como locales con riesgo de incendio y explosión, y la Instrucción Técnica MIE-BT 027 desa rrollaba el sistema y las reglas de instalación eléctrica y de ventilación en estos locales de una forma particular y simplificada. Recogía unas sencillas pautas de diseño que resultaron útiles y seguras a lo largo de casi treinta años. Eran fáciles de interpretar y su aplicación estaba al alcance de cualquier profesional del sector sin exigir elevados conocimientos técnicos. El punto 9 de la Instrucción MI-BT 027 de ese Reglamento y las hojas de interpretación 12A y 12B establecían unas indicaciones muy precisas sobre los sistemas de instalación de conductores, conductos, luminarias, pulsadores, ventilación, etc. Por este motivo, la parte relativa a los garajes y talleres de reparación del Reglamento de 1973 no debería haberse derogado, sino únicamente ac tualizado para adaptarse a los cambios posteriores incluidos en la NBE-CPI 96, referentes a los cables resistentes al fuego e incluir los conductores de baja emisión de humos y libres de halógenos que ya existen desde hace más de un cuarto de siglo. La citada NBE-CPI 96 ha sido derogada por la Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE, en su punto 1 letra g.\nEl Reglamento de 1973 consideraba que una ventilación estática adecuada, para un garaje o taller de reparación situado en planta baja, se obtenía dejan do una superficie libre de rejillas fijas mínima, equivalente al 0,5% de la superficie en planta del local. Para los emplazamientos situados en sótanos, prescribía una renovación forzada de 15 m3/h de aire por cada m2 de su superficie. Esta extracción de aire delimitaba un volumen peligroso máximo acotado por un plano situado a 0,60 metros sobre el nivel del suelo. Las tomas de corriente y las canalizaciones tenían que situarse a una altura superior a 1,5 metros sobre la cota del pavimento. La instalación debía disponer de un grado de protección adecuado contra la entrada de agua, de polvo y contra los efectos mecánicos, en función de lo establecido en la norma UNE 20324.\nLa Instrucción Técnica ITC-BT 28 del nuevo Reglamento para Baja Tensión, sobre instalaciones en locales de pública concurrencia, incluye en su punto 1, titulado "campo de aplicación", a los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de cinco vehículos y a los talleres de reparación de vehículos, sin distinguir entre su uso privado, público o comunitario. Esta mención supone la inclusión de todos los garajes de más de cinco vehículos en la categoría de locales de pública concurrencia sin excepción alguna, y correlativamente implica que se les aplique la Instrucción Técnica ITC-BT 28, que regula ese tipo de instalaciones. Esta catalogación afecta de forma muy importante a los materiales y al sistema de diseño y de instalación de los conductores, circuitos, alumbrado de emergencia, alimentación eléctrica, etc., como se va a detallar más adelante. El nuevo Reglamento establece erróneamente que si se almacenan más de cinco coches, los garajes deben considerarse como locales de pública concurrencia. Aparentemente esto no es aplicable a un taller; sin embargo, si pensamos en un concesionario con su respectiva exposición, la cosa cambia. Además, el propio taller puede almacenar fuera de la jornada laboral más de cinco vehículos.\nDebemos referirnos a la norma UNE 20460, si nos ceñimos al recinto de la cabina, en su parte 7-706, considerando que se trata de un recinto conductor que no es de dimensiones reducidas hasta que se introduce un vehículo en su interior, porque entonces entra de lleno en dicha clasificación. En este caso la cabina debe mantener una equipotencialidad de sus masas y una serie de protecciones adicionales como alimentación a muy baja tensión de seguridad (MBTS) y/o separación de circuitos con un transformador independiente por receptor o, en el caso de elementos fijos, corte automático de la alimentación o MBTS o separación galvánica de circuitos o materiales de clase II combinados con diferenciales de alta sensibilidad y un grado IP adecuado.\nEn los talleres se conjugan dos preceptos reglamentarios: por un lado, durante las horas de trabajo, son talleres y fuera del horario laboral son locales de depósito de vehículos. Si tienen una capacidad superior a cinco coches, ya entran dentro de la categoría de locales de pública concurrencia, como ya se ha expuesto. Por otro lado, los concesionarios de coches entran también como tales si tienen capacidad para más de cinco automóviles en el interior del local, y además éstos realizan periódicamente presentaciones de nuevos vehículos a sus clientes y potenciales compradores, con su correspondiente vino español y con amplia presencia de posibles compradores. Por ese lado entran en la categoría de locales de pública concurrencia, pues con mucha facilidad la ocupación del establecimiento comercial es superior a cincuenta personas. Recordemos que el Reglamento de 2002 no distingue entre ocupantes propios o ajenos al local, solamente dice 50 personas. Normalmente se sitúan en planta baja, por lo que al menos la evacuación normalmente es fácil y las puertas son muy grandes para el número de personas a evacuar.\nSi se quiere, se puede realizar un cálculo de la ocupación, aunque huelga en el caso de talleres sin exposición. Sin embargo, en los que tienen un espacio dedicado a la exposición y venta al público es imposible no clasificarlos como locales de pública concurrencia. El cálculo se puede realizar en función de la superficie y a razón de 0,8 personas por m2, tal y como establece la ITC-BT 28.1 del Reglamento de 2002, pero es un valor excesivo y simplista. El CTE, en su BD SI 3.2, establece para el cálculo de la ocupación un valor de 15 m2 por persona en el caso de que el garaje, concesionario o taller esté vinculado a una actividad sujeta a horarios, como el uso comercial, de oficina, etc., y 40 m2 por persona en el resto de los casos. Dicha densidad de ocupación se debe calcular en función de la superficie útil de la zona. Estos locales entran dentro del nomenclátor del Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, como establecimientos públicos, pero en esta norma no está reglamentado el cálculo del aforo. El Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprobó la NBE-CPI-96, establecía en su artículo C.6.1 una ocupación de una persona por cada 5 m2, descontando los espacios ocupados por los coches. Se recuerda que el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, en su artículo 3, referido a la compatibilidad reglamentaria, en su punto 2.a) establece la compatibilidad reglamentaria en el caso de zonas comerciales de una superficie superior a 250 m2, con el inconveniente de que hay que sectorizar la parte de ventas y el taller con muros resistentes al fuego, vestíbulo(s) de independencia, pasos de los tubos por los muros ignífugos, puertas resistentes al fuego, etc.\nEn este artículo se analizan las instalaciones eléctricas en los talleres de reparación de vehículos, centrándose en las instalaciones eléctricas en los talleres de pintura de automóviles, aunque la mayor parte de lo que se expone es de aplicación general a todo tipo de talleres de automóviles.\nEn el caso de que se elija la protección contra contactos indirectos mediante el esquema TT y relés diferenciales de desconexión por intensidad de defecto, el alumbrado se repartirá entre las tres fases, en al menos tres circuitos compensados, y será independiente de la protección contra sobrecargas, cortocircuitos y contactos indirectos de la instalación de fuerza, de forma que una sobreintensidad o derivación a tierra no afecte, en ningún caso, al alumbrado. La parte de la alimentación de fuerza motriz que entre dentro de los denominados "servicios de seguridad" se deberá proteger independientemente del resto, tanto contra sobreintensidades como contra contactos indirectos.\nRespecto al alumbrado de balizamiento no puede olvidarse que el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, en su artículo 15.2 ya recogía la obligación de balizar los escalones y vías de evacuación. Los concesionarios, como locales comerciales afectados por el Reglamento de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, dispondrán de alumbrado de balizamiento en rampas y escaleras.\nEl nuevo Reglamento de 2002, en su ITC BT 28, en su punto 5 prescribe también un alumbrado de señalización y de balizamiento en los peldaños y en las rampas de inclinación superior al 8%. En los peldaños de las escaleras, normalmente adosados o empotrados en las contrahuellas, se dispondrá un piloto por cada metro lineal o fracción. Como ejemplo, si la anchura de la escalera es de 90 cm será suficiente con un piloto, pero si es de 110 cm habrá que instalar dos.\nDe acuerdo con el CTE, en su DB SU 7, referente a la seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento, se debe dejar un acceso peatonal independiente, que si es contiguo al vial, tendrá una anchura mínima de 800 mm y estará protegido con barras de separación o con un pavimento elevado.\nEl punto 4 de la ITC-BT 028 prescribe que el cuadro general de distribución se ubicará en el punto más próximo posible a la entrada de la acometida o derivación individual, y cuando no sea posible instalarlo en ese punto, se colocará un dispositivo de mando y protección. Esto queda muy indeterminado, pues de montar dicho dispositivo es más correcto hacerlo de forma que se pueda gobernar desde la entrada. De esa forma, si hay que suspender el servicio eléctrico en caso de incendio, el corte se puede realizar desde un punto cercano a la entrada del local. Sin embargo, si la acometida entra en el local por el fondo del mismo, el dispositivo de corte será ineficaz si se sitúa en un punto de acceso difícil o arriesgado; en caso de incidente, lo lógico es que el dispositivo de mando y protección, que sirve también como seccionamiento, se ubique lo más cerca posible de la entrada. Esto ya estaba contemplado en el Reglamento de 1973 y se ha transcrito sin cambios ni mejoras al Reglamento de 2002.\nTabla 1. Riesgo especial s/CTE.\nTabla 2. Resistencia al fuego de elementos de separación.\nEl CTE, en su DB SI 1, considera que son de riesgo especial bajo los aparcamientos de hasta 100 m2; sin embargo, en el momento en que se exceden los 100 m2 de superficie obliga a compartimentarlos como un sector de incendio independiente y a que la comunicación con el resto del edificio se realice a través de vestíbulos de independencia. Esto mismo se entiende que debe ser exigible a los talleres.\nA los talleres de mantenimiento los clasifica también dentro del grupo de riesgo especial, pero graduando éste en función del volumen que ocupen de acuerdo con la tabla 1.\nComo se puede, ver casi todos los talleres de reparación estarán en la clasificación de riesgo alto por el volumen que ocuparán en el edificio. Esto lleva aparejado que se aplique la tabla 2.\nEl CTE, en el apartado 4.2 de la misma sección, se refiere a que las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas se regulan en su reglamentación específica, con lo que deja dicho tema exclusivamente en función del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.\nLos conductores que se instalen en los talleres de reparación de vehículos (aunque no sean locales de pública concurrencia) deberán ser de tipo no propagador del incendio, de baja emisión de humos y opacidad reducida, de acuerdo con lo prescrito en el Anexo II.3 del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales. Los conductores de tipo unipolar sin cubierta, para una tensión de hasta 450/750 V, serán del tipo ES 07Z1 s/UNE 211002, también marcados con las letras AS, pero de los colores tradicionales (negro, marrón, gris, azul y amarillo-verde). Los cables que se comercializan y cumplen estos requisitos son los libres de halógenos, con cubierta de color verde cuando son de 0,6/1 kV y todos marcados con las letras AS. Como puede verse, se prescriben los mismos cables que en los garajes y en los locales de pública concurrencia en general. Aunque en el taller no entren cinco vehículos y no sea concesionario ni tenga exposición, solamente por el hecho de serle de aplicación el reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, ya precisa colocar conductores del tipo especificado.\nLos extractores deberán soportar una temperatura de 400 ºC durante 90 minutos como mínimo, tal y como establece el artículo 18.3.4 de la NBE-CPI-96. Tácitamente este requisito se considera aplicable a sus conductores de alimentación.\nLos conductores que cumplen la norma UNE 50200 para un tiempo de resistencia al fuego de noventa minutos exceden los requisitos exigidos por la NBE-CPI-96 para los extractores, pues el ensayo de la citada norma UNE se realiza al doble de temperatura. Por lo tanto, cumplirán no sólo la antigua NBE-CPI 96 sino también el nuevo Reglamento para Baja Tensión de 2002. Pero para ello deben soportar el fuego durante noventa minutos.\nLos conductores que alimenten eléctricamente los extractores tendrán las características adecuadas de resistencia al fuego (cubierta naranja y marcado con las letras AS+) cuando discurran por el taller. Los cables deberán ser resistentes al fuego en el tramo que discurre por el sector de incendio que constituye el taller, de acuerdo con la NBE-CPI 96, artículo G.4.1, y el propio Reglamento de 2002. El tramo del cable de alimentación a los extractores que discurra por otro sector de incendio diferente no es preciso que se instale con cable resistente al fuego. Para ganar en seguridad, fiabilidad y economía de la instalación es más recomendable que los conductores discurran por otros sectores de incendio independientes, siempre que sea posible.\nLos conductores y conductos que se utilicen para usos ajenos a la instalación eléctrica, como sistemas de detección y extinción de incendios, quedan en un vacío legal. Se sitúan fuera del ámbito de aplicación del reglamento, y por lo tanto no están sujetos a sus prescripciones respecto a que los cables sean de baja emisión de humos, opacidad reducida y libres de halógenos.\nLa ITC-BT 29 del nuevo Reglamento de 2002, en su punto 9.2.a), cita textualmente:\n"Los cables a emplear en los sistemas de cableado en los emplazamientos de clase I y clase II serán:\n1. En instalaciones fijas:\n– Cables de tensión asignada mínima 450/750 V, aislados con mezclas termoplásticas o termoestables; instalados bajo tubo (según 9.3) metálico rígido o flexible conforme a norma UNE-EN 50086-1.\n– Cables construidos de modo que dispongan de una protección mecánica; se consideran como tales:\n. Los cables con aislamiento mineral y cubierta metálica, según UNE 21157 parte 1.\n. Los cables armados con alambre de acero galvanizado y con cubierta externa no metálica, según la serie UNE 21123.\nLos cables a utilizar en las instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, lo indicado en la norma UNE 20432-3."\nTodo ello no es aplicable a los talleres, si se desclasifican como locales con riesgo de incendio y explosión mediante ventilación.\nNo debemos olvidar que los cables que alimentan servicios eléctricos en zonas clasificadas deben diseñarse para el 85% de su intensidad nominal y deben cumplir unos requisitos previstos en la ITC BT 29.9.1, párrafo 5º. El interruptor de cabecera no deberá dejar pasar más del 85% de la intensidad nominal o el valor inferior que se adapte al escalón comercial de intensidad más cercano, pero siempre por debajo del citado límite.\nEn este caso conviene separar lo que estaba prescrito en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de 1973 y lo que contempla la normativa actual. Empecemos por la legislación más antigua en primer lugar.\nLos tubos blindados y normales se regulaban, en función de su resistencia mecánica, en la Instrucción Técnica MIE-BT 001 del Reglamento de 1973, de acuerdo con la norma UNE 20324 sobre el grado de protección de las envolventes del material eléctrico de baja tensión.\nEn la Instrucción Técnica MIE-BT 019 del mismo Reglamento, dedicada a los tubos protectores, se prescribía que los tubos aislantes podían ser generalmente de PVC o polietileno, y que debían ser no propagadores de la llama. No se citaba ninguna norma UNE de obligado cumplimiento respecto al material de los tubos en la Instrucción Técnica MIE-BT 044. Es preciso recordar que los tubos y canales pueden tener un peso de PVC de hasta diez veces el peso de plástico de los cables que contienen1. Estos conductos, a los que no se les exige más requisito que no sean propagadores de la llama, mantienen no sólo el peligro de envenenamiento y/o intoxicación de las personas, sino también un posible peligro de propagación del fuego en caso de incendio. Su seguridad comparada con la de los cables no propagadores del incendio es muy inferior.\nA continuación analicemos las prescripciones reglamentarias actuales.\nEn las normas UNE-EN 50085 y 50086 sobre tubos y canales, no se prohíbe, en ningún caso, la utilización de PVC u otro tipo de plásticos organoclorados. Se dice únicamente que los tubos no deben ser propagadores de la llama, sin citar ni prescribir su composición. No propagador de la llama quiere decir que, al retirar el fuego del tubo, si no ha ardido o se ha carbonizado en su totalidad, éste se debe autoextinguir en un período máximo de 30 segundos, según establece el punto 12.1.2.4 de la citada norma. Este ensayo es similar al realizado para los cables, de acuerdo con la norma UNE 20432-1. A pesar de que los tubos, al igual que los cables, se colocan en mazos, no hay en ninguna norma un ensayo de no propagación del incendio similar al que se utiliza para los cables en la norma UNE 20432-3. Resulta extraña tanta rigidez normativa en la regulación de los cables y tanta laxitud para los tubos y canales que han de contenerlos. Esta situación merece calificarse como mínimo de contrasentido no sólo legal sino también técnico.\nRecordemos que el PVC en caso de incendio produce humos corrosivos, tóxicos y opacos, que pueden envenenar, aturdir y desorientar al usuario, dificultándole o incluso impidiéndole la evacuación. Se recuerda que los efectos del fuego sobre las canalizaciones se dejan en las normas UNE 50085 sobre "sistemas de tubos para conducción de cables" y UNE 50086 sobre "sistemas de canales para sistemas de conductos cerrados de sección no circular para instalaciones eléctricas", "en estudio".\nLos tubos empotrados, aunque sean de PVC, tienen solamente una superficie libre en contacto con la atmósfera y es más difícil que ardan y produzcan humos tóxicos. Estos tubos cuya pared exterior está recubierta de yeso o mortero ciertamente arden mucho peor al tener una única superficie libre en contacto con el aire. Los que se instalan en huecos de la construcción o no están macizados con mortero o yeso, sí que arden bien, y sin embargo no están prohibidos, pues en el punto 4.e), párrafo 1.º, de la ITC-BT 028 se refiere únicamente a tubos preferentemente empotrados. Se propone que los conductores que discurran por los huecos de la construcción se dispongan en bandeja metálica, de cualquiera de los múltiples tipos existentes en el mercado. Deberán utilizarse conductores formados por manguera aislada, de 750 V o 1 kV con cubierta de protección, de baja emisión de humos, libres de halógenos y no propagadores del incendio. Estos conductores deberán ir marcados con las letras AS. De esta forma, en caso de incendio, la cantidad de PVC de la instalación eléctrica sería nula o muy escasa y evitaría el riesgo de asfixia para los ocupantes del local. De acuerdo con las formas de montaje citadas, se proponen como válidos los sistemas de instalación descritos en la norma UNE 20460-5-52, tabla 52H, normalizados con los números de referencia 5, 5A (tubos empotrados), 12, 13 (bandejas metálicas), 21 (cable en hueco de la construcción) y 25 (cable en hueco de falso suelo o techo), entre otros. En los números de referencia de tipo de instalación 12 en adelante, el cable deberá ser acorde con la norma UNE 21123-4 (con cubierta) y deberán estar marcados, en todos los casos, con las letras AS. La ya derogada Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones de Protección contra Incendios establecía que el falso techo debería contar con una resistencia al fuego RF-120 como mínimo. Este sistema de instalación era una protección añadida para los ocupantes del local en caso de incendio. El CTE, en su DB SI 1.3, cuando cita los espacios ocultos, establece que la compartimentación de incendios debe tener continuidad en dichos espacios, tales como los falsos techos, etc., y especifica una clase de reacción al fuego de B-s3, d0 para techos y paredes, y de BFL-s2 para suelos, equivalentes a las clases M1 y M2 antiguas respectivamente, y sin fijar el tiempo de resistencia al fuego. Esto quizá sea menos exigente que la reglamentación anterior de la NBE-CPI-96.\nAbundando sobre lo anterior, el artículo 14.2 del Real Decreto 2815/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas, dice textualmente: "Los conductores se colocarán en el interior de tubos de materia aislante e incombustible; …"; esto echa por tierra todo lo señalado sobre los tubos de PVC, pues al no ser incombustibles, no se pueden instalar. Choca que el legislador haya sido tan exigente con los conductores y sin embargo permita tubos de PVC en estos locales, que aunque cumplan la antigua clasificación M1, en ningún caso son incombustibles. Las especificaciones del nuevo Reglamento de Baja Tensión inexplicablemente contradicen lo recogido en el vigente Reglamento de Policía de Espectáculos.\nEn la ITC-BT 29 del Reglamento de 2002, en su punto 9.3, en la tabla 3, cita con respecto a los tubos protectores, que deben tener una resistencia a la compresión y al impacto fuerte y que por sus propiedades eléctricas deben tener continuidad eléctrica o ser aislantes. No se especifican materiales de unas características determinadas.\nHay que recordar que la NBE-CPI 96, en su artículo 18.1, referido a tuberías y conductos, decía textualmente:\n"Se considera que los pasos de tuberías y conductos a través de un elemento constructivo no reducen su resistencia al fuego si se cumple alguna de las condiciones siguientes:\nb) Si las tuberías o los conductos, sus recubrimientos o protecciones y, en su caso, los elementos delimitadores de las cámaras patinillos\no galerías que las contengan poseen una resistencia el fuego al menos igual a la mitad de la exigida al elemento constructivo atravesado.\nCuando se trate de instalaciones que puedan originar o transmitir un incendio, dicho grado (de resistencia al fuego) debe ser igual el (al) exigido el (al) elemento que atraviesan. Las rejillas de los conductos de ventilación estática pueden no tenerse en cuenta a los efectos antes citados. Las tapas de registro cumplirán lo establecido en el apartado 15.5."\nLos tubos de plástico colocados en mazos no tienen ensayo y/o norma que asegure la no propagación del incendio. Por ello, todos los que no se encuentren perfectamente empotrados deberán discurrir por un patinillo con una resistencia al fuego igual a la de los elementos que atraviesen, pues son susceptibles de transmitir un incendio.\nEn aparcamientos el CTE, en su DB SI 1, sobre propagación interior del incendio, establece en su tabla 1.2 una estabilidad al fuego mínima de EI 120 y para las puertas EI230-C5 con vestíbulo de independencia y dos puertas de ese tipo. Los talleres, si son de riesgo medio, quedan en R 120, pero si se encuadran en riesgo alto (la mayoría) pasan a R 180 con dos puertas EI230-C5 con vestíbulo de independencia. La reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario será de A2-s1 d0 para techos y paredes y A2FL-s1 para suelos (equivalentes a la antigua clase M0), clasificación que es imposible que la cumplan los cables y tubos eléctricos (y menos los de PVC). Pero sí que pueden ser, como mínimo, no propagadores del incendio. Los cables de los sistemas de seguridad (ventiladores, alumbrado de emergencia y evacuación, sensores, etc.) serán resistentes al fuego (marcados AS+) y cumplirán además la tabla 6 del anexo III del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.\nRespecto a las canales protectoras cabe realizar la misma separación legislativa que se hizo con los tubos y comenzando igualmente por la reglamentación más antigua.\nEl Reglamento de 1973 no contemplaba las canales protectoras, por lo que la Dirección General de Innovación Industrial y Tecnológica, por Resolución de 18 de enero de 1988, autorizó la utilización de conductores aislados bajo canales protectoras de material plástico. Dicha resolución prescribía su resistencia a los daños mecánicos, s/UNE 20324 y exigía que el material fuese autoextinguible y no propagador de la llama. Pero no obligaba a la utilización de un material determinado.\nA renglón seguido comentamos el tratamiento legal de acuerdo con la nueva reglamentación actualmente vigente.\nEl Reglamento de 2002, en la tabla 4 de la Instrucción Técnica ITC-BT 29 respecto a las propiedades eléctricas de las canales protectoras, distingue entre las de hasta 16 mm de anchura, que considera que deben ser aislantes y las de más de 16 mm de anchura, que considera que pueden ser aislantes o tener conductividad eléctrica. Esto no tiene nada que ver con los niveles mínimos de seguridad que se establecen para los conductores. Se limita a prescribir que las canales no sean propagadoras de la llama, condición mucho menos exigente que la de no propagación del incendio.\nEl Reglamento de 2002, en su Instrucción Técnica ITC-BT 21, contempla los tubos y canales protectoras, remitiéndose a las normas UNE 50085 y 50086, citando únicamente que deben ser no propagadores de la llama. El nuevo Reglamento, después de más de un cuarto de siglo, no ha avanzado absolutamente nada respecto al de 1973 en este punto.\nTodo lo citado respecto a la protección contra incendios en el caso de tubos y de acuerdo con la NBE-CPI 96, se puede aplicar igualmente a las canales protectoras.\nTabla 3. Resistencia mecánica de tubos y canales.\nEn opinión de los autores, una vez desclasificado el taller e instalando por encima de 1,5 metros de altura sobre el nivel del suelo los conductores, interruptores y bases de enchufe, quedan perfectamente protegidos tanto contra la presunta acumulación, temporal y transitoria, de un ambiente potencialmente inflamable, como contra daños mecánicos; se cumple por lo tanto de forma suficiente con la reglamentación.\nLa instalación en estos casos no suele hacerse empotrada, sino en montaje superficial. Se puede hacer con cable armado grapado directamente sobre el paramento y con prensaestopas de entrada a cuadros y mecanismos. Se puede utilizar también tubo de plástico o metálico, con racores de entrada a mecanismos y cuadros.\nSi la altura de techo es superior a 2,5 metros, se puede instalar canaleta adosada al techo, conteniendo mangueras de 0,6/1 kV marcadas con las letras AS y con cubierta de color verde, y utilizar prensaestopas en las entradas y salidas a los cuadros, receptores y cajas de mecanismos. Hay que tener especial cuidado para que en las entradas y salidas de los conductores en la canaleta no les dañen. Incluso se pueden utilizar prensaestopas de plástico para cables, no con el fin de obtener un grado de protección frente al agua y el polvo, sino para proteger mecánicamente el conductor; tienen la ventaja adicional de que son de bajo precio.\nPara mantener un nivel de seguridad elevado contra los daños mecánicos, es más importante disponer los cables de forma que no corran peligro de daño mecánico que colocarlos bajo tubo metálico, muy caro y engorroso de trabajar, sin que ello redunde en un apreciable aumento de la seguridad.\nEn los túneles de carretera, y después de diversos ensayos y siniestros, la tendencia, nacional e internacional, es a eliminar el PVC de las canalizaciones y de los cables. Dos materiales tan íntimamente ligados entre sí como son continente y contenido (tubos o canaletas y cables) no pueden, ni deben, tener una filosofía de seguridad tan diferente. Resulta absolutamente ilógico que se aplique una norma muy restrictiva a los conductores y a la vez el legislador y/o el normalizador eviten pronunciarse en lo relativo a los conductos que los contienen, olvidando que si el cable llega a arder, su conducto también lo hará y, por lo tanto, si es de PVC, desprenderá humos tóxicos, corrosivos, asfixiantes y opacos, siendo susceptible de propagar el incendio y dificultar la evacuación, pues su normativa es mucho menos restrictiva.\nCon respecto a la protección contra daños mecánicos, llama la atención el hecho de que en las normas UNE 50085 y 50086 se incluyen tablas en las que se dan unos valores escalados para el ensayo de resistencia al impacto de tubos y canales, y que éstos no equivalgan a los de la norma UNE 50102, sobre grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).\nComo se puede ver, las tablas de las normas coinciden parcialmente, a excepción de los grados de resistencia denominados "grande" y "fuerte", ambos iguales a 6 julios, y al compararlos con la norma UNE 50102, no se corresponden con ningún grado IK: hay un grado de 5 julios y otro de 10, pero ninguno de 6 julios.\nEn tanto el legislador aclara el asunto y considerando que todas las normas UNE citadas son de obligado cumplimiento, los tubos utilizados en garajes y talleres quizá deban ser de grado de protección IK 09 frente a los impactos.\nLa tabla 3 deja patente la descoordinación de valores y terminologías utilizados en las tres normas UNE.\nLa Instrucción Técnica MIE-BT 29 respecto a los cables armados cita que los conductores para la instalación en emplazamientos clasificados deben ser acordes con la norma UNE 21123 y armados con alambres de acero galvanizado; sin embargo (en opinión de los autores), si se desclasifica el local, esto no es aplicable y se pueden instalar cables armados con fleje de acero o aluminio, más económicos (tipos DZ1MAZ1 y RZ1MAZ1 de la norma UNE 21123). Si la desclasificación del taller es parcial, estos conductores no podrán discurrir por las zonas clasificadas en ningún punto de su recorrido.\nLas bombas de agua que se coloquen en pozos de agotamiento situados dentro del recinto del taller y por debajo del nivel del mismo se encuentran en una zona 0. La citada zona 0 no está desclasificada a priori con la ventilación general. Si las bombas son de tipo sumergible y se regulan los niveles de forma que estén constantemente cubiertas de agua, no precisarán modo de protección. El sensor de nivel que se instale deberá disponer, sin embargo, de modo de protección. El cable de alimentación a la bomba será del tipo DZ1-F, preparado para servicios móviles y dimensionado para el 85% de su intensidad nominal, por las siguientes razones:\n1. La bomba en funcionamiento vibra y transmite esa vibración a su cable de alimentación.\n2. En el mantenimiento periódico de la bomba, es preciso extraerla, y para ello se mueven de forma repetitiva ésta y su cable de alimentación.\n3. El conductor cruza una zona 0, por lo que hay que aplicarle las restricciones de seguridad para las zonas clasificadas.\nEn el mismo caso se encuentra el foso: al quedar sin ventilación y por debajo del nivel del suelo, es claramente una zona 0. Para aminorar su clasificación no cabe más que ventilar y utilizar equipos con modo de protección, o preferiblemente no utilizar equipo eléctrico alguno en esa zona. Actualmente los elevadores están supliendo a los fosos con ventaja. Dado que su cable de alimentación pasa por una zona que no se desclasifica por completo, su intensidad nominal deberá reducirse al 85% de la nominal y protegerlo en cabecera con el PIA adecuado a este criterio.\nDe acuerdo con el artículo 28 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 1971, el nivel de iluminación mínimo para un taller es de 200 lux en condiciones normales de trabajo.\nTodos los talleres de capacidad superior a cinco vehículos dispondrán de alumbrado de emergencia que facilite su evacuación hasta el exterior como locales de pública concurrencia. Los de menos de cinco vehículos también, en virtud de lo prescrito en la normativa laboral. En el caso de los concesionarios, el alumbrado de emergencia será obligatorio, debido a su clasificación como locales de pública concurrencia. Este alumbrado se divide en el RBT en dos:\na) Un alumbrado ambiente, que deberá aportar una iluminancia mínima de 0,5 lux en todo el taller, en el volumen comprendido entre el suelo y un plano situado a un metro por encima. La relación entre la iluminancia mínima y máxima debe ser menor de 40, lo que obliga a utilizar un programa informático de diseño de la iluminación de emergencia.\nb) El alumbrado de evacuación que proporcionará una indicación de las rutas de evacuación, con una iluminancia horizontal mínima de un lux. Debe señalizar cada una de las puertas de salida y el recorrido de pasillos y escaleras hasta llegar al exterior, donde se colocará la última luminaria de emergencia, que, como es un emplazamiento a la intemperie, deberá tener un grado de protección mínimo acorde con su ubicación.\nEl CTE, en su DB SI 3 sobre evacuación de ocupantes, establece en su punto 7 la señalización de los medios de evacuación, pero no cita para nada el alumbrado de la misma.\nLa NTP 181 del INSHT, sobre alumbrados especiales en los centros de trabajo, describe unos tipos de alumbrado de emergencia, señalización y reemplazamiento similares a los previstos en el actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Es una norma más detallada en cuanto al funcionamiento y esquemas de instalación.\nLas lámparas portátiles se alimentarán a una tensión máxima de 24 V mediante transformadores de separación de aislamiento. Sus bases de enchufe admitirán exclusivamente las clavijas de estas lámparas, que tampoco podrán conectarse en las bases normales de 230/400 V. Pueden ser de tipo incandescente o fluorescente, pero en ambos casos con un grado de protección mínimo IP 65 IK 09. Los conductores de alimentación serán de tipo reforzado y flexibles para servicios móviles H07 RNZ1. Si estas lámparas se utilizan por debajo del nivel del suelo en fosos o similares, deberán disponer de un modo de protección contra incendio y explosión.\nEn el Reglamento de 1973 se contemplaba la protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el artículo 22 letra c, sin que posteriormente se desarrollara en las correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias. En el nuevo Reglamento de 2002 se estudian este tipo de protecciones con una mayor profundidad. Aun así, solamente tiene en cuenta las sobretensiones procedentes de la red, no contemplando las causadas por la caída directa o cercana del rayo con su onda de actuación, que tiene una energía mucho mayor.\nDado que la desclasificación de un taller nunca es total, se considera, en aplicación de la ITC-BT 23, que se debe colocar preceptivamente una protección contra sobretensiones de forma genérica en este tipo de locales.\nLa norma UNE EN 60079-14, en su punto 6.5, prescribe que en el diseño de las instalaciones eléctricas se deben tener en cuenta los efectos de la acción de la descarga atmosférica para reducirlos a un nivel seguro. El punto 12.3 de la misma norma, referido específicamente a las instalaciones de seguridad intrínseca en zona 0, señala que el dispositivo de protección contra sobretensiones debe ser capaz de derivar a tierra una corriente de pico de descarga mínima de 10 kA (según la onda de impulso de 8/20 μsegundos de acuerdo con la norma CEI 60060-1 y debe poder repetirlo diez veces). La sección de interconexión entre el descargador de sobretensiones y la instalación será de 4 mm2 como mínimo en cobre.\nEl CTE, en su DB SU 8 sobre seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo, establece que es necesario un sistema de protección contra rayos, cuando el riesgo admisible Na sea menor que la frecuencia esperada de impactos Ne y normaliza un sistema de cálculo que es demasiado prolijo para incluirlo en este artículo. No obstante, en el caso de que el taller se sitúe en los bajos de un edificio, se supone que en el cálculo del mismo ya se han tenido en cuenta estos extremos.\nLa protección contra sobretensiones se realizará preceptivamente, pues al tratarse de un local con riesgo de incendio y explosión no sólo protegemos la instalación y los equipos eléctricos conectados a ella, sino que también debemos eliminar cualquier influencia externa que pueda producir una posible anormalidad energética externa que sirva para iniciar la explosión. Sin embargo, no basta con especificar la capacidad de descarga máxima, ya que como veremos a continuación no es lo mismo 100 kA (10/350, figura 1. Ver área 1) que 100 kA (8/20, figura 1. Ver área 2 (la pequeña)). Lo fundamental es la energía del impulso.\nDescargadores de corrientes de rayo, diseñados para hacer frente a perturbaciones con forma de onda de corriente de rayo 10/350 (IEC 1024). Se caracterizan por tener un gran poder de derivación y valores de carga elevados con un tiempo de respuesta muy rápido. Es una protección basta, pues deja un "pico" residual de tensión en la red importante. Esta sobretensión residual puede producir daños en diversos receptores, especialmente en los equipos electrónicos.\nDescargadores de sobretensiones, diseñados para hacer frente a perturbaciones con forma de onda 8/20 (Figura 1. Ver área 2). Estos dispositivos realizan una doble tarea: por un lado, complementan la acción del descargador de corriente de rayo haciéndose cargo de la tensión residual del mismo, y por otro lado, protegen a los consumidores frente a picos de sobretensión que pudieran afectarles. Su poder de derivación es menor que el descargador de corriente de rayo y aportan un nivel de protección mucho más fino. Su "pico" de tensión residual, que pasa "aguas abajo" de la protección, es mucho menor.\nPor ello, es importante realizar una protección escalonada. El actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de 2002 solamente tiene en cuenta los impulsos representados en la figura 1 en el área 2.\nLa protección contra sobretensiones consiste básicamente en disponer una protección escalonada. La normativa internacional recoge y consagra este principio a la hora de diseñar un sistema correcto y eficaz de protección.\nComo primera etapa de protección se precisa un elemento que sea capaz de soportar la mayor parte de la corriente de rayo y crear un entorno soportable para los descargadores conectados posteriormente. Este objetivo lo cumplen los descargadores de Clase I que se instalan en los puntos de conexión con la red o acometida. Se trata de un descargador "basto" que laminará la mayor parte de la energía de la onda de tensión incidente, pero deja un "pico" residual importante que todavía puede dañar los equipos electrónicos con facilidad.\nLa segunda etapa de protección tiene que derivar la parte restante de la onda de corriente de choque 8/20, reduciendo las tensiones a valores tolerables para la instalación. El elemento de protección es un dispositivo de Clase II que se instalará en la distribución. Al ser la energía incidente menor, se puede afinar mucho más la protección y el "pico" residual que pasa a través de esta segunda protección también es menor.\nEn la tercera etapa de protección se limitan las sobretensiones que pueden ocasionarse como consecuencia de la conmutación, de inducciones y los "picos" resultantes de las protecciones anteriores. Se instalará en esta zona un dispositivo de Clase III lo más cerca posible del equipo a proteger.\nDe acuerdo con el principio de coordinación energética, es necesario que entre el descargador de corriente de rayo y el de sobretensiones exista un desacoplo. Este desacoplo se consigue instalando ambos niveles de protección separados con una distancia eléctrica de 5 a 15 metros según los casos. Cuando esto no sea posible, se dispondrá un descargador combinado Clase I + Clase II que integra, en un solo elemento, ambos niveles de protección o se recurrirá a descargadores coordinados de Clase I, que permiten instalar descargadores de Clase II sin mantener distancias.\nEn el cuadro general de baja tensión (CGBT) se debe de colocar un conjunto de descargadores de corriente de rayo Clase I formado por tres unidades de descargadores de corriente de rayo colocados entre fase y neutro y uno entre neutro y tierra, en formato 3+1.\nLa instalación de estos descargadores se realizará en derivación con la línea, conectados directamente a las barras de distribución, con fusibles previos de seguridad al descargador.\nLa conexión con tierra se realizará al embarrado general de puesta a tierra del propio cuadro reduciendo al máximo las distancias de cableado. Cuanto menores sean estas longitudes, mejor funcionarán los descargadores.\nEn los cuadros secundarios se colocará un descargador de sobretensión Clase\nII. La instalación del descargador se realizará aguas abajo del interruptor general y antes del interruptor diferencial. Este descargador necesita fusibles previos siempre que la línea no posea fusibles de valor igual o inferior. En caso de utilizar el interruptor general del cuadro, éste deberá ser selectivo con el fusible, es decir, la energía de paso no deberá ser superior a la que deja pasar el fusible. Todas la tomas de tierra se interconectarán preceptivamente entre sí.\nJunto a los equipos finales se colocarán protectores de Clase III adecuados a las características de la instalación, descargador de sobretensiones enchufable para toma de corriente, descargador de sobretensiones para suelo técnico y/o descargador de sobretensiones para carril DIN, en función de la conexión de cada uno de ellos y del espacio disponible, teniendo en cuenta los equipos mas delicados como ordenador, SAI, módem, comunicaciones, seguridad, alarma, etc. Todos ellos son equipos electrónicos con una baja resistencia a las ondas de choque y/o "picos" de tensión.\nFigura 1. Formas de onda de una sobretensión (fuente Dehnn).\nEl Reglamento de 1973 se refería al mantenimiento de este tipo de instalaciones en la Instrucción Técnica MIE-BT 042.2, estableciendo revisiones periódicas de las instalaciones en locales de pública concurrencia, con riesgo de incendio y explosión o de características especiales, pero sin más determinaciones al respecto.\nEl actual Reglamento de 2002, en el punto 4.1 letra c) de la Instrucción Técnica ITC-BT 05, define que las instalaciones en locales con riesgo de incendio y explosión, de Clase I, excepto los garajes de menos de cinco plazas, deben someterse a inspección inicial y periódica (quinquenal) por OCA.\nEl CTE, en su DB HS 3, establece en su punto 7 unas operaciones de mantenimiento y conservación con una periodicidad determinada, que se sintetizan en la tabla 7.1 y que son perfectamente aplicables, de forma subsidiaria, a los talleres que nos ocupan.\nEl primer problema que se plantea es que si el taller se ha desclasificado, ya no es un local con riesgo de incendio y explosión, por lo que tampoco procede la inspección inicial por una OCA. Por el mismo motivo tampoco sería aplicable la realización de las inspecciones periódicas quinquenales establecidas en el punto 4.2 de la misma Instrucción Técnica citada en el párrafo anterior (si se desclasifica en su totalidad).\nEl actual Reglamento de 2002, en la instrucción ITC-BT 29.6.3, establece que este tipo de instalaciones se deben someter a un mantenimiento que garantice la conservación de las condiciones de seguridad iniciales, y toma como criterio lo establecido en la norma UNE-EN 60079-17 sobre inspección y mantenimiento de instalaciones eléctricas en áreas peligrosas. Si se desclasifica el local, este punto queda obviado.\nLa inexistencia de un riesgo de incendio y explosión, o desclasificación, se basa en la aplicación de unos criterios y valores que es preciso mantener a lo largo del tiempo. Por ello, y aunque ya no sean precisas las inspecciones inicial y periódicas por OCA, el titular de la instalación, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento de 2002, es responsable de su mantenimiento. Dado que normalmente no tiene la cualificación precisa para ello, debería contratar el mantenimiento con un especialista (instalador autorizado), para exonerarse de una responsabilidad que, aunque legalmente le corresponde, normalmente no está preparado para asumir por sí mismo.\nEl mantenimiento de estas medidas de seguridad en los talleres resulta imprescindible, pues cumple dos funciones: por un lado, sirve para preservar los principios de seguridad en los que se basa el diseño de la instalación; y por otro, no menos fundamental, garantiza la disponibilidad de la ventilación, que se ha supuesto que era suficiente en la desclasificación del emplazamiento.\nLas medidas que se enumeran a continuación garantizarían esa suficiente disponibilidad y cumplimiento de los requisitos de un mantenimiento efectivo:\n1. Realizar un contrato de mantenimiento con una empresa instaladora especializada.\n2. Disponer de relojes que cuenten las horas de funcionamiento de cada uno de los extractores de ventilación2.\n3. Instalar un contador de impulsos para conocer el número de veces que entra en funcionamiento el sistema de ventilación y el número de maniobras realizadas por los motores, contactores, aparellaje, etc. Este dato resulta imprescindible, ya que los motores tienen limitada su vida a un número determinado de ciclos de maniobra. Partiendo de estos datos, se puede hacer un mantenimiento predictivo de los rodamientos de los motores, contactos de los contactores y relés, etc. Se llama la atención de que estos dos últimos componentes no encarecen la instalación más de 100 € aproximadamente3.\n4. Disponer de un extractor de reserva para que si uno de ellos se avería la sustitución sea casi inmediata.\nEl punto 6.2 de la ITC-BT 29 referido a la documentación dice que el propietario deberá conservar:\n1. Copia del proyecto en su forma definitiva.\n2. Manual de instrucciones de los equipos.\n3. Declaraciones de conformidad de los equipos.\n4. Documentos descriptivos del sistema para los de seguridad intrínseca.\n5. Todo documento que pueda ser relevante para las condiciones de seguridad.\nEstas prescripciones, habituales para una instalación industrial, resultan excesivas aplicadas al garaje de una comunidad de vecinos o a un taller común; sin embargo, si el taller es de pintura, no lo son, puesto que no se pueden desclasificar en su totalidad y hay que aplicarlas íntegramente.\nLa desclasificación del local supondría que no le sería aplicable el punto 6.3 de la ITC-BT 29, y por lo tanto su titular no está obligado a conservar toda la documentación citada. Pero por ese mismo motivo, a lo que sí estaría obligado es a mantener, durante toda la vida de la instalación, las condiciones de ventilación que sirvieron para su desclasificación, tal y como establece el artículo 20 del Reglamento de 2002. Se recuerda que, en caso de que exista foso, el local no queda desclasificado en su totalidad, al igual que si hay cabina de pintura, batería de mezclado de pinturas o almacenamiento de pinturas.\nSe debería realizar una modificación del actual Reglamento para Baja Tensión con objeto de recoger las particularidades de este tipo de instalaciones desde un punto de vista más práctico. Mientras el Ministerio realiza las modificaciones oportunas, éste o las Comunidades Autónomas podrían publicar, en sus Boletines Oficiales correspondientes, los sistemas que consideraran como criterios de seguridad equivalente.\nEl vacío legal que existe en el Reglamento sobre el concepto de los criterios de seguridad equivalente podría remediarse mediante la publicación por el Ministerio o las Comunidades Autónomas de los sistemas que considerasen como criterios de seguridad equivalente.\nLos tubos y canales no pueden ser de PVC. Se debe buscar un material alternativo de baja emisión de humos tóxicos, de gran opacidad y libre de halógenos, o canales y bandejas metálicas con puesta a tierra, que son incombustibles.\nNo parece lógico que en casi treinta años no hayan cambiado las exigencias para los tubos y canales, y que continúen siendo del tipo no propagador de la llama. Resulta llamativo que a los conductores se les aplique otra normativa mucho más restrictiva, con exigencias, materiales de composición y comportamiento tan diferentes, cuando su afectación por el fuego va a ser la misma. Ambos materiales deben ser de tipo no propagador del incendio.\nSe deben prescribir extracciones localizadas de los humos de escape, sobre todo en el caso de que sea preciso realizar una prueba que precise mantener el motor arrancado durante períodos de tiempo moderados o largos.\nLa señal de aviso de parada de la ventilación debería ser óptica y acústica, para mayor seguridad de los usuarios y ser capaz de funcionar de forma autónoma si fallara el servicio eléctrico externo.\n1. El alcance de este artículo, en el marco del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, se limita a los equipos e instalaciones eléctricas de baja tensión en atmósferas potencialmente explosivas. Se llama la atención sobre el hecho de que el Real Decreto 400/1996, por el que se dictan las disposiciones de trasposición de la Directiva 94/9/CE, sobre aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas, afecta a todo tipo de instalaciones en estos ambientes, incluyendo aquellas manifestaciones energéticas de origen no eléctrico.\n2. Este artículo recoge exclusivamente las opiniones de los autores.\n1. Departamento Técnico de Prensa, El incendio del edificio Windsor y los cables libres de halógenos, Electronoticias n.o 123, págs. 56-60, abril de 2005, Madrid.\n2. Moreno Clemente, J. y Muñoz Guillén, J. (2004). Instalaciones eléctricas en garajes, atendiendo a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 2002, Málaga, inédito.\nReal Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales, subestaciones y centros de transformación.\nReal Decreto 1457/1986, de 10 de enero, por el que se regula la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos, de sus equipos y componentes.\nReal Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (BOE 9-II-93).\nReal Decreto 400/1996, de 1 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE (LCEur 1994839), relativa a los aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.\nReal Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBECPI/96, sobre Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios.\nReal Decreto 614/2001, de 8 de abril, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.\nReal Decreto 312/2005, 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.\nNormas UNE 20324, 20460, 21102, 21123, 21157, 23585, 50085, 50086, 50102, 50200, 50265, 50266, 50267 y 50268, 50362, 60079, 60335, 60742, 100011 y 100166.\nNormas NTP del INSHT: 181, sobre alumbrados especiales y 211, sobre iluminación de los centros de trabajo.\nBarroso, F. J. La Policía Municipal halla un butrón "reciente" en el sótano del Windsor, El País, 23 de febrero de 2005.\nCalvo Sáenz, J.A. Instalaciones y equipos eléctricos en locales con riesgo de incendio y explosión, Profepro, Madrid, 2003.\nDepartamento Técnico de Prensa. El incendio del edificio Windsor y los cables libres de halógenos, Electronoticias n.º 123, abril de 2005, págs. 56\nEscuer Ibars, F. y García Torrent J. (2005). Manual práctico. Clasificación de zonas en atmósferas explosivas, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Barcelona.\nLlorente Anton, M. (2002). "Comentarios al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión", Profepro, Madrid.\nMiret Más, L. "El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y la protección contra incendios", www.voltimun.es.\nMoreno Clemente, J. y Muñoz Guillén, J. (2004). Instalaciones eléctricas en garajes, atendiendo a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 2002, Málaga, inédito.\nNTEISV, Norma Tecnológica de la Edificación. Instalaciones de Salubridad. Ventilación. Madrid, 1975.\nParejo Valencia, G. (2004). "Problemática de la empresa instaladora ante la implantación del nuevo Reglamento de Baja Tensión, 2004", www.voltimun.es.\nwww.mtas.es/insh, página del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.\nZapico Gutiérrez, P. "Los locales de pública concurrencia en el nuevo Reglamento de Baja Tensión", rev. Técnica Industrial, n.º extra Matelec 2004, septiembre-octubre, pp. 66-73, Fundación Técnica Industrial.\nZapico Gutiérrez, P. "Las instalaciones eléctricas en garajes en el nuevo Reglamento de Baja Tensión", rev. Técnica Industrial, n.º 266, diciembre 2006, pp. 64-74, Fundación Técnica Industrial.


El recuerdo de la Ronda Uruguay y los elogios del director de la OMC a la diplomacia local - Negocios - 13/09/2019 - EL PAÍS Uruguay\n“Los uruguayos tan chiquitos y siempre haciendo ruidos”, le dijo un canciller extranjero a Sergio Abreu, por ese entonces ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, tras la firma en Marrakech (Marruecos) en 1994 del acuerdo de liberalización comercial que posibilitó la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) al año siguiente.\nEse pacto multilateral fue el cierre de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) -el antecedente de la OMC-, que comenzó en 1986 con una cumbre en Punta del Este.\nAyer un evento organizado por Cancillería y el Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales (CURI) conmemoró los 25 años del cierre de esa instancia.\nEl director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el brasileño Roberto Azevêdo, destacó el rol preponderante de Uruguay y sus diplomáticos -en especial del embajador Julio Lacarte Muró- en la creación de la entidad y el impulso al comercio multilateral.\nEl excanciller Enrique Iglesias fue quien presidió la inauguración de la Ronda Uruguay y ayer sostuvo que “los países no son grandes por su tamaño, su población o su poderío económico, sino por sus actitudes solidarias”. Así destacó como Uruguay a través de su política exterior ha promovido “que las cosas se resuelven colectivamente”, y señaló que “el multilateralismo está asociado a la defensa de la paz mundial”.\nAbreu expresó que la OMC da la posibilidad “a los países pequeños de defender sus derechos y no quedar a merced de las potencias, o los caprichos de algunos”.\nEl actual canciller, Rodolfo Nin Novoa, consideró el acuerdo alcanzado tras la Ronda Uruguay como “la mayor reforma del comercio mundial desde la Segunda Guerra Mundial y la mayor liberalización del comercio de la historia”.\nAcerca de las críticas que pesan hoy sobre la OMC, Nin sostuvo que hay “una visión simplista que cae en lo no logrado y no mira los avances” alcanzados.\nEn un mensaje a Azevêdo y en defensa de la OMC como herramienta relevante de resolución de conflictos, el canciller afirmó: “Hay que pararnos fuerte ante los vientos que amenazan”.


ansiedad archivos - Diario Sanitario\nBalance del Colegio de la Psicología de Castilla-La Mancha.\nLesiones de cuello, espalda, síndrome del túnel carpiano, tendinitis y artrosis del pulgar son algunas de las consecuencias de las malas posturas provocadas por el exceso o uso indebido de las nuevas tecnologías y el teléfono móvil. El Colegio de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha (COFICAM) advierte del incremento de las visitas al fisioterapeuta entre los jóvenes, y lanza información con consejos sobre la prevención de ...\nLa crisis disparó la demanda de consultas en Salud Mental al tiempo que mermó los recursos sanitarios. Y la situación aún colea. Tanto es así que la patología cotidiana absorbe el 80% de la atención. El desempleo y la frustración, estrés y ansiedad que genera protagoniza la presión asistencial. En este contexto, los servicios de Salud Mental echan de menos ...\n17/05/21, 5:59 PM


Habitación de Ivy - Página 2\nTema: Re: Habitación de Ivy Vie Jun 06, 2008 2:53 am\n- estoy bien- aseguré con serenidad- Aunque ahora que lo pienso... - Sonreí- Es escuchar. Me gustaría escuchar más cosas de ti, aunque ahora, si te place, quisiera saber que te gusta o que te disgusta. Creo que con eso me sentiría mucho mejor.\nVi que Violet titubeaba y advertí que era porque no estaba muy segura de qué contarme. Mi sonrisa se volvió abiertamente pícara y devolviéndole el guiño le dije:\n- Por favor- puse una expresión de inocencia y súplica y me reí, agregando- No creo que mi familia te diga nada si me cuentas algo como eso...\nTema: Re: Habitación de Ivy Vie Jun 06, 2008 3:13 am\n*Al menos recobró el sentido del humor. Pero me puso en aprietos ya que quería saber de mi. Me pusé a pensar. Como podia ser que algo tan simple como me gusta y que no me diera tanto trabajo.*\n-Muy buen truco Ivy.- dije riendo tambien. -Veamos... pues la verdad soy una persona a la que le gusta estar afuera, tu sabes le gusta convivir con el ambiente, etc. Tambien me encanta salir con mis amigos x ahí... Mi comida favorita es la sangre de Delfin, te sorprendera saber de la clase de animales que cazamos cuando se vive en la costa. Me gusta cantar... no se si tengo buena voz pero siempre me a gustado y soy amante de la música. Lo bueno es que he vivido para ver como esta evoluciona.- dije pensando que más agregar.\n*Creó que lo mejor sería pasar a lo que no me gustaba, aunque no se me ocurrían muchas cosas de momento.*\n-Sonará muy humano lo que diré pero no me gustan las peleas, soy algo pacifista. Bueno claro excepto cuando se trata de proteger gente que quiero. Odio las guerras, creo que todos podríamos vivir en paz. Pero conociendo a los humanos, de seguro nos aniquilarian si tuvieran la oportunidad. Tampoco me gusta... veamos... ir a la playa y nada que implique el sol, si suena tonto lo sé, pero no es por que nuestra piel librará millones de brillos, sino por que nunca me gusto, creo que ni como humana, -seguí contando hasta quedar sin ideas. -Y bueno es todo lo que se me ocurre por ahora.-\n*Todo este tiempo, Ivy me miraba atentamente y reía un poco ante ciertos comentarios que yo hacía.*\nTema: Re: Habitación de Ivy Vie Jun 06, 2008 3:19 am\nSi, había recobrado mi sentido del humor. A veces resultaba ridiculamente fácil recuperar el control y estar con Violet era bueno para mí. Era una buena chica y me caía bien. Hacía tiempo que no tenía ninguna amiga con quién platicar así. Cuando Alice y yo convívíamos nos la pasabámos de fiesta en fiesta y de proyecto en proyecto y Rosalie... era Rosalie. Nos caíamos bien y la quería a mi manera pero estaba igual de dañada que yo y tenía que ayudarla por lo que no me resultaba fácil ponerme a hablar de ciertas cosas con ella. Pero con Violet era diferente y por ello me reía, porque en verdad era una chica linda y divertida.\nHablo con comedimiento pero con sinceridad y eran esos los pequeños detalles los que me hacían reír porque eran humanos, porque eran cálidos, como ella misma lo era.\nUn rayo de luz en un montón de oscuridad pensé al cabo de un momento. Después de un rato, nos quedamos calladas ambas, observando la habitación. Había mucho más que contar y mucho que hacer pero no sería yo aún quien rompiera el silencio.\nTema: Re: Habitación de Ivy Vie Jun 06, 2008 3:27 am\n*Nos quedamos en silencio, sin embargo era un silencio relajante, para nada era un silencio incomodo. Decidí que tal vez Ivy necesitaba algo más de tiempo para ponerse bien y entonces me dispuse a hablar, aunque no sabia muy bien que decir.*\n-Bueno pues tu casa parece ser muy tranquila, nadie a venido a interrumpir ni nada por el estilo. Pero bueno, tal vez te haga mejor si salimos a caminar por ahí o algo así. Qué te parece? Sirve que puedes ayudarme a conocer el pueblo.- dije y casi inmediatamente agregué. -No quiero que te sientas presionada, si prefieres que nos quedemos aqui, por mi esta bien. De todos modos la pasaremos bien.-\n*Ivy me miró con una sonrisa y decidí esperar a que respondiera antes de continuar.*\nTema: Re: Habitación de Ivy Vie Jun 06, 2008 3:35 am\n- Me parece muy bien- dije, levántandome lo más ágilmente que pude de mi asiento- Ven, te enseñaré el pueblo.\nCreo que Violet quedó un poco sorprendida por lo rápido que recobré mi compostura y mi alegría. Era normal, no solía quedarme en un estado de ánimo mucho tiempo y después de todo, el dolor no era novedad.\n- ¿Adónde quieres ir primero?- pregunté sonriendo ampliamente.\nTema: Re: Habitación de Ivy Vie Jun 06, 2008 3:38 am\n*Me alegrí de verla recuperada de nuevo y me pusé de pie tambien. Mientras avanzabamos a la puerta.*\n-Tu eres la que conoce el lugar, sorprendeme.- dije con una amplia sonrisa y guiñe un ojo de nuevo. -Podemos ir a donde quieras, no soy tan exigente.-\n*Ivy se río y pareció meditar por unos momentos a donde llevarme.*\nOFF: Voy a salir con mi madre x un rato ^^ En cuanto regrese le seguimos vale?\nTema: Re: Habitación de Ivy Vie Jun 06, 2008 3:42 am\n(Claro, no te preocupes. Espero. Cuídate, besos también. Hasta el rato)\n- Claro que te sorprenderé- reí- ¡Ven conmigo!\nLa así de las manos y casi la arrastré fuera de la habitación.\nTema: Re: Habitación de Ivy Vie Jun 06, 2008 6:00 am\nOFF: Ya vine ^^\n*Me tomó de la mano y salimos de la habitación juntas. No sabia a donde nos dirigiamos, pero estaba sergura de que sería divertido.*\n-Bueno vamonos!!- dije mientras saliamos de la mansión y nos dirigiamos a donde Ivy me llevaría.\nTema: Re: Habitación de Ivy Vie Jun 06, 2008 6:37 am\nCorrimos hacia el bosque. Era delicioso sentir el aire de la fresca tarde en la piel y aunque en casa me había preguntado a que parte exacta del bosque llevaría a Violet pero en ese momento, corriendo, lo supe.\nEra un lugar que yo amaba mucho. En lo más profundo del bosque estaba el lugar.\nAl fin llegamos y sonreí al hacerlo. Estábamos paradas delante de un enorme árbol, cuyo tronco enorme sostenía a las ramas llenas de un frondoso verde, que ascendía en espiral con flores de colores esparcidas por doquier, en perfecta armonía los colores, en perfecta coordinación el lugar. El suelo era verde también, de un verde esmeralda precioso y ahí tambiém alternaban los colores de las flores: amarillas, naranjas, rojas, rosas, púrpuras, castañas, negras...\nY sin embargo, a pesar de la sutil belleza que rodeaban las cabecitas de las lindas flores, el espectáculo más hermoso seguía siendo el árbol.\nEra tan inmenso... y yo sentía que, en cierto modo, hablaba. Así que hice que Violet avanzara un poco hacía aquella criatura de hierba.\n- Aqui es- le dije- ¿Qué piensas?\nTema: Re: Habitación de Ivy Vie Jun 06, 2008 6:45 am\n*Llegamos al lugar en muy poco tiempo, reconocí el bosque, sin embargo Ivy me dirigio más adentro. Recorrimos un camino de arboles y finalmente llegamos a un lugar que eres muy hermoso. Me quede fascinada con el escenario que ahora se encontraba frente a mis ojos. Me encantaban las flores, flores de cualquier color imaginable. Pero Ivy tenía razón, nada era tan espectacular como el árbol. Me costo varios minutos poder hablar.*\n-Wow!! Esto tiene que ser algo de lo más hermoso que he visto. Que lindo lugar!! Vaya es dificil creer que un lugar como este se encuentre tan cerca de Forks.- dije asombrada y agachandome para oler algunas flores. -Cómo encontraste este lugar? Vaya no me arrepentiré de que seas mi guía, si me llevaras a tan hermosos lugares.- dije sonriendo.\n*Ivy tambien admiraba el paísaje a nuestro alrededor. El lugar parecía calmarla.*\nOFF: Seguimos en el bosque o aquí??\nTema: Re: Habitación de Ivy Vie Jun 06, 2008 6:57 am\nOFF: Como gustes. Yo digo que sigamos en el bosque. VOY PARA ALLÁ!!!!!!!!!\njajajajaja. Pondré como tema el sitio del árbol y veremos qué pasa. ¿Te parece?\nTema: Re: Habitación de Ivy Vie Jun 06, 2008 7:00 am\nOFF: Vale te sigo allá\nTema: Re: Habitación de Ivy Sáb Jun 07, 2008 8:51 am\nHabíamos llegado. Como hice con Violet, le vendé los ojos a mi hermano pero esta vez sin tardarme un segundo. Los hice pasar (después de haber dejado al querido Volvo de mi hermano en un lugar seguro ) y ayudé a Violet a recostarse sobre mi cama mientras echaba un vistazo rápido a mi habitación para ver que tan impactante sería la escena en la mente de Edward. Casi solté un suspiro audible pero me contuve. Esta vez, el cristal del suelo, aunque seguía siendo de cristal, era blanco y negro y el agua corría por debajo como un torrente. Las paredes eran de colores extravagantes y muy vivos, eléctricos y las figuras fantasiosas eran todas de guerra. Era por mi ánimo, comprendí. Todavía sentía cierto enfado y eso se reflejaba en mi habitación.\n- ¿Qué haremos Ed?- le pregunté a éste mentalmente- Por el momento, Violet estará segura aquí pero aún no estoy segura de cómo borrar los efectos de esos dolores de cabeza. - agregúé medio desalentada y bajando la mirada- Encima, creo que tú tienes que irte pronto.\nTema: Re: Habitación de Ivy Sáb Jun 07, 2008 8:53 am\nMientras le decía todo eso, le quitaba la venda de los ojos. Me senté en un taburete y esperé nerviosa su reacción\nTema: Re: Habitación de Ivy Sáb Jun 07, 2008 8:56 am\nAbrio los ojos y contemplo lo que ya habia visto en la mente de Ivy segundos antes, sonrio, era maravilloso - todavia nada se puede hacer - dijo a la mente de su hermana con el semblante sereno - solo mantenerla a salvo\nTema: Re: Habitación de Ivy Sáb Jun 07, 2008 8:58 am\n- Tengo miedo- confesé por medio de la conexión mental- Aquel ser tenía una voluntad muy fuerte y un alma demasiado horrible...\n*Mientras ellos hablaban por ahí, yo me pusé a pensar en mi familia. Como rayos había dado conmigo si no fuera por ellos? Temía por ellos, pero ahora lo mejor para mi era esperar un poco antes de hacer algo al respecto. Seguí meditando cual sería la mejor opción en todo esto.*\nOFF: Me voy ^^ Mañana continuaré =D\nTema: Re: Habitación de Ivy Sáb Jun 07, 2008 9:00 am\nOFF: Está bien, Violet, descansa. Ed, ¿Le sigues?\nTema: Re: Habitación de Ivy Sáb Jun 07, 2008 9:16 am\nTomo la mano de su hermana - Todo saldra bien, lo prometo- palmeo la cabeza de Violet cariñosamente, le sonrio, inspirandole fuerzas.\nÚltima edición por Edward Cullen el Sáb Jun 07, 2008 7:51 pm, editado 1 vez\nTema: Re: Habitación de Ivy Sáb Jun 07, 2008 9:24 am\n- Eso espero- suspiré y miré por la ventana de mi dormitorio. No podía decir nada más por el momento.\nTema: Re: Habitación de Ivy Sáb Jun 07, 2008 10:05 pm\n- no te preocupes, acaberemos con el - le dijo a Ivy, para tranquilizarla- si me necsitan estare en mi habitacion - beso la frente de su hermana y salio del cuarto.\nTema: Re: Habitación de Ivy Sáb Jun 07, 2008 11:56 pm\nVi irse a mi hermano sin decir nada. Luego de verlo desaparecer fuera de mi habitación suspiré y miré un momento a Violet. Ésta se hallaba tendida en mi cama, respirando suavemente. No había nada que hacer aquel día. Simplemente le ordené a su dolor de cabeza que se fuera y luego de aquello me dejé caer sobre un montón de cojines, que se hallaban no muy lejos de la cama. Cerré los ojos y simplemente dejé que mi mente volara lejos...\nTema: Re: Habitación de Ivy Dom Jun 08, 2008 12:33 am\nSe pararon en la puerta de la habitacion de su hermana - Podemos entrar Ivy? - pregunto a la mente de su hermana al otro lado, se quedo esperando una contestacion de parte de esta aferrando la mano de Bella con suavidad.\nTema: Re: Habitación de Ivy Dom Jun 08, 2008 12:40 am\nmiro a Ed sin entender nada...nerviosa\nTema: Re: Habitación de Ivy Dom Jun 08, 2008 12:41 am\nLe sonrio inspirandole confianza.


SELECCIÓN MEXICANA: Carlos Salcedo pone en duda su participación para Copa Oro | SUPERL1DER\nSELECCIÓN MEXICANA: Carlos Salcedo pone en duda su participación para Copa Oro\nCIUDAD DE MÉXICO, México.- Tal parece que podría haber otra baja para la Selección Mexicana en esta Copa Oro 2019. El central de los Tigres, Carlos Salcedo admitió que aún tiene problemas con la rodilla izquierda.\n‘’Titan’’ reveló que cuando reporte con el ‘Tri’ tendrá que hacer unas pruebas con los médicos para determinar si podrá estar disponible para Gerardo Martino en este torneo.\n“Es un hecho que tengo un golpe, una molestia en la rodilla y al final tendré que ser valorado cuando llegue a la Selección, tendré que hacer exámenes médicos.’’\nSalcedo admitió que ya habló con el cuerpo técnico del ‘’Tata’’ y en caso que no pueda participar, tendrá que ser honesto con el mismo por su bien y por el bien del resto del conjunto nacional para darle su lugar a alguien que si esté al 100%.\n«Ya hablé con el cuerpo técnico del Tata (Gerardo Martino) y quedamos en un acuerdo; si al final logramos cumplir ese acuerdo estaré, sino tendré que ser honesto y por bien mío y de la Selección, no tapar un lugar y dejar ese puesto a alguien que esté al cien por ciento”\nPrevAnteriorCLUB AMÉRICA: Grupo Orlegi buscaría a Oribe Peralta para el Atlas\nSiguienteFUTBOL MUNDIAL: Edinson Cavani habría aceptado oferta del Atlético de MadridNext


Pulgón del duraznero | Koppert\nPulgón del duraznero\nEl pulgón del duraznero (Myzus persicae subsp. persicae) es una plaga importante en pimiento, tomate, pepino y otros cultivos de invernadero. A pesar de que el pulgón parece ser originario de Asia, de donde es nativo el duraznero, su planta hospedante resistente a las heladas es una plaga de distribución mundial. El pulgón del duraznero (Myzus persicae subsp. persicae) es especialmente polífago con plantas hospedantes de verano de más de 40 familias distintas.\nCiclo de vida y aspecto del pulgón del melocotonero\nLos pulgones del duraznero (Myzus persicae subsp. persicae) sin alas pueden ser de color verde, verde-blanco, verde-amarillo claro, verde-gris, rosa o rojo y su aspecto siempre es mate, nunca brillante. Los ejemplares con alas tienen una cabeza y tórax de color marrón-negro y un abdomen de color amarillo-verde a verde o incluso rojizo. En el abdomen se observa un punto marrón oscuro y varias bandas horizontales negras a través del cuerpo. Las ninfas que se convierten en adultos con alas suelen ser de color rosa o rojo.\nLa savia es rica en azúcares, pero tiene un bajo contenido de proteínas. Por eso, los pulgones deben extraer grandes cantidades de savia para obtener suficiente proteínas. El exceso de azúcar se segrega en forma de melaza, debido a lo cual el cultivo y su fruto se vuelve pegajosos. Un moho negro (Cladosporium spp.) se desarrolla sobre esta melaza, contaminando los cultivos de frutas y plantas ornamentales, debido a lo cual ya no se pueden comercializar. Al mismo tiempo, se disminuye la fotosíntesis en las hojas, afectando la producción.\nCómo erradicar el pulgón del melocotonero\nKoppert ofrece distintas soluciones para el control biológico de la plaga del pulgón del melocotonero.\nMás información sobre el pulgón del melocotonero\nDescubra más sobre el pulgón del melocotonero


Preocupación en el Gobierno por el impacto de los fallos de la Corte - LA NACION\nEn la Casa Rosada reconocen que están rotos los canales de diálogo y que falta previsibilidad sobre las consecuencias de las decisiones del tribunal; incertidumbre por los cambios en las jubilaciones que analiza el máximo tribunalCIJ - Archivo\n"¿Si estamos preocupados? ¡Y qué te parece! No sabemos para dónde van a fallar", contestaba uno de los funcionarios más cercanos al presidente Mauricio Macri, mientras apuraba el paso en la Casa Rosada días después de que la Corte Suprema definiera un temario con potencial efecto explosivo en las cuentas públicas, en coincidencia con el año electoral y la necesidad de cumplir con las metas pautadas con el FMI.\nA quienes lo consultaron, según pudo saber LA NACION, Basavilbaso intentó tranquilizarlos: afirmó que los dos temas seleccionados "son mucho más baratos y con menor impacto fiscal" que si la Corte hubiera elegido otros temas vinculados, como el caso Blanco, que modifica la forma de calcular los haberes jubilatorios, o la forma de calcular las jubilaciones sobre la base de los meses mejor remunerados. "Es difícil que el tema Ganancias salga en contra nuestro y el reajuste por el caso Badaro lleva más de diez años sin resolverse", confiaban cerca del Presidente.\nOtro dirigente de larga trayectoria en el radicalismo "leía" la selección de esos dos temas como un "guiño" incipiente. "Son gente pragmática y práctica, en el fondos ellos también querrán bajar la tensión en algún momento", afirmó el referente de la UCR, que conoce bien a los cinco integrantes de la Corte.\nAunque cada uno de esos fallos traería puntuales dolores de cabeza, la inquietud del Gobierno no pasa tanto por la cifra total a pagar, sino por la actitud "negativa" que perciben en tres de los cinco integrantes del alto tribunal (Ricardo Lorenzetti,Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti) , los tres de origen peronista y enfrentados cada uno a su manera con el nuevo presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz.\n"El Gobierno va a tratar, en todos los casos, de extender el pago si hay un fallo en contra para que la próxima gestión sea la que decida. Igual, nos llama la atención la cantidad de medidas contrarias a Cambiemos que han sacado", afirmaron a LA NACION desde el Ministerio de Justicia. El propio ministro Germán Garavano dijo esta semana que "quisiera creer" que no se ha conformado "una mayoría peronista" en la Corte, "porque no es bueno para el país que haya mayorías de ningún tipo". Más allá de los contactos "institucionales" con la Corte, el diálogo entre las partes no es el mejor, coinciden fuentes oficiales, y tampoco volvió a reunirse con asiduidad la "mesa judicial" que asesora a Macri en su vínculo con la Justicia.\nDesde otros ministerios tampoco quisieron dar a conocer el cálculo sobre los costos exactos de una eventual cadena de fallos adversos. "Hay que esperar, pero no hay que preocuparse, sino trabajar los temas, más allá de la preocupación que genera algún fallo en el contexto de tanta restricción del presupuesto", afirmó el vocero de un ministro importante del gabinete. "Vamos a acatar los fallos como hemos hecho siempre", agregó el vocero.\nUno de los diputados de Pro que asistieron el viernes a la sesión de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso -los cinco ministros de la Corte escucharon atentamente el discurso del Presidente, aunque no hablaron entre sí y tampoco emitieron gestos visibles- intentaba poner paños fríos. "Saben [los miembros de la Corte] que estamos sin un mango, aunque a la vez hay mucha jurisprudencia que se está acumulando en favor de los jubilados", reconoció el legislador macrista.\nEn el oficialismo del Congreso coincidían más bien en culpar de manera renovada a los "operadores judiciales" del oficialismo y a Elisa Carrió por el actual estado de tensión entre el Poder Ejecutivo y la cabeza del Poder Judicial. "Si lo vas a desbancar a Lorenzetti hay que tener una estrategia posterior. Ahora lo tenés enojado armando una agenda que te complica", afirmó uno de los funcionarios que tuvieron cerca a los ministros durante el discurso inaugural del Presidente. En el oficialismo, de todos modos, afirmaron que el rol de Carrió el viernes fue esta vez más "moderado", ya que en lugar de desairar a Lorenzetti, como hizo el año pasado, la líder de la CC-ARI prefirió acercarse a saludar a Maqueda, Rosatti y Elena Highton de Nolasco cuando Lorenzetti y Rosenkrantz aún no se habían sentado en sus lugares en el recinto.\n"Si Lorenzetti sigue enojado, Rosatti haciendo su juego para ganar poder y Maqueda acompaña, estamos siempre a merced de lo que decidan", se quejaron en otro despacho oficial, aunque cerca de Macri prefieren "esperar los fallos" antes de emitir opinión.\nLa oposición, por cierto, ve en estas disidencias una ventana de oportunidad para crecer en detrimento de las chances de Cambiemos. "Con Cristina Kirchner en la cancha y la Corte Suprema en contra, no sé quién le va a prestar plata al Gobierno", afirmó un dirigente opositor especializado en economía y con simpatías inocultables por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.\nLa Corte debe decidir si el defensor del Pueblo está legitimado para actuar en representación general de los jubilados en el reclamo para aplicar el fallo Badaro, de 2007. Un fallo contrario al Estado tendría un efecto mucho menor que el que hubiera tenido una década atrás, porque muchos jubilados ganaron sus juicios, fallecieron o aceptaron la "reparación histórica".


Clínica Ruiz-Capillas. La clínica\nTú estás aquí: Inicio / CLÍNICA\nLa clínica se encuentra situada en la calle más emblemática de Santander, el Paseo Pereda, frente a la bahía y el palacete del embarcadero. Se fundó en 1987, desde entonces ha experimentado un constante crecimiento.\nDurante estos años se han atendido a cerca de quince mil personas, y mantiene la fidelidad de los pacientes que les otorgaron su confianza. A día de hoy está formada por un equipo de veinte personas.\nCon una práctica fundamentada en que los pacientes sientan entendidas sus inquietudes y expectativas, los tratamientos son explicados de una forma clara y sencilla, y reciben un trato amable y cariñoso. Siempre se procura que el paciente sufra las menores incomodidades posibles, siendo rápidos y eficaces, en un entorno de orden y limpieza con unos protocolos de esterilización muy exigentes.\nEsta consulta está a disposición de los pacientes en horario ininterrumpido y no cierra durante los periodos vacacionales para poder dar la mejor atención. Organizaremos sus citas, tratando, en la medida de nuestras posibilidades, de que se ajusten a sus mejores horarios.\nEl equipamiento técnico, tanto aparatología como instrumental, es hoy en día una herramienta fundamental. En nuestra clínica encontrará los medios más avanzados para el cuidado de su boca.\nDisponemos de seis gabinetes de tratamiento dotados con los más sofisticados aparatos y el personal técnico mejor cualificado.\nNuestros equipos de Rayos X están incluidos en el plan de revisión anual del Consejo de Energía Nuclear.\nLa esterilización de todo el instrumental es testado científicamente después de su utilización, siendo en su mayor parte de un solo uso, desechable tras cada intervención.\nEntre paciente y paciente las superficies, muebles, sillón, lámpara, etc. son debidamente desinfectadas. Cada espacio de nuestra clínica está pensado para que usted reciba un tratamiento de calidad.\nConsta de veinte espacios diferentes ocupando la planta entera de 300 mts.\nSeis gabinetes clínicos de atención.\nTAC digital 3-D.\nCAPILLAS Y CONTRERAS SLP ( B-39647110) almacenará tus datos personales en sus ficheros y los utilizará para resolver tus dudas e informarte sobre nuevos servicios o promociones. Tus datos no serán enviados internacionalmente, pero llegado el caso podrán ser cedidos a terceros encargados de tratamiento. Capillas y Contreras SLP almacenará tus datos personales de forma indefinida a excepción que ejerzas tu derecho de oposición y/o supresión. Tanto estos derechos como los de acceso, limitación, rectificación y oposición podrás ejercitarlos poniéndote en contacto con nosotros a través de nuestro email clinica@ruiz-capillas.com\nDirección: Paseo Pereda, 16, 39004 Santander, Cantabria\nMiércoles 9:30 – 14:30, 16:00 – 20:00


www.fallenangelofrock.comBuscar Resultados por: Mensajes Temas Búsqueda avanzadaNo estás conectado. Conéctate o registrate #HardRock_&_AOR - La 1ª Comunidad de Rock Melódico; AOR, HARD ROCK, METAL (1999-2003)-(2011...)FALLEN ANGEL OF ROCK FORUMROCK ZONECAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo.ComparteJoserraJoserraSTAFFMENSAJES : 6703Mensaje n°1 CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por Joserra el Mar 25 Ago 2009, 14:02Esto sí que suena a lo que se esperaba, a esos MCLAN que abandonó por haberse alejado de su sonido original. Todos sus trabajos han sido de calidad (Los Lunáticos, por ejemplo), pero esto es otra cosa. Echadle una oidita:http://www.myspace.com/campillorockJosetxu JosetxuFallen Angel DiamondSEXO : ZODIACO : MENSAJES : 7775EDAD : 43LOCALIZACIÓN : BilbaoMensaje n°2 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por Josetxu el Mar 25 Ago 2009, 14:05suena de cojones.JoserraJoserraSTAFFMENSAJES : 6703Mensaje n°3 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por Joserra el Mar 25 Ago 2009, 14:07Me chorrea la calidad por detrás de la pantalla. Qué bueno.Josetxu JosetxuFallen Angel DiamondSEXO : ZODIACO : MENSAJES : 7775EDAD : 43LOCALIZACIÓN : BilbaoMensaje n°4 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por Josetxu el Mar 25 Ago 2009, 14:20pues sí es volver a la esencia de m clan. este cae fijo.jose perezjose perezFallen Angel DiamondSEXO : ZODIACO : MENSAJES : 3553EDAD : 36LOCALIZACIÓN : Sevilla CityMensaje n°5 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por jose perez el Mar 25 Ago 2009, 14:26Carlos Tarque tiene que esta verde de envidia aunque mirara el cuarto donde tiene todos los €€€€ y se le pasará enseguida. Coincido con vosotros que suena cojonudo.PeterGriffin PeterGriffinAdministradorSEXO : ZODIACO : MENSAJES : 24180EDAD : 50LOCALIZACIÓN : www.ciudadanorock.comMensaje n°6 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por PeterGriffin el Jue 27 Ago 2009, 16:28Qué bien suenan los temas del myspace, habrá que estar al loro!!!!http://www.ciudadanorock.com/VictorVictorFallen Angel SilverSEXO : ZODIACO : MENSAJES : 914EDAD : 34LOCALIZACIÓN : MadridMensaje n°7 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por Victor el Jue 27 Ago 2009, 16:47Si, sí me recuerda a los primeros M-Clan, que bien suenan esos tres temas! Mucho mejor que Los Lunáticos que no llegaban ni de coña a los niveles de Coliseum o Un Buen Momento. El cantante tiene un feeling muy parecido al de Carlos Tarque, al que por cierto echo de menos porque sus letras quedarían mucho mejor si hubiese seguido por este camino.jordiaorjordiaorFallen Angel GoldSEXO : ZODIACO : MENSAJES : 1486EDAD : 41LOCALIZACIÓN : SevillaMensaje n°8 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por jordiaor el Jue 27 Ago 2009, 17:18Toda una vuelta a la esencia de M Clan.... está muy bien!!!Rubén RubénFallen AngelSEXO : ZODIACO : MENSAJES : 483EDAD : 41LOCALIZACIÓN : La Rioja/EuskadiMensaje n°9 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por Rubén el Dom 30 Ago 2009, 08:47Qué buena noticia,Campillo forever Dudasjose DudasjoseFallen AngelSEXO : ZODIACO : MENSAJES : 486EDAD : 48LOCALIZACIÓN : Mounstrolex (Mandril)Mensaje n°10 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por Dudasjose el Lun 31 Ago 2009, 10:40Güenas a todos después de estar fuera toto este mes!! (..todavía me quedan unas horillas de vacaciones ). Indudablemente, aquí se nota la esencia de ese sonido sureño y setentero de los M Clan de antaño. Le deseo mucha suerte a la banda, indudablemente, creo que la sombra de los M Clan va a pesar bastante, teniendo en cuenta que recuerda mucho a esa primera época de Carlos Torque en las melodías y algo en la texitura de este buen cantante del que se acompaña Santiago, aunque creo que va a tener otro caladero de público esta gran nueva banda; y también el currículum pesa mucho. Lo de M Clan, por otro lado, pues como a Fito, Huecco, C. Raya, etc, etc.... el mercado en España está como está para todo lo que huela a distorsión y demás.... Si haciendo temas para que te pinchen las radiofórmulas, te pongan en los 40 latinos o te versionen en las fiestas de los pueblos VIVES realmente de la música... pues.... a nadie le amarga un dulce; es una opción pragmática y muy rentable si "pita" la cosa.Rubén RubénFallen AngelSEXO : ZODIACO : MENSAJES : 483EDAD : 41LOCALIZACIÓN : La Rioja/EuskadiMensaje n°11 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por Rubén el Lun 31 Ago 2009, 19:33Joder,estoy enganchado a las tres canciones que tiene en el myspace,qué guitarras y que todo!!mediosordomediosordoFallen AngelSEXO : ZODIACO : MENSAJES : 98EDAD : 42LOCALIZACIÓN : Santako, BarcelonaMensaje n°12 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por mediosordo el Miér 02 Sep 2009, 23:08Si Me Haces Soñar es escalofriante... temazo. A Campillo ya le iba bien hincharse a ganar pasta con M-Clan. Él pensaba que podría aportar el equilibrio digamos "auténtico", el problema es que fue arrinconado en la composición de los temas.De ser autor principal de la mayoría de canciones pasó a escribir tan sólo una de las 8 nuevas que había en Sin Enchufe (dos eran versiones).Por supuesto, en entrevistas y demás queda fenomenal decir que odiaba tocar las canciones más comerciales.Más luego las lamentables movidas internas que tuvieron lugar antes, durante y después de su salida del grupo...Buenísima noticia su regreso, el disco promete y mucho. Personalmente, no puedo esperar al 15 de septiembre.JoserraJoserraSTAFFMENSAJES : 6703Mensaje n°13 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por Joserra el Lun 14 Dic 2009, 20:29Al fin he conseguido hacerme con el disco. Además de una presentación más que original tiene temas buenos para regalar. Sólo he podido darle una escucha y me ha sonado de escándalo.Zep ZepFallen Angel TitaniumSEXO : ZODIACO : MENSAJES : 1919EDAD : 43LOCALIZACIÓN : RaticulínMensaje n°14 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por Zep el Lun 14 Dic 2009, 20:32Suena muy muy bien, como los dos primeros fucking discazos de MClanJosetxu JosetxuFallen Angel DiamondSEXO : ZODIACO : MENSAJES : 7775EDAD : 43LOCALIZACIÓN : BilbaoMensaje n°15 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por Josetxu el Lun 14 Dic 2009, 20:36muy buen disco, sí señor.Fernando FernandoModeradorSEXO : ZODIACO : MENSAJES : 8780EDAD : 45LOCALIZACIÓN : CádizMensaje n°16 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por Fernando el Mar 15 Dic 2009, 02:37El tema que escuché me gustó bastante.. 100% Mclan del que nos gusta.lovecraftlovecraftFallen AngelSEXO : ZODIACO : MENSAJES : 132EDAD : 40LOCALIZACIÓN : ValenciaMensaje n°17 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por lovecraft el Dom 20 Dic 2009, 21:11No cambies Santi, eres de los pocos que nos queda en este pais que nos alimente con buenas canciones de rock añejo. Los dos primeros temas del disco te pegan de frente sin que puedas parar de mover los pies. Un 10 en directo!AORRADOR AORRADORFallen Angel DiamondSEXO : ZODIACO : MENSAJES : 3575EDAD : 39LOCALIZACIÓN : Si es sábado, no sé donde estoy, y si no... frente a mi ordenadorMensaje n°18 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por AORRADOR el Sáb 17 Jul 2010, 17:35Hoy toca en fiestas de Barakaldo junto a Jorge Salan y Sinkope. Yo me acercare, litros en mano PeterGriffin PeterGriffinAdministradorSEXO : ZODIACO : MENSAJES : 24180EDAD : 50LOCALIZACIÓN : www.ciudadanorock.comMensaje n°19 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por PeterGriffin el Lun 02 Feb 2015, 17:57http://www.ciudadanorock.com/Contenido patrocinadoContenido patrocinadoMensaje n°20 Re: CAMPILLO. Lo nuevo de Santiago Campillo. por Contenido patrocinado « Ver el tema anterior · Ver el tema siguiente »Temas similaresTemas similares» ¡¡Angus Young acaba sus estudios!!... nuevo bombazo informativo de Corazón de Metal» Samoth presenta su nuevo projecto: The Wretched End» Buenas un nuevo loco anda suelto» Nuevo disco de SAUROM en marzo» NUEVO VIDEO DE DIMMU BORGIRTV SHOW


A través de su web, una familia valenciana de agricultores vende las naranjas, mandarinas y limones cultivados artesanalmente en su propia finca.\nLa fruta es natural, recién cogida del árbol y se envía a los clientes en 24 horas, sin intermediarios y sin procesos químicos para su maduración.\nVALENCIA (07.01.10). Debido a las bajas temperaturas, el invierno es la época del año en que se producen más gripes y constipados. Una de las claves para evitar este tipo de enfermedades reside en llevar una alimentación sana y equilibrada con el fin de que nuestro organismo cuente con buenas defensas. Por eso, los cítricos -y sobre todo las naranjas- se convierten en una de las frutas estrella durante los meses de frío, ya que contienen las dosis de vitamina C que nuestro organismo emplea para evitar y combatir los resfriados e infecciones. Las naranjas también son ricas en calcio, hierro, fósforo, magnesio, potasa, sosa, flavonoides y aceites esenciales, además de tener un escaso valor energético debido a su alto contenido en agua, por lo que su consumo resulta muy beneficioso para la salud, sobre todo después de los excesos que suelen cometerse en las comidas navideñas. A todo esto hay que sumar que los cítricos pueden ser una parte importante en una dieta de adelgazamiento, ya que provocan sensación de saciedad.\nUn año más LaMejorNaraja.com ha comenzado la temporada 2009-2010 con la venta de mandarinas Clementinas, pudiéndose hacer los pedidos desde principios de noviembre, tras los meses de verano en los que se paraliza el cultivo de los cítricos. En estos momentos, se pueden pedir naranjas Navelinas, mandarinas Clementinas Clementillas y limones.\nEn cuanto a los pedidos, los envíos mínimos deben ser de 15 kilos para las naranjas, que cuestan 32 euros si son de mesa y 27 si son de zumo. En el caso de las mandarinas y los limones, los pedidos mínimos tienen que ser de 10 kilos, pudiéndose adquirir por 27 y 29 euros respectivamente. Además, existe la posibilidad de realizar pedidos mixtos, variando el precio en función de las cantidades solicitadas de cada fruta (más información en http://www.lamejornaranja.com/pedido_precios.htm ). En el precio también está incluido el transporte y el consumidor no tiene que pagar el servicio hasta que recibe la fruta y la prueba para convencerse de su delicioso sabor.


Audio: El presente de Los Teros. Entrevista al Prep. Fisico Santiago Alfaro – UNI Radio\nAudio: El presente de Los Teros. Entrevista al Prep. Fisico Santiago Alfaro\nabril 10, 2014 abril 22, 2014 Regina\nLos Teros siguen en la lucha, invitado Entrenador Santiago Alfaro\nLa selección uruguaya de rugby viajó a Estados Unidos, donde enfrentó al seleccionado de Las Águilas en el partido revancha por la Eliminatoria que otorga un lugar directo en el Mundial de Inglaterra 2015. En el partido de ida jugado en Montevideo en el estadio charrúa empataron 27 a 27 pero Uruguay tiene que dar un camino más largo hacia el mundial. Tras la victoria de Las Águilas, Estados Unidos clasificó al Grupo B del Mundial, junto a Sudáfrica, Escocia, Samoa y el número 1 de Asia. Uruguay tendrá una chance extra, ya que disputará el repechaje final, del que también participan un equipo asiático, uno europeo y uno africano.\nEn el espacio de Buenas Prácticas Corporales, tenemos el gusto de recibir al Preparador Físico de “Los Teros”, Santiago Alfaro, destacado en el medio del deporte y la preparación física, ha entrenado a la selección uruguaya de Básquet, al plantel del Club Biguá, a los Halcones de Xapalas (México) y también al plantel de Aguada. Además preparó personalmente a algunos de los mejores deportistas de nuestro país.\nEducación, Optimización, Prevención, Esfuerzo y Motivación son los pilares que promueve y que son necesarios para ser un deportista destacado ya sea profesional o amateur. Como hemos tratado en otros programas también entiende la necesidad de “la vuelta al movimiento”, lo que ha revolucionado las metodologías de entrenamiento y hasta las propias salas de musculación: pocos aparatos, muchas pelotas y pesos libres. Sobre el final, los “Trainings Camps”, una actividad en crecimiento y muy aceptada entre los jóvenes, valorada como educativa por unos y criticadas por otros.\nNo te pierdas esta entrevista y participá a través de @aldotripaldi,aldotripaldi@yahoo.com y radio@uniradio.edu.uy\nAudio: El Poder Judicial y la politica\nAudio: Medios para todos


Hipercor bicicletas 🥇 ¡10 Mejores chollos online!\nEstos productos de hipercor bicicletas son los más buscados y comprados por Internet. Desde esta página web puedes ver los precios de lo que más busca la gente según valoración, calidad y precio de hipercor bicicletas. Estos productos son los más vendidos este mes por Internet. Antes de comprar cualquier artículo puedes ver más información entrando en el producto que desees. Además vas a disfrutar de la ventaja de envíos gratuitos en miles de productos.\nVer más Hipercor bicicletas en Amazon\n¿Por qué Comprar Hipercor bicicletas Online?\nBuscadon.com te ofrece la oportunidad de ver diferentes productos similares y precios relativamente baratos. Nuestro buscador selecciona los mejores productos según las reviews y comentarios de otros compradores que ya adquirieron y probaron el producto. Escoge buenas marcas y productos a través de nuestra lista de los mejores productos calidad precio. La ventaja de comprar por Internet es que evitarás hacer largas colas en tiendas y comercios de tu ciudad. Ahorrarás no solo en dinero, también en tiempo. Además de poder comprar online hipercor bicicletas puedes ver el precio de hoy para compararlo en cualquier establecimiento y así decidir donde comprarlo más barato. Los usuarios buscan hipercor bicicletas para comprar por Internet en tiendas online para saber el precio actual.\nDe los envíos a domicilio de paquetes en miles de productos en España se encarga la compañía Amazon. De esta forma se garantiza que tu compra sea más segura. Comprando desde aquí no tendrás que preocuparte de nada, simplemente compra hipercor bicicletas que más te guste y recíbelo en casa en 24/48 horas. Estos productos son los más recomendados por clientes que ya compraron y escribieron una reseña con una buena calificación. Si necesitas comprar otro producto para ti o buscar un regalo para alguien puedes utilizar nuestro buscador de precios por internet. Para ver su precio solamente tendrás que buscar el producto deseado.\ncomprar por internet hipercor bicicletas\nopiniones hipercor bicicletas\nver precio hipercor bicicletas\nHipercor bicicletasHipercor bicicletas


Continúa investigación por asesinato de empleado municipal hidrómilo - Diario del Istmo\nContinúa investigación por asesinato de empleado municipal hidrómilo\nAgua Dulce | 2019-05-14 | Staff Imagen del Golfo\nSubunidad Integral de Procuración de Justicia continúa investigaciones sobre la muerte del burócrata. / DILIGENCIAS\nLa Subunidad Integral de Procuración de Justicia, distrito XXI con sede en Las Choapas, continúa con las investigaciones para esclarecer el asesinato del trabajador del ayuntamiento en el área de patrimonio municipal, Abraham Espinosa Cruz.\n>> Ver: Asesinan a empleado del Ayuntamiento de Agua Dulce\nA 48 horas de haberse registrado el homicidio en la colonia Nueva del Río, tres familiares del hoy occiso han rendido su declaración, además que policías ministeriales iniciaron las indagatorias integrando a la carpeta de investigación los interrogatorios de sus amigos.\nEl primer indicio de la investigación, fue tomada por las declaraciones de los amigos del funcionario municipal, al declarar que durante la tarde del pasado 10 de mayo, Espinosa Cruz, llegó a una fiesta acompañado de una persona, de aproximadamente 19 años.\nAl parecer, ésta misma persona pudo haber sido la última con la que convivió en la casa de la calle Ignacio Zaragoza propiedad del burócrata, donde se registró el asesinato considerado como ‘crimen de odio’.\nLos amigos cercanos a Abraham, dicen que hasta ellos mismos desconocen el nombre de la persona que lo acompañó durante el fatídico día, debido que era un nuevo amigo, nativo de Huimanguillo, Tabasco, por lo que los fines de semana era buscado en el embarcadero de Tonalá, tras cruzar el río del mismo nombre.\nFamiliares y amigos del occiso, solicitan a la Fiscalía General del Estado (FGE), detengan al responsable del asesinato de Abraham, a quien lo recuerdan como una persona trabajadora y educada.\n>> Ver: Asesinan a empleado municipal de Agua Dulce; ven crimen de odio\nDesbandada sindical y partidista hacia CATEM en el sur de Veracruz\nBalean sicarios a policía en Río Blanco; lo reportan estable\nReconoce Gómez Cazarín a CATEM como una organización obrera comprometida