Uploaded by memito2103\nCapítulo I. Especificaciones técnicas para la construcción de tanque séptico, tanques Imhoff y laguna de estabilización 1. 2. Introducción ......................................................................................................... 4 Definiciones ......................................................................................................... 4\nCapítulo II. Espeficaciones técnicas para la construcción de un taqnue séptico 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Espedificaciones generales .................................................................................. 6 Dispositivo de entrada ......................................................................................... 7 Dispositivo de salida ............................................................................................ 7 Muro de tabiquería divisorio ............................................................................... 8 Ventilación del tanque ......................................................................................... 8 Fondo del tanque séptico ..................................................................................... 8 Dimensiones internas del tanque séptico ............................................................. 9 Construcción del tanque séptico ........................................................................ 10 8.1. Materiales .................................................................................................. 10 8.2. Tanque de concreto simple ....................................................................... 11 8.3. Tanque de concreto reforzado ................................................................... 11\nCapítulo III. Espeficaciones tenicas para la construcción de taqnue Imhoff y lecho de secado 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cámara de sedimentación ................................................................................. 15 Cámara de digestión .......................................................................................... 17 Área de ventilación ........................................................................................... 19 Extracción de lodos ........................................................................................... 20 Lecho de secado de lodos .................................................................................. 21 Construcción de tanque Imhoff ......................................................................... 23 6.1. Materiales ................................................................................................. 23 6.2. Excavación de la zanja ............................................................................. 23 6.3. Colocación de la tubería de alcantarillado en la zanja ............................. 23 6.4. Excavación del hoyo para el tanque Imhoff ............................................ 24 6.5. Mezcla del concreto ................................................................................. 24 6.6. Construcción del fondo del tanque .......................................................... 24 6.7. Construcción de las paredes del tanque ................................................... 24 6.8. Entrada al tanque Imhoff ......................................................................... 24 6.9. Salida del tanque Imhoff .......................................................................... 25 6.10. Construcción del sedimentador ................................................................ 25 6.11. Tubería para la evacuación de lodos ........................................................ 25 6.12. Lechos de secado ..................................................................................... 25\nCapítulo IV. Especificaciones técnicas para lagunas de estabilización 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Consideraciones importantes ............................................................................ 26 Ubicación de la laguna ...................................................................................... 26 Condiciones climáticas ..................................................................................... 26 Carga superficial en la laguna ........................................................................... 27 Balance hídrico en la laguna ............................................................................. 27 Profundidad de la laguna ................................................................................... 28 Lodo en la laguna .............................................................................................. 28 Periodo de retención .......................................................................................... 28 Remoción de coliformes fecales ....................................................................... 28 Remoción de la DBO ........................................................................................ 29 Movimiento de tierras ....................................................................................... 30 Diques ............................................................................................................... 30 Revestimiento de la laguna ............................................................................... 32 13.1. Impermeabilización del fondo ................................................................. 32 13.2. Revestimiento de taludes ......................................................................... 33 Estructura para distribución proporcional de caudales entre varias lagunas .... 34 Estructura de entrada ........................................................................................ 35 Estructura de salida ........................................................................................... 35 Medidores de caudal ......................................................................................... 38 Tubería y dispositivo de interconexión ............................................................. 39 Rampa de acceso a la laguna ............................................................................ 40 Borde libre ........................................................................................................ 41 Instalaciones adicionales .................................................................................. 41 Construcción de laguna de estabilización ......................................................... 42\nBibliografìa .................................................................................................................... 47\nCapítulo I. Especificaciones técnicas para la construcción de tanque séptico, tanques Imhoff y laguna de estabilización 1. Introducción\nEl escaso tratamiento de las aguas residuales, es un problema en todas partes del mundo, ya que las tecnologías para poder tratar esta agua es muy costosa en mucho de los casos. Pero se puede realizar un buen tratamiento en localidades con escasos recursos como son las zonas rurales, en ellas se pueden emplear sistemas de tratamientos económicos, en comparación con otros como el biolfiltro, ideales para la zona donde se va a tratar, además no se necesita que el personal sea altamente calificado, generalmente son personas que viven en el mismo lugar de la planta. El tratamiento de las aguas residuales de origen doméstico implica tener en óptimas condiciones de funcionamiento las unidades de tratamiento que se emplean en la planta de tratamiento. Uno de los indicios del mal funcionamiento de estas unidades y por consiguiente de la planta es la mala construcción de estas. Estas malas construcciones suceden generalmente por que no hay una supervisión adecuada al momento de la ejecución de la obra o que no se tuvo en consideración ciertos factores a la hora que la planta entrara en funcionamiento, son los causantes de problemas en las unidades de tratamiento y por consiguiente en la calidad del efluente esperado a la salida de la planta de tratamiento de aguas residualres. El presente manual toca los aspectos de las especificaciones técnicas para llevar acabo la construcción de las unidades de tratamiento, va a permitir desarrollar correctamente un proyecto, con un buen funcionamiento. Se puede ir actualizando la informacion, con la diferentes datos que se tenga en los diferentes países. 2.\nDefiniciones Aguas residuales: Todas las aguas que contienen excretas, agua de lavado de cocina, etc. Disposición final: Disposición del efluente o de el lodo tratado de una planta de tratamiento. Dique: Muro artificial hecho para contener la fuerza de las aguas o del oleaje. Efluente: Aguas residuales. Laguna de estabilización: Excavación grande, que recibe las aguas residuales de un sistema de alcantarillado, de tal modo que los procesos biológicos puedan destruir la mayoría de los organismos que causan enfermedades y descargar el efluente como tratado.\nOPS/CEPIS/05.164 UNATSABAR -\nLecho de secado: Tanques de profundidad reducida con arena y grava sobre drenes, destinado a la deshidratacion de lodos por filtracion y evaporacion. Línea de flujo: Nivel más elevado en el cual el líquido puede sobrepasar el tanque séptico. Profundidad del líquido: Distancia desde la linea de flujo hasta el fondo del tanque séptico. Pretratamiento: Procesos que acondicionan las aguas residuales para su tratamiento posterior. Solera: Madero sobre el que descansan o ensamblan otros Talud: Inclinación del terreno o del paramento de un muro. Tanque Séptico: Sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas provenientes de una vivienda o conjunto de viviendas que combina la separación y digestión de lodos. Terraplén: Bloque macizo de tierra con que se rellena un hueco o que se levanta para hacer una defensa, un camino u otra obra semejante. Desnivel de tierra cortado.\nCapítulo II. Espeficaciones técnicas para la construcción de un taqnue séptico 1.\nEspecificaciones generales La construcción de un tanque séptico requiere la asistencia y la supervisión de un ingeniero o por lo menos de un maestro de obras experimentado1. Las edificaciones en las que se proyecten tanques sépticos con sus correspondientes sistemas de infiltración, deberán contar con suficiente área para acomodar los diferentes procesos de tratamiento. El proyecto de tanque séptico deberá sustentar el dimensionamiento del sistema de infiltración de sus efluentes, en base a la presentación de los resultados de la prueba de infiltración. No se acepta utilizar tanques sépticos en paralelo. La localización del tanque séptico deberá encontrarse como mínimo a 2 m de distancia de la vivienda. Debe ser diseñado y construido de concreto simple o concreto reforzado2. Estará ubicado aguas debajo de cualquier pozo o manantial destinado al abastecimeinto de agua para consumo humano. No deberán ser construidas en áreas pantanosas o fácilmente inundables3. El volumen mínimo de los tanques sépticos será de 3 m3. Ningun tanque séptico se diseñará para un volumen superior de 20 m3 por día. Comprobar los niveles en el caso de los tanques sépticos de gran tamaño con complicados dispositivos de entrada y salida, y tabiquerías intermedios. Para pequeños tanques sépticos familiares, el fondo se construye por lo general de concreto no reforzado, lo bastante grueso para soportar la presión ascendente cuando el tanque séptico esta vació. Si las condiciones del suelo son desfavorables o si el tanque es de gran tamaño, se refuerza el fondo.\nNorma de Diseño de Tanque Séptico del Reglamento Nacional de Edificaciones. Reglamento de Normas Sanitarias para el Diseño de Tanque Séptico, DIGESA, DS 07/01/66. 3 Especificaciones Tenicas para el Diseño de Tanque Séptico (2003) - UNATSABAR-CEPIS/OPS.\nLas paredes son de ladrillo o bloques de concreto, deberán enlucirse en el interior con mortero para impermeabilizarlas1. La cubierta o techo del tanque séptico, estará formado por una o más losas de concreto, deberá tener resistencia suficiente para las cargas que haya de soportar. El techo del tanque tendrá losas removibles, las cuales estarán colocadas sobre la entrada, salida e interconexion y deberán ser no menor de 0,60 x 0,60 m. Los lodos provenientes de los tanques sépticos serán drenados hacia lechos de secado de dimensiones y características apropiadas. Tanques sépticos de capacidad superior a 3 m3 y ubicados a distancia superior a los 6 metros de la vivienda, deberán tener ventilación propia2. Pozos de absorción o lechos de percolación estarán distanciados de la vivienda o muro de la propiedad como mínimo a 6 m2. El tanque séptico se dividirá cuando su volumen sea mayor a 5 m3. Dispositivo de entrada\nEl dispositivo de entrada estará constituido por Tees de PVC o cortinas3. Deberá estar a 0,30 m por debajo del nivel de espumas o natas en el tanque séptico. La tubería de entrada tendrá un diámetro mínimo de 100 mm. La pendiente de la tuberías al acercarse al tanque será inferior a 1,5%. La entrada debe contar con una tapa removible en el techo del tanque séptico de 0,60 x 0,60 m como mínimo. Dispositivo de salida\nTanques sépticos con un ancho inferior a 1,2 m, se empleará para la salida un tubo Tee, con una tapa removible de 0,60 x 0,60 m como minimo, que permita eliminar cualquier obstrucción. Otra posibilidad es colocar una placa o cortina deflectora de madera o PVC.\nNorma de Diseño de Tanque Séptico del Reglamento Nacional de Edificaciones. Reglamento de Normas Sanitarias para el Diseño de Tanque Séptico, DIGESA, DS 07/01/66 Especificaciones Tenicas para el Diseño de Tanque Séptico (2003) - UNATSABAR-CEPIS/OPS.\nEn tanques de más de 1,2 m de ancho, se usará un vertedero a todo lo ancho del tanque, para repartir por igual la corriente en todo el tanque séptico. En ese caso, se agregará una pantalla deflectora de espuma para impedir que éstas salgan del dispositivo1. Tubería de salida tendrá un diámetro mínimo de 100 mm. Profundidad de la Tee de salida o en su defecto de la pantalla deflectora será como mínimo de 0,40 m, verificar que exista una distancia mínima de 0,10 m entre la superficie inferior de espumas y la parte inferior del dispositivo de salida. Ubicar un deflector entre el manto de lodos y la parte inferior del dispositivo de salida, para evitar que los lodos pudieran salir con el efluente. Muro de tabiqueria divisorio\nPara tanques sépticos divididos en dos o más compartimientos, se preverá aberturas o pases cortos sobre el nivel del lodo y por bajo de la espuma. Las ranuras o pases deberán ser dos como minimo, a fin de mantener la distribución uniforme de la corriente en todo el tanque séptico. Ventilación del tanque\nPrever una tubería de ventilación desde tanque séptico mismo, protegida con una malla. Puede utilizarse la tubería de ventilación de la edificación en todo caso. Fondo del tanque séptico.\nTendrá una pendiente de 2% orientada hacia el ingreso. En los casos en que el terreno lo permita se colocará una tubería para drenar los lodos, en la parte más profunda, la cual estará provista de válvulas de limpieza2 - 3. Para tanques divididos, el segundo compartimiento deberá tener la parte inferior horizontal y el primer compartimiento puede tenerla inclinada hacia la entrada. El cálculo del volumen del tanque séptico, se considerará que el fondo es horizontal al nivel más alto. De este modo, el efecto de la inclinación es aumentar el volumen.\nDimensiones internas del tanque séptico Para determinar las dimensiones internas de un tanque séptico rectangular, además de la Norma S090, se empleó las “Especificaciones técnicas para el diseño de tanque séptico” publicadas por la Unidad de Apoyo Técnico para el Saneamiento Básico del Área Rural (UNATSABAR)-CEPIS/OPS-2003, se emplearán los siguientes criterios:\nEntre el nivel superior de natas y la superficie inferior de la losa de cubierta deberá quedar un espacio libre de 300 mm, como mínimo. El ancho del tanque deberá ser de 0,60 m por los menos, ya que ese es el espacio más pequeño en que puede trabajar una persona durante la construcción o las operaciones de limpieza. La profundidad neta no deberá ser menor a 0,75 m. La relación entre el largo y ancho deberá ser como mínimo de 2:1. En general, la profundidad no deberá ser superior a la longitud total. El nivel de la tubería de salida del tanque séptico deberá estar situado a 0,05 m por debajo de la tubería de entrada. Los dispositivos de entrada y salida de agua residual al tanque séptico estarán constituidos por Tees o pantallas. Cuando se usen pantallas, éstas deberán estar distanciadas de las paredes del tanque a no menos de 0,20 m ni mayor a 0,30 m. La prolongación de los ramales del fondo de las Tees o pantallas de entrada o salida, serán calculadas por la fórmula (0,47/A+0,10). La parte superior de los dispositivos de entrada y salida deberán dejar una luz libre para ventilación de no más de 0,05 m por debajo de la losa de techo del tanque séptico. Cuando el tanque tenga más de un compartimiento, las interconexiones entre compartimiento consecutivos se proyectarán de tal manera que evite el paso de natas y lodos. Si el tanque séptico tiene un ancho W, la longitud del primer compartimiento debe ser 2W y la del segundo W. El techo de los tanques sépticos deberán estar dotados de losas removibles y registros de inspección de 150 mm de diámetro.\nDetalle del Tanque Séptico\nConstrucción del tanque séptico1. Materiales\na) Concreto Cuando se mezcla cantidad de cemento, arena, grava y agua que se necesita para el concreto, hay que tener presente los siguientes puntos: Una común mezcla por volumen es una parte de cemento, dos partes de arena, tres partes de grava y dos terceras partes de agua. El concreto mezclado es acerca de las dos terceras partes del volumen original de todas las partes. b) Material reforzado Si el reforzamiento del material es por acoplamiento con alambre, entonces la cantidad aproximada será igual a la combinación del área superficial de cada losa. Unidos a la suma del área de la tapa, más el área del fondo, más el área de los lados, más el área de los dos extremos. El área de la tapa es la longitud de la salida y el ancho a la vez. El área de los dos extremos es una vez el ancho interior y 2 veces la altura interior. c) Tubería de alcantarillado La tubería deberá ser no corrosiva se emplerá tubería de PVC.\nWater for the World, “Constructing Septic Tanks”, technical NOTE N°SAN 2.C.3, Washington D.C., A.I.D. 1982.\nTanque de concreto simple\na) Excavación de la zanja La excavación de la zanja será hasta 2 m como mínimo, a partir de la casa. La zanja será en cuesta uniforme y tan derecho como sea posible. b) Colocación de la tubería de alcantarillado en la zanja La tubería será como mínimo de 100 mm, generalmente se usa de PVC. Serán unidas con mortero, la tubería será acostada correctamente para evitar algún daño de ésta, antes de continuar con las obras. c) Excavación del hoyo para el tanque Se tiene que tener en cuenta la parte exterior de los lados y lo trabajos alrededor de éstos serán por lo menos a 300 mm. Si el hoyo tiene más de 1,5 m de profundidad, hay que empezar a poner refuerzo en los lados (apuntalamiento) para evitar algún accidente.\nd) Excavación Desplegar 75 mm de arena y grava en el fondo de la excavación, para la filtración que pudiera haber y asentar el suelo. Durante la construcción hay que fijarse si se está construyendo correctamente el tanque séptico. 8.3. Tanque de concreto reforzado\na) Seguir los pasos detallados anteriormente. b) Armar los encofrados para el fondo del tanque. Se colocarán en el fondo del hoyo acorde con las dimensiones (largo, ancho y grosor) del plano. Formas alineadas con la tubería de alcantarillado. Chequear la distancia abajo desde la línea de alcantarillado hasta la tapa del enconfrado.\nc) Posición y seguro reforzamiento del material dentro del encofrado. Algunas barras serán usadas para ayudar a la seguridad de las paredes del fondo del tanque. Verificar todas las medidas antes de vaciar el concreto. d) Mezclar el concreto con las proporciones de cemento, arena, grava y agua. Una común mezcla por volúmenes es una parte de cemento, dos partes de arena, tres partes de grava y suficiente agua para que la mezcla quede bastante tiesa. e) Verter el concreto en los encofrados. f) Cubrir el concreto fresco con paja u otro material para prevenir que el concreto seque rápidamente y pierda fuerza. Mantener el material de cubierta húmedo por 7 días, luego removerlo, al igual que las tablas de madera. Durante 7 días continuar con los pasos g y h.\ng) Armar los encofrados para la tapa del tanque séptico, la cual estará dividida en secciones y cada sección, excepto una, de 0,30 m de ancho. El ancho de la sección restante será de 0,30 m más una fracción de pie necesario para obtener el resto del total de la longitud exterior del tanque. Cada longitud de la sección es igual al ancho exterior del tanque séptico. h) Mezclar y verter el concreto en el encontrado como se describe en el paso d y e. i) Fijar las manijas dentro del concreto cerca, ambas a los extremos de cada sección de tapa. Cubrir el concreto húmedo con paja u otro material. El material de cobertura y la madera deberán permanecer por 7 días, luego serán removidos.\nj) Armar el encofrado de madera para las paredes y reforzarlo, esto es para evitar el riesgo que colapse. k) Mezclar y vaciar el concreto en el encofrado de las paredes como se describe en el paso d y e. l) Cubrir las tapas de las paredes con material húmedo por 6 días y luego removerlas. m) Los empalmes serán con mortero entre la pared y el piso para que el tanque sea hermético. Una común mezcla de mortero es un parte de cemento, tres partes de arena y suficiente agua para formar una buena mezcla. n) Se colocará una extensión de la tubería de alcantarillado y con mortero en el lugar, para asegurarla. o) Excavar por lo menos 3 metros de zanja desde la salida del tanque séptico hasta el sistema de absorción (pozo de precolación, zanja).\np) Añadir un poco de agua en le espacio entre la paredes del tanque y la tierra, para ayudar a evitar luego el que haya un estanque sucio. Tener cuidado con dañar la tubería de alcantarillado. q) Realizar un chequeo del tanque séptico. Verificar que todos los empalmes estén unidos con mortero. r) Remover el material de cobertura y las maderas de la tapa del tanque séptico. s) Determinar si el tanque está cubierto con tierra. - No cubrir el tanque si no será inspeccionado por lo menos una vez al año. - Cubrir el tanque si este fuera dañado o abierto por personas no autorizadas.\nt) Cubrir el tanque con bastante tierra para prevenir el agua superficial, para evitar la formación de charcos o que se empoce el agua.\nCapítulo III. Espeficaciones tenicas para la construcción de taqnue Imhoff y lecho de secado Se tomarán los criterios de la Norma S090 “Plantas de tratamiento de aguas residuales” del Reglamento Nacional de Construcciones. El tanque Imhoff estará ubicado y construido alejado de la población. Previo al tanque Imhoff se deberá colocar un cribado y un desarenador para remover las partículas y cualquier material de gran tamaño que pudiera alterar los procesos de estas unidades o dañar las estructuras. Cámara de sedimentación Es conveniente que el material con que se construya las paredes y el fondo de la cámara de sedimentación, sean lo más lisos posibles, para evitar la retención del lodo en la cámara de sedimentación. El más común es el concreto reforzado1. El fondo de la cámara será de sección trasversal en forma de V y la pendiente de los lados respecto a la horizontal tendrá entre 50° a 60°. La abertura situada en el fondo del sedimentador, deberá tener de 15 a 20 cm entre sus bordes. Uno de los lados deberá prolongarse para evitar el paso de los gases al sedimentador; esta prolongación deberá tener una proyección horizontal de 0,15 a 0,20 m.\n“Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Negras” (1961). Harold E. Babbitt.\nPuede usarse una viga triangular, como deflector, debajo de la abertura. Esta viga tiene la ventaja de que reduce la profundidad de tanques necesaria para proporcionar espacio suficiente para la acumulación de lodos.\nLas relaciones geométricas y características del dispositivo serán las siguientes: • La profundidad se encuentra entre 2 y 3,5 m (recomendable 3 m). • Relación largo-ancho entre 3 y 10 (recomendable 4). • Relación largo-profundidad entre 5 y 30. La longitud del compartimiento no debe exceder de 30 m, longitudes moderadas facilitan la buena distribución del lodo. La velocidad del escurrimiento no deberá exceder de un pie por minuto. El ancho de la cámara estará determinado por consideraciones de economía y conveniencia para evitar la formación de corrientes transversales1; la profundidad del tanque relativamente moderada, teniendo en cuenta las dificultades de excavación. Las aguas tratadas deberán salir de la cámara de sedimentación sobre un vertedero largo, para reducir al mínimo las fluctuaciones en el nivel de las aguas en el tanque. El borde libre o distancia vertical entre parte superior de la pared del tanque y la superficie del agua, deberá ser como mínimo 0,30 m. Colocar frente a la entrada y a la salida deflectores colgantes y sumergidos de 30 a 50 cm y proyectándose unos 30 cm sobre la superficie de las aguas en el tanque y en los tanques grandes; asimismo, deflectores intermedios para evitar el movimiento de las espumas o su paso al líquido saliente. Los dispositivos de entrada y de salida deberán establecerse de tal modo que pueda invertirse la dirección del escurrimiento en el tanque, a fin de que el lodo acumulado se pueda distribuir más uniformemente en las tolvas de la cámara de digestión.\nCámara de digestión El material de construcción será el concreto reforzado, pues con un buen método de construcción puede obtenerse con el una superficie lisa1. La altura máxima de los lodos deberá estar 0,50 m por debajo del fondo del sedimentador.\nEl fondo de la cámara de digestión tendrá la forma de un tronco de pirámide invertido (tolva de lodos), para facilitar el retorno de los lodos digeridos. Las paredes laterales de esta tolva tendrán una inclinación de 15° a 30° con respecto a la horizontal.\n“Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Negras” (1961). Harold E. Babbitt\nSi se establece más de una tolva, deberán ponerse conexiones por debajo de la superficie que alcance el lodo, para que este se pueda distribuir uniformemente entre las tolvas y ninguna de ellas resulte sobrecargada. Para quitar los lodos e impedir la acumulación de gases, se colocará un tubo de hierro fundido de 200 mm. de diámetro, en posición aproximadamente vertical, con su extremo inferior abierto a unos 15 cm por encima del fondo del tanque.\nEn el tramo horizontal del tubo se monta una válvula. Cuando ésta se encuentra abierta el lodo fluirá libremente. La pendiente hidráulica para asegurar el escurrimiento del lodo de un tanque Imhoff, no deberá ser menor de 12 a 16%. Para prevenir el desplazamiento del tanque por una elevación de las aguas subterráneas cuando éste se encuentra vacío, se deberá construir el tanque de concreto macizo con un techo pesado de concreto o estableciendo un drenaje inferior en la cimentación o instalando válvulas que se puedan abrir hacia el interior cuando el nivel de las aguas subterráneas sea más alto que el de las aguas servidas del tanque.1\nSe puede colocar un techo al tanque Imhoff, para facilitar el combate de la formación de malos olores, para proteger las aguas servidas contra heladas y para estimular la actividad bacteriana. Pero debe establecerse la ventilación y un fácil acceso al tanque para una inspección limpia y para las reparaciones. Área de ventilación\nEl volumen de esta zona deberá ser aproximadamente igual a la mitad del volumen de la cámara de digestión. El área de la superficie de la cámara de espumas expuesta a la atmósfera, deberá ser del 25 al 30% de la proyección horizontal de la parte superior de la cámara de digestión. Espaceamiento libre será como mínimo de 1 m (desde la parte exterior de la cámara de sedimentacion hasta la parte interior de la cámara de digestión). El borde libre tendra como mínimo 30 cm.\nLas partes de la superficie del tanque deberán ser accesibles, para que puedan destruirse o extraerse las espumas y los objetos flotantes1. El área de ventilación deberá establecerse con suficiente tamaño para que se pueda penetrar por ellas en la cámara de lodo, cuando el tanque este vacio.\nExtracción de lodos El tubo de extracción del lodo no deberá tener menos de 200 mm de diámetro de hierrrro fundido a menos que el lodo se vaya a extraer por bombeo, en ese caso puede ser de 150 mm. La tubería de remoción de lodos deberá estar 15 cm por encima del fondo del tanque. Para la remoción hidráulica del lodo se requiere por lo menos una carga hidráulica de 1,80 m, sobre la tubería de extracción.\nAl instalarse tuberías y canales para el lodo deberán establecerse los menores cambios de dirección que sean posibles, en cada uno de estos cambios se instalará un dispositivo de limpia; y se tomarán medidas para poder inyectar el agua a presión en el tubo que conduzca el lodo1. Lecho de secado de lodos\nPueden ser construidos de mamposteria, de concreto o de tierra (con diques), con profundidad total útil de 50 a 60 cm. El ancho de los lechos de secado es generalmente de 3 a 6 m., pero para instalaciones grandes pueden sobrepasar los 10 m. Deben haber 2 ó más lechos de secado.2 El medio de drenaje es generalmente de 0,30 de espesor y deberá tener los siguientes componentes:\nEl medio de soporte recomendado está constituido por una capa de 15 cm. formada por ladrillos colocados sobre el medio filtrante, con una separación de 2 a 3 cm llenos de arena. La arena es el madio filtrante y deberá tener un tamaño efectivo de 0,3 a 1,3 mm y un coeficiente de uniformidad entre 2 y 5. Luego de la arena se deberá colocar un estrato de grava graduada entre 1,6 y 51 mm (1/6” y 2”) de 0,20 m de espesor.\nLos drenes deberán ser tubos de 100 mm de diámetro, de hierro fundido, instalados debajo de la grava del medio de drenaje.\nAlcantarillado y Tratamiento de Aguas Negras (1961). Harold E. Babbitt. Tratamiento de Agua Negras y Desechos Industriales-George E. Barnes.\nLos muros deberán ser impermeables, extendiéndose verticalmente desde un nivel de 6” bajo la superficie de arena hasta 15” o 18” por encima. Para cada lecho se deberá prover una tubería de descarga con su respectiva válvula de compuerta y losa en el fondo, para impedir la destrucción del lecho. La boca de descarga estarán 12” más altas que la superficie de la arena y de forma que puedan desaguar los tubos.1\nTratamiento de Agua Negras y Desechos Industriales-George E. Barnes\nConstrucción del tanque Imhoff Materiales\na) Concreto Cuando se mezcla cantidad de cemento, arena, grava y agua que se necesita para el concreto hay que tener las siguientes consideraciones: • Una común mezcla por volumen es una parte de cemento, dos partes de arena, tres partes de grava y dos terceras partes de agua. • El concreto mezclado es acerca de las dos terceras partes del volumen original de todas las partes. b) Material reforzado Si el reforzamiento del material es por acoplamiento con alambre, entonces la cantidad aproximada será igual a la combinación del área superficial de cada losa. Unidos a la suma del área de la tapa, más el área del fondo, más el área de los lados, más el área de los dos extremos. El área de la tapa es la longitud de la salida y el ancho a la vez. El área de los dos extremos es una vez el ancho interior y dos veces la altura interior. c) Tubería de extracción de lodos La tubería serà no corrosiva, de hierro fundido, de 200 mm de diámetro como mínimo. d) Tubería de drenaje de los lodos al lecho de secado La tubería será de hierro fundido, de 100 mm de diámetro como mínimo. En caso se tenga cambios de dirección se necesitará válvulas de limpieza. e) Material para el lecho de secado El medio de soporte recomendado está constituido por: • Una capa de ladrillos. • Arena de medio filtrante con un tamaño efectivo de 0,3 a 1,3 mm y un coeficiente de uniformidad entre 2 y 5. • Grava graduada entre 1,6 y 51 mm (1/6” y 2”) de 0,20 m de espesor. 6.2. Excavación de la zanja\nLa excavación de la zanja para la tubería será de longitud indefinida, dependerá de que tan lejos se encuentre la población más cercana. La zanja será en cuesta uniforme y tan derecho como sea posible. 6.3. Colocación de la tubería de alcantarillado en la zanja\nLa tubería de llegada será como mínimo de 200 mm, generalmente se usa de PVC. Serán unidas con mortero, la tubería será acostada correctamente para evitar algún daño de ésta, antes de continuar con las obras.\nExcavación del hoyo para el tanque Imhoff\nSe deberá usar maquinaria pesada para tal efecto, además su facilidad o dificultad dependerá de la profundidad que haya sido proyectada para el tanque Imhoff. Se considerará el nivel de las aguas subterráneas, porque ocasionará problemas al momento de la excavación si esta se encontrarse cerca al nivel de terreno. Desplegar de arena y grava en el fondo de la excavación, para la filtración que pudiera haber y asentar el suelo. Durante la construcción hay que fijarse si se está construyendo correctamente el tanque Imhoff. 6.5. Mezcla del concreto\nEl concreto tendrá unas proporciones de cemento, arena, grava y agua. Una común mezcla por volúmenes es una parte de cemento, dos partes de arena, tres partes de grava y suficiente agua para que la mezcla quede bastante tiesa. 6.6. Construcción del fondo del tanque\nArmar los encofrados de madera para el fondo del tanque. se colocarán en el fondo del hoyo acorde con las dimensiones (largo, ancho y grosor) del plano. El fondo tendrá forma de tronco de pirámide invertida con un ángulo que puede variar de 15° a 30°; además el fondo será de concreto armado. La superficie de la losa del fondo deberá ser lisa para que permita el deslizamiento de los lodos hacia el fondo. En caso que haya más de una tolva, éstas pueden estar interconectadas por una tubería la cual deberá colocarse en la parte mas profunda de la tolva, por tal motivo deberá construirse antes esta sección de interconexión, la cual será una zanja donde se colocará una tubería de hierro fundido de 100 mm de diámetro. 6.7. Construcción de las paredes del tanque\nArmar los encofrados de madera para las paredes, éstas serán de concreto armado. Una vez vaceado el concreto se colocarán barras para ayudar a la seguridad de las paredes y evitar cualquier accidente que pudiera ocurrir. Las superficies de las paredes tiene que ser lo más liso posible para que no haya retención de lodos en ellas. 6.8. Entrada al tanque Imhoff\nSe colocará una pantalla con orificios que permita distribuir el caudal uniformemente a la entrada de cada sedimentador. Esta pantalla puede ser construída de concreto o prefabricada. Se deberá construir un canal repartidor de caudal antes de los sedimentadores en caso se tenga más de uno.\nSalida del tanque Imhoff\nLa tubería de salida deberá estar a un nivel inferior que el de la tubería de ingreso, tendrá un diámetro mínimo de 200 mm. La unión entre la pared y la tubería de salida será con mortero. 6.10. Construcción del sedimentador El sedimentor se construirá de la misma forma que el digestor, la parte inferior tendrá forma de V, con una pendiente con un ángulo de 50° a 60°, una abertura que puede variar de 0,15 a 0,20 m y uno de los lados prolongados con una longitud de 0,15 a 0,20 m. La parte exterior de la pared del sedimentador deberá distar como mínimo 1 m de la parte interior de la pared de la cámara de almacenamiento. 6.11. Tubería para la evacuación de lodos Para la evacuación de los lodos se empleará una tubería de hierro fundido de 200 mm de diámetro como mínimo, que deberá estar colocada a 15 cm de distancia del fondo del tanque Imhoff. Esta tubería estará colocada casi verticalmente hasta la parte externa del tanque. Mediante un accesorio una tubería de 200 mm de diámetro se conecta con la anterior, a traves de esta se evacuarán los lodos, esta tubería llegará a un buzón de inspección donde estará colocada la válvula de limpieza, la válvula tendrá un dado de concreto para su anclaje, este buzón será de concreto y deberá tener como mínimo 0,60 x 0,60 m dimensiones mínimas para que pueda trabajar un operario. Esta tubería irá a los lechos de secado. Para la remoción hidráulica del lodo se requiere por lo menos una carga hidráulica de 1,80 m. 6.12. Lechos de secado Pueden ser construidos de mampostería, de concreto o de tierra (con diques), con profundidad total útil de 50 a 60 cm. El ancho de los lechos de secado es generalmente de 3 a 6 m., pero para instalaciones grandes pueden sobrepasar los 10 m. El medio de drenaje es generalmente de 0,30 de espesor y deberá tener los siguientes componentes: • El medio de soporte recomendado está constituído por una capa de 15 cm formada por ladrillos colocados sobre el medio filtrante, con una separación de 2 a 3 cm llena de arena. • La arena es el madio filtarnte y deberá tener un tamaño efectivo de 0,3 a 1,3 mm y un coeficiente de uniformidad entre 2 y 5. • Debajo de la arena se deberá colocar un estrato de grava graduada entre 1,6 y 51 mm (1/6” y 2”), de 0,20 m de espesor. Al instalarse tuberías y canales para el lodo, en los cambios de dirección se instalará un dispositivo de limpia. Los drenes debenrán ser tubos de 200 mm de diámetro instalados debajo de la grava. Para cada lecho se deberá prover una tubería de descarga con su respectiva válvula de compuerta y losa en el fondo, para impedir la destrucción del lecho.\nCapítulo IV. Especificaciones técnicas para lagunas de estabilización Se tomarán los criterios de la Norma S090 “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales” del Reglamento Nacional de Construcción. 1. Consideraciones importantes En la concepción del proyecto se deberán tener las siguientes consideraciones: Diseñar por lo menos con dos unidades en paralelo para pemitir la operación de una de las unidades durante la epoca de limpieza. Conformación de unidades, geometría, forma y número de celdas, las cuales deberán escogerse en función de la topógrafia del sitio y en particular de un óptimo movimiento de tierras; es decir, de un adecuado balance entre corte y relleno de los diques. Ubicación de la laguna Su ubicación como unidad de tratamiento en un sistema de lagunas puede ser:\nComo laguna única (caso de climas fríos en los cuales la carga de diseño es tan baja que permite una adecuada remoción de bacterias) o seguida de una laguna secundaria o terciaria (normalmente referida como laguna de maduración). Como unidad secundaria después de lagunas anaerobias o aereadas para procesar sus efluentes a un grado mayor.\nCondiciones climáticas Su diseño está referido a la temperatura y la mortalidad de bacterias; en el caso de la temperatura se pueden usar los siguientes criterios:\nLa temperatura de diseño será el promedio del mes más frío (temperatura del agua), determinada a través de correlaciones de las temperaturas del aire y agua existentes. En caso no exista esos datos, se determinará la tempertura del agua sumando la temperatura del aire un valor que será justificado debidamente ante el organismo competente, el mismo que dependerá de las condiciones metereológicas del lugar. Donde no exista ningun dato se usará la temperatura promedio del aire del más mas frío.\nCarga superficial en la laguna La carga de diseño para las lagunas facultativas se determinará con cualquiera de las siguientes expresiones:\na) Norma de Saneamiento S090 - Reglamento Nacional de Construcciones\nCS diseño = 250 × 1.05 (T −20 )\nDonde: Cs es la carga superficial de diseño en Kg DBO/(Haxdía). T es la temperatura del agua promedio del mes más frío en °C. b) CEPIS – Yanez1\nCS diseño = 357.4 × 1.085 (T − 20)\nEl proyectista empleará el diseño según su criterio Para lagunas secundarias, la carga aplicada deberá calcularse con la DBO total, o sea incluyendo algas. De otro modo, usando la DBO soluble se obtendrían resultados erráticos. El proyectista deberá adoptar una carga de diseño menor a la determinada anteriormente, si existen factores como:\nLa existencia de variaciones bruscas de temperatura. La forma de la laguna (lagunas de forma alargada son sensibles a variaciones y deben tener menores cargas). La existencia de desechos industriales. El tipo de sistema de alcantarillado, etc.\nBalance hídrico en la laguna2\nEs importante lograr un balance hídrico apropiado. La mayoría de las lagunas que no han logrado cumplir su objetivo, han sido por causa de un balance hídrico inadecuado. Son pocas las lagunas que han fallado por aplicarles una carga orgánica mal calculada, pues el diseño por carga orgánica es más flexible que por balance hídrico. El balance hídrico puede ser dado por la ecuación:\nQe = Qa + (Pr + Pc) − ( E + Pe)\n"Reducción de organismos patógenos y diseño de lagunas de estabilización en países en desarrollo". Yanez F. – CEPIS/OPS - 1984. 2 “Lagunas de estabilizacion y otros sistemas simplificados para el tratamiento de aguas residuales” - Ing. Rodolfo Sanez Forero – CEPIS/OPS - 1985.\nDonde: Qe: Qa: Pr: Pc: E: Pe: caudal efluente, en m3/s. caudal afluente, en m3/s. precipitación que cae sobre la laguna. infiltración de agua subterránea hacia la laguna (sucede cuando el nivel freático está sobre el de la laguna). evaporación. pérdidas por percolación (sucede cuando el nivel freático está por de bajo de las lagunas y éstas no son selladas).\nDeberá encontrarse entre 1,5 a 2,5 m, en el caso de una laguna primaria se deberá tener en cuenta una profundidad adicional para la acumulación de los lodos entre periodos de limpieza de 5 a 10 años. 7. Lodo en la laguna\nEl lodo acumulado en la laguna contará con un 80% de remoción de sólidos en suspensión en el efluente, con reducción de 50% de sólidos volátiles por digestión anaerobia, densidad de lodo de 1,05 Kg/l y contenido de sólidos de 15% a 20% al peso. 8. Periodo de retención\nPara una adecuada remoción de parásitos del sistema de laguna se requerirá un periodo de retención nominal de 10 días como mínimo en una de las unidades, con esto se obtiene un 99,99% remoción de parásitos.. 9. Remoción de coliformes fecales La reducción de bacterias de una laguna se determinará en términos de coliformes fecales como indicadores. El coeficiente de mortalidad neto puede ser corregido con la siguientes relaciones de dependencia de la temperatura.\nK b = K 20 ×1.05(T − 20 )\nCoeficiente de mortalidad bacterino (neto) será adoptado entre el intérvalo de 0,6 a 1,0 día-1 para 20°C. Donde: Kb K20 es el coeficiente de mortalidad neto a la temperatura del agua promedio del mes más frío, en °C. es el coeficiente de mortalidad neto a 20°C.\nb) CEPIS – Saenz6y Yanez1\nK b = 0.841×1.07 (T −20 )\nEl encargado del proyecto decidirá cuál de las expresiones emplear de acuedo a su criterio. Para el cálculo de la remoción de los coliformes fecales se empleará las ecuaciones que provienen de la Ley de Chick2. Estas son:\nNo × 4 × a × e ( (1− a ) 2 d ) (1 + a) 2 No: concentración de coliformes fecales con que ingresa a la laguna el agua residual N=\nDonde a y d se calculan de las siguientes ecuaciones:\n1.158 × R × (W + 2Z ) 0.489 × W 1.511 d= (T + 42.5) 0.734 × ( L × Z )1.489\nW,L,Z: dimensiones de la laguna. R: periodo de retención de la laguna. T: temperatura del agua, en °C.\n(1 + 4 × K b × R × d )\nRemoción de la DBO El modelo a emplear es similar a la utilizada para los coliformes más una corrección de la DBO por el factor intrínsico de algas.\nLo × 4 × a × e ( (1− a ) 2 d ) L= + Lo × Fia (1 + a) 2\nLo: DBO a la entrada . Fia: factor intrinsico de algas. Los valores de a y d se calculan de manera similar que para la remoción de coliformes:\n“Lagunas de estabilizacion y otros sistemas simplificados para el tratamiento de aguas residuales” - Ing. Rodolfo Sanez Forero – CEPIS/OPS - 1985. 2 “Prediccion de la calidad del efluente en lagunas de estabilizacion”. Ing. Rodolfo Saenz Forero – CEPIS/OPS – 1992.\nEl valor de la Kb para 20°C se encontrará en un rango de Kb=0,2 – 0,3 día-1 y se calculará con la ecuación:\n11. Movimiento de tierras Lo que respecta al movimiento de tierras se tendrá en consideración lo siguiente: Realizar un óptimo movimiento de tierras, es decir de un adecuado balance entre corte y relleno de los diques. En terreno llano es suficiente realizar una excavación poco profunda para conseguir el material requerido para la construcción de los diques, para lo que es obligatorio10:\nEl nivel de agua en la laguna deberá quedar situado debajo del nivel de la solera del último tramo de la alcantarilla de llegada si es por gravedad. El suelo removido deberá ser adecuado para la compactación y mantener una cohesión cuando es humedecido.\nEn caso de no haber tierra disponible en el lugar de la obra, la misma deberá ser transportada de otro lugar1. La tierra orgánica y la arena no son adecuadas para la construcción de diques10. Diques Su diseño deberá ser realizada por un especialista. Se deberá determinar el número de sondajes necesarios para determinar el tipo de suelo y los estratos a cortarse en el movimientos de las tierras. En esta etapa se efectuaran las pruebas de mecánica de suelos que se requeriran (se deberá incluir la permeabilidad en el sitio) para un adecuado diseño de los diques y formas de impermeabilización. Para determinar el número de calicatas se tendrá en consideración la topografía y geología del terreno observándose como mínimo lo siguiente criterios:\n“Aspectos prácticos de construcción de lagunas de estabilización". Ing. Rojas Vargas, Ricardo-CEPIS/OPS 1990.\nEl número mínimo de calicatas es de 4 por hectáreas. Para los sistemas de varias celdas el número de cortes de los ejes de los diques más una perforación en el centro de cada unidad. Para terrenos de topografia accidentada en los que se requieren cortes pronunciados se incrementarán los sondajes cuando sea necesario.\nLos diques deberán diseñarse comprobando que no se produzca volcaminento y que exista estabilidad en las condiciones más desfavorables de operación, incluido un vaciado rápido y sismo. Se deberán calacular las subpresiones en los lados exteriores de los taludes para comprobar si la pendiente exterior de los diques es adecuada y determinar la necesidad de controles como: impermeabilización, recubrimientos o filtros de drenaje. Para mantener al mínimo la erosión causada por olas provocadas por el viento, la pendiente del dique en el lado húmedo deberá estar alrededor de 1:3 y en el lado seco la relación es 1:1,5 o más empinado. El talud en el lado seco y la faja sobre el nivel del agua en el lado húmedo deberán protegerse con semilla de hierba (césped por ejemplo) contra la erosión; esto encarecerá la obra. Una angosta faja desnuda, de alrededor de 0,2 m, deberá mantenerse entre el césped y el nivel del agua, para evitar que se cree un hábitat de larvas y otros tipos de animales. La coronación del dique deberá ser hecha lo suficientemente ancha como para permitir el fácil tráfico de camionetas o camiones en grandes instalaciones, considerando que en instalaciones pequeñas todo lo que se necesita es un sendero de 1,0 m de ancho y de por lo menos 3,0 m en instalaciones mayores para el acceso de vehículos.\nLa parte de la coronación deberá consolidarse adecuadamente para evitar su deterioro como consecuencia del tránsito y tener una geométrica curva que evite la acumulación del agua de lluvia.\nDespués de terminar el movimiento inicial de la tierra, los taludes serán afinados a mano o mecánicamente por medio de una motoniveladora. La diferencia de cotas de fondo de las lagunas y el nivel freático deberá determinarse considerando las restricciones constructivas y de contaminación de las aguas subterráneas de acuerdo a la vulnerabilidad del acuífero. Revestimiento de la laguna\nEl revestimiento de la laguna aumenta considerablemente el costo y, por esta razón, sólo se deberá utilizar en circunstancias en que no pueda evitarse. 13.1. Impermeabilización del fondo1 En caso se decida construir una laguna en tierra relativamente porosa, la superficie de la unidad deberá ser hecha impermeable por medio de una capa compacta de 0,10 m de tierra arcillosa transportada de un sitio cercano, pero esto hace que la obra sea más costosa. Algunos veces se le coloca una capa más delgada, por debajo de 0,05 m, pero se entiende que un revestimiento tan reducido difícilmente puede ser uniforme y es propenso a presentar fallas tales como grietas, derrumbes por lavado, subpresión, adhesión pobre al suelo original, etc.\n“Aspectos prácticos de construcción de lagunas de estabilización". Ing. Rojas Vargas, Ricardo. CEPIS/OPS - 1990.\nSe puede emplear geomembranas para el recubrimientos de la laguna pero su costo es elevado. En el caso del uso de geomenbranas, se colocará una capa de tierra sobre ellas, que evite el daño a las geomenbranas que pudieran ser ocasionadas por los vehículos que ingresan a la laguna al momento de realizar la limpieza, como el retiro de los lodos.\n13.2. Revestimiento de taludes Los taludes con pendientes con la relación 1:3, 1:4 y 1:6 no necesitan revestimiento, debido a que las olas que resultan de la fricción del viento reventarán en el talud aligerándose. En caso de pendientes más pronunciadas el revestimiento puede hacerse obligatorio. El revestimiento de piedra es lo más recomendable para el talud, siempre y cuando el material rocoso se pueda adquirir a bajo costo, colocándose una parte por encima y otra por debajo del nivel del agua; las piedras de diferentes tamaños y formas se acomodan manualmente. El empedrado es un medio efectivo contra la erosión y la maleza. El área empedrada deberá tener 0,15 m de espesor y su altura deberá ser mayor a la prevista para las olas. El ancho mínimo recomendable es de 1 m, siendo 0,5 m por encima y 0,5 m por debajo del nivel de las aguas cuando están tranquilas. Puede que el empedrado acumule grasa y otros materiales flotantes. Por este motivo algunas personas se inclinan a usar losas de concreto o un revestimiento de ladrillo, a pesar de ser más costosos, a fin de lograr una superficie más plana.\nEstructuras para distribución proporcional de caudales entre varias lagunas\nConstruir una cámara en la que el caudal que entra, sale por igual número de vertederos iguales. Generalmente se emplean vertederos rectangulares de ancho proporcional a los caudales, en lugar de los triangulares. La figura de acontinuación representa una estructura para distribuir un caudal en dos partes iguales aprovechando la simetría hidráulica y la igual capacidad hidráulica de dos vertederos iguales. Si en determinado momento se quisiera mandar más agua por un lado que por otro, esto se puede lograr cambiando la altura del vértice de uno de los vertederos triangulares, o usando vertederos rectangulares de ancho proporcional del caudal deseado1.\n“Consideraciones en relación con el uso de lagunas de estabilización para el tratamiento de aguas residuales”. Ing. Rodolfo Sanez Forero – CEPIS/OPS.\nEstructuras de entrada La entrada deberá ser lo más simple posible y no muy alejada del borde de los taludes, la descarga de la tubería puede ser:\nTuberías sumergidas, son de bajo costo y sencillos métodos de construcción, pero obstruye la tubería por el asentamiento de lodo con caudales bajos, además de aparición de material asentado alrededor de la desembocadura. Tuberías elevadas, ausencia de obstrucciones, el efecto de mezcla y las condiciones de dispersión del afluente en el cuerpo de agua se asegurán debido a la turbulencia originada por la caída del afluente. El control visual de los caudales aproximados es posible desde cualquier punto de la coronación del dique. Pero tienen costos altos debido a los soportes para las tuberías (por ejemplo, pilares de albañilería) y exposición al vandalismo.\nLas tuberías de entrada, tanto sumergidas como elevadas, deberán distar de los bordes. En lagunas cuadradas la tubería de entrada generalmente termina en el centro; en lagunas rectangulares termina en un punto de la línea central más larga, equidistante de tres de los lados. Esto evita que las aguas crudas lleguen hasta los bordes. Las tuberías de entrada descargan sobre una losa de concreto de aproximadamente 1 m de diámetro cuando van sumergidas y en el caso ingresos sobre el nivel del agua descarga sobre un revestimiento de piedra de aproximadamente 1 x 2 m justo debajo de la boca de la tubería para evitar la socavación del fondo de la laguna durante la fase de llenado.\nEstructuras de salida En la salida se instalará un dispositivo de medición de caudal (vertedero o medidor de régimen crítico), con la finalidad de poder evaluar el funcionamiento de la unidad.\nLa estructura de salida de una laguna determina el nivel del agua dentro de ella y podrá colocarse en cualquier punto del borde, ordinariamente al pie del dique y opuesto a la tubería de entrada1. Hay diferentes tipos de estructuras de salida. La mayoría contempla el tendido de una tubería en el fondo de la laguna que atraviesa el dique. Esto permite vaciar completamente la laguna en caso necesario. El dispositivo de salida más sencillo consta de una tubería vertical cuyo extremo superior alcanza el punto del nivel de agua deseado. El extremo inferior se conecta a la tubería de descarga. Las tuberías de descarga que atraviesan los diques deberán instalarse con anterioridad a la construcción de los mismos a fin de evitar cortes y rellenos en una obra recién construída, corriéndose el peligro de debilitar algún punto. Las estructuras de salida más convenientes son con dispositivos para variar el nivel del agua con fines operativos. Tal dispositivo de salida puede consistir simplemente de una caja cuadrada vertical cuya base repose sobre el fondo, al pie del dique, y su extremo superior sobresalga sobre el nivel del agua. Uno de los lados de esta caja se construye parcialmente y se colocan planchas de contención, que pueden ponerse o quitarse a voluntad, a manera de un vertedero de altura variable.\n“Aspectos prácticos de construcción de lagunas de estabilización". Ing. Rojas Vargas, Ricardo. - CEPIS/OPS - 1990.\nCada salida o interconexión deberá contar con una compuerta de fondo ajustable seguido por un verterdero rectangular. La compuerta de fondo sirve para remover la nata flotante y para ajustar el nivel de descarga debajo de la banda máxima concentración de algas; con este diseño se puede obtener la mejor calidad del efluente en términos de sólidos suspendidos. También debe contar con una compuerta para drenar una laguna. Actualmente se recomienda la instalación de una pantalla alrededor del dispositivo de salida para impedir que penetre materia flotante y espuma en el efluente y la consiguiente salida de huevos y quistes de parásitos.\nMedidores de caudal1 Se instalará dos medidores de caudal en cada laguna: uno en la entrada y otro en la salida. Se instalará el medidor de caudal de entrada al ingreso del sistema de tratamiento. En este caso los medidores adecuados son el canal de Parshall o el medidor Bowlus y Palmer.\nEl medidor de caudal de salida puede ser la misma estructura de salida, si tiene la forma de un vertedero rectangular. De otro modo, se instalará en la tubería de descarga, por el lado exterior del dique. La comparación entre los flujos de entrada y salida da una idea de la magnitud de la evaporación e infiltración, así como del efecto de dilución de la precipitación pluvial. Además, es un medio correcto de evaluar el desempeño de una laguna. Tubería y dispositivo de interconexión1\nEn caso las lagunas en serie, para el diseño de la tubería de interconexión, se tendrá en consideración: Una tubería que atraviesa el dique, bajo el nivel del espejo de agua, es suficiente para establecer una interconexión adecuada. En esta circunstancia el nivel del agua en ambas lagunas mostrará una diferencial igual a la pérdida de carga causada por la tubería de interconexión. Si ambas lagunas deban mantener niveles de agua distintos, la estructura de salida de la primera laguna deberá empezar con algún dispositivo que le asegure un nivel constante a ella.\nSi la tubería interconectada está un tanto por debajo del nivel del agua en ambos extremos, a 0,30 m o más, no es necesaria ninguna protección especial para evitar que el material flotante penetre en la segunda laguna. La tubería de entrada a la segunda laguna se prolonga hacia abajo a lo largo de la pendiente hasta que alcanza el pie del terraplén.\nLas tuberías de interconexión de una laguna primaria y una secundaria deberá estar protegida en todo momento contra la penetración de materia flotante. Las estructuras de interconexión son empleadas, son generalmente de salida, que en lugar de desaguar al emisario de salida, lo hace a otra laguna. Acontinuación se muestra una estructura de de enterconxión entre dos lagunas1.\nNo se recomienda el diseño de tuberías, válvulas, compuertas metálicas de vaciado de las lagunas debido a que se deterioren por la falta de uso. Para el vaciado de la laguna se recomienda la instalación temporal de sifones u otro sistema alternativo de bajo costo. Rampa de acceso a la laguna\nCada laguna facultativa en un sistema de lagunas se deberá incluir rampas de acceso de maquinaria como cargadores frontales y volquetes hasta el fondo para permitir la remoción de lodos. Las rampas tienen que ser pavimentadas para que la maquinaria tenga tracción en bajar y subir bajo condiciones mojadas, con una pendiente de 10%.\n“Lagunas de estabilización y otros sistemas simplificados para el tratamiento de aguas residuales” - Ing. Rodolfo Sanez Forero – CEPIS/OPS - 1985.\nBorde libre recomendado es de 0,5 m. Para el caso en que se pueda producir oleaje por acción del viento se deberá calcular una mayor altura y diseñar la protección correspondiente para evitar el proceso de erosión de los diques. 21. Instalaciones adicionales Se deberán considerar las siguientes instalaciones adicionales: Casa del operador y almacen de materiales y herrameintas. Laboratorio de análisis de aguas residuales para el control de los procesos de tratamiento, para ciudades con más de 75000 habitantes y otras de menor tamaño que el oragnismo competente considere necesario. Una estación metereológica básica que permita la medición de la temperatura ambiental, dirección y velocidad del viento, precipitación y evaporación. El sistema de lagunas debe protegerse contra daños por efecto de la escorrentia, diseñándose cunetas de intercepción de aguas de lluvia en caso de que la topografía del terreno lo requiera. La planta deberá contar con cerco perimétrico de protección y letreros adecuados.\nConstrucción de laguna de estabilización1\nDependiendo de las condiciones locales, facilidad de los materiales, habilidades de los trabajadores, etc., algunos pasos de construcción requieren algunas horas, otros podían tomar un par de días o más. Leer los pasos para la construcción y hacer un estimado del tiempo requerido para cada paso basado en las condiciones locales. Uno luego tendría una idea de cuanto durarían los trabajadores en la construcción de los procesos, materiales y herramientas que deberán ser empleadas. a) Materiales y equipos El proyectista deberá proporcionar: Mapa de localización o mapa principal de alcantarillado. Dibujo del diseño de la laguna. Dibujo del diseño de la salida, entrada y terraplenes. Lista de materiales\nTabla de lista de materiales\nITEM Trabajador DESCRIPCIÓN Capataz (con experiencia) Trabajadores (experto con concreto) Trabajadores (experto con equipo pesado) trabajadores (sin experiencia) Tubería de Alcantarillado (100mm) "T" fittings (100mm) Válvula Acoplamiento de alambre (para la salida) Cemento Arena (para concreto) Grava Agua Grava (para terraplén) Semilla de hierba (para terraplén) Madera (para encofrados) Otros Tractor con cargador frontal Palas, rastrillos, paleta, mezcladora, martillo sierra, clavos y otros\n“Constructing Stabilization Ponds” – AID, Washington D.C.; 1982.\nSi más de una laguna será construida, el proyectista deberá proveer: Diseño de la disposición del sistema de lagunas. Dibujos de los sistemas de interconexión. Accesorios de los materiales a emplearse\nb) Preparación del sitio Localizar el sitio y marcarlo temporalmente en la tierra. Llevar los trabajadores, materiales y herramientas necesarias para comenzar con los trabajos. Despeje el sitio de la laguna y del terraplén, todos los árboles, arbustos, grandes rocas y cualquier otro material que impida la construcción de la laguna. Quitar la tierra vegetal o el césped del sitio y colóquelo a un lado. Esto será utilizado más adelante para acabar el terraplén.\nc) Marcar el sitio de la laguna y localizar la tubería Fije las estacas de referencia a 5 -10 m separadas, indicando los límites del fondo de la laguna. Encuentre la elevación de cada estaca usando el nivel topográfico, barra del punto bajo usado en construir la alcantarilla.\nMedir la distancia y la elevación de las estacas de referencia, fije las estacas que indican los puntos en los cuales se va a comenzar a construir el terraplén y a excavar la laguna. Fijar las estacas indicando la localización de la tubería. Esto eliminará las porciones de reexcavación del terraplén.\nd) Excavación de la laguna Comience a excavar en las estacas de zonas interiores. Cave en la zona especificada por el diseñador del proyecto, hasta que se alcance la elevación inferior. Compruebe esta elevación con el nivel y la barra de un topógrafo.\nContinúe excavando a lo largo del fondo de la laguna. Utilice el suelo excavado para acumular los terraplenes. Hacer el fondo de la laguna tan llano y uniformemente como sea posible. Si hay puntos o raíces suaves del árbol, cávelos hacia fuera, llene del suelo húmedo. Haga las esquinas de las lagunas redondeadas. Deje algún suelo excavado en el fondo de la laguna, si los diques pequeños van a ser construidos para el comienzo de la operación de la laguna.\ne) Construcción de los terraplenes Comenzar la construcción de los terraplenes como la laguna es excavada. Los terraplenes se deben apisonar bien, con los lados inclinados según especificaciones de diseño.\nDeje los boquetes en el terraplén, en las localizaciones de la tubería, según lo demostrado en el cuadro 9. Puede también ser conveniente dejar unos o más boquetes amplios para el retiro del suelo excavado. La tapa del terraplén deberá ser nivelada, bien-apisonado, y por lo menos 1,0 m ancho. La distancia horizontal de la tapa del terraplén al fondo de la laguna deberá ser igual a la profundidad del diseño de la laguna más 1,0 m.\nf) Colocación de la tubería Excavar las zanjas para las tuberías con la profundidad y las localizaciones del diseño. Los fondos de las zanjas deberán ser bien apisonados. Construya las bases cerca de los 0,5 m alto para la tubería de entrada, de concreto o piedra. El propósito de las bases es levantar la tubería de entrada sobre el fondo de la laguna. Construya las losas para las tuberías de salida, de concreto o de la piedra. El propósito de la losa es apoyar la tubería de salida y prevenir la erosión debido a la descarga de las aguas residuales tratadas. Construir las losas bajo todas las localizaciones de la válvula.\nColocar la tubería de alcantarillado y el mortero juntos. Instale las válvulas. Construya la salida vertical de secciones envueltas de la tubería. La altura de la salida vertical determinará la profundidad de la laguna. Deberá ser igual a la profundidad del diseño calculado por el diseñador del proyecto. Las secciones envueltas permitirán que la laguna sea drenada cuando sea necesario. Construya una pantalla protectora alrededor de la salida vertical con los postes de madera creosota-tratados y la pantalla a prueba de herrumbre del alambre. La pantalla debe ampliar por lo menos los 0,3 m sobre y los 0,3 m debajo de la salida vertical. Evitará que los restos flotantes entren en la tubería de salida después de que la laguna se ponga en la operación. Rellenar cuidadosamente las zanjas de las tuberías con suelo húmedo y apisonarlo.\ng) Finalización de los terraplenes Completar cualquier boquete en el terraplén que fuera utilizado para poner la tubería o remover el suelo excavado. Apisonar a fondo la tapa y las pendientes y hacerlas uniformes con el terraplén existente. Alinear la pendiente del terraplén con las rocas y las piedras planas. Esto prevendrá la erosión, debido a la acción de la onda durante la operación de la laguna. Las rocas y las piedras se deberán calificar suavemente para conformarse con el diseño de la pendiente del terraplén. Evitar usar grava y los guijarros porque este material tiende mover la pendiente.\nSi la tierra vegetal o el césped fue quitada inicialmente del sitio, ahora utilícelo para cubrir la pendiente exterior y tapa del terraplén. Si no hay césped disponible, plante la semilla de la hierba. Esto ayudará a prevenir la erosión del terraplén desde viento a lluvia. Exceso del suelo excavado de la laguna se puede utilizar para construir las presas pequeñas para alejar el agua superficial lejos de la laguna. Si no, debe ser calificado llano o ser acarreado lejos del sitio de la laguna.\nWater for the World, “Constructing Septic Tanks”, technical NOTE N°SAN 2.C.3, Washington D.C., A.I.D. 1982. Ing. Ricardo Rojas Vargas, Asesor en Tratamiento de Aguas Residuales y Disposición de Excretas, “aspectos prácticos de construcción de lagunas de estabilización”, noviembre de 1990. Constructing Stabilization Ponds, AID; Washington, D.C.; 1982. Harol E. Babbitt, Profesor Emerito de Ing. Sanitaria en la Universidad de Illinois,“Alcantarillado y tratamiento de Aguas Negras”, año 1961. George E. Barnes, “Tratamiento de agua negras y desechos industriales”. Reglamento Nacional de Construcciones. Norma de Saneamiento S.090 “Planta de Tratamiento de Aguas Residuales”. Edición Enero de 1997. Ing. Rodolfo Sanez Forero – CEPIS/OPS - “Consideraciones en relación con el uso de lagunas de estabilización para el tratamiento de aguas residuales”. Yanez F. – CEPIS/OPS - 1984 - “Reducción de organismos patógenos y diseño de lagunas de estabilización en países en desarrollo". Ing. Rodolfo Sanez Forero – CEPIS/OPS – 1985 - “Lagunas de estabilización y otros sistemas simplificados para el tratamiento de aguas residuales”. Ing. Rodolfo Saenz Forero – CEPIS/OPS – 1992 - “Predicción de la calidad del efluente en lagunas de estabilización”.


“Made for Now”: Lo nuevo de Daddy Yankee y Janet Jackson - Cuballama Blog\n“Made for Now”: Lo nuevo de Daddy Yankee y Janet Jackson\nJanet Jackson y Daddy Yankee, junto a un equipo de bailarines y bailarinas, convierten las calles de Brooklyn en una gran fiesta en el videoclip para su colaboración, “Made for now”.\nDe acuerdo con la agencia dpa, “Made for now” ha sido producido por Harmony Samuels. Este nuevo single de Janet Jackson con la colaboración del puertorriqueño es su primer lanzamiento desde la publicación en 2015 de su undécimo álbum de estudio.\nEntre los bailarines y bailarinas, hay de nacionalidades tan diversas como Ghana, Nigeria, Granada, Trinidad y los Estados Unidos. Todos montan la fiesta desde las calles hasta los tejados y otras localizaciones.\nPara el videoclip “Made for now”, Janet Jackson se convierte en una especie de maniquí que va luciendo diferentes estilismos que no dejan indiferente a nadie. “Con el cinturón ancho como accesorio estrella va variando entre vestidos tipo alfombra roja y vaqueros rotos, en unas combinaciones estudiadas al detalle y apoyadas por el trabajo de peluquería”, han dicho ya algunos críticos.\n¿QUÉ PIENSA JANET DE DADDY, Y DADDY DE JANET?\nJanet Jackson y Daddy Yankee han aparecido en el programa de Jimmy Fallon, muy seguido por los televidentes de Estados Unidos, para presentar el videoclip “Made for now”.\nLa hermana de Michael Jackson ha querido aclarar su conexión con el reguetón: “Mi guardaespaldas, que ha trabajado para mí desde hace 22 años, toca y escucha música de reguetón y habíamos escuchado los éxitos de Daddy Yankee. Me encanta su música y lo que significa para su gente”, explicó.\nAsimismo el boricua elogió a Janet Jackson: “Sus proyectos musicales son épicos e históricos. Me sentí como cuando era chamaquito y veía los vídeos de Michael Jackson y me sentí parte de esas películas con Janet Jackson. Ellos dos son artistas que han hecho historia. La energía se notaba; lo más importante, las culturas africana y caribeña, disfrutando con todas las razas, los americanos, afroamericanos, latinos, asiáticos, todo el mundo reaccionando a través de la música. Fue increíble”.\n“Made For Now”, según los expertos, ya promete ser uno de los hits del verano en Estados Unidos. Ya se encuentra disponible en plataformas digitales como Spotify, Deezer y Apple Music.\nRelated Topics:destacadoentretenimientoFarándulagenero urbanomusicausaVideosVideos Virales


Elecciones Paso: Lavagna pidió no votar "por bronca ni por miedo" - Cba24n - Noticias de Córdoba\ndomingo 23 de junio de 2019 19:38\nEste domingo, el ex ministro de economía, Roberto Lavagna, publicó en sus redes sociales un mensaje dedicado a las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). "Si estás en el 50% que no quiere ni a Macri ni a Cristina, la PASO es el momento. Es la encuesta para decir qué fórmula es lo mejor para Argentina", expresó Lavagna en su cuenta de Twitter.\nY agregó: "No votes por bronca ni por miedo. Fortalecé en la PASO tu opción para la verdadera elección, la de octubre".\nTras el cierre del plazo para presentar las listas, quedó confirmado que Roberto Lavagna irá acompañado en su fórmula presidencial por Juan Manuel Urtubey, actual gobernador de Salta. Además, se confirmó que Graciela Camaño será quien encabeze la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires.\nEn Córdoba, el precandidato que irá por Consenso Federal será Roberto Birri.\nElecciones 2019 Twitter Roberto Lavagna Elecciones PASO\nHabrá PASO en Alta Gracia para elegir intendente: estos son los candidatos\nParticiparán siete listas y solamente Hacemos por Córdoba tendrá internas.\nCarlos Paz: Daniel Gómez Gesteira es el nuevo intendente\nEl candidato del oficialismo sacó una amplia ventaja y será el próximo intendente de esa localidad.\nCarlos Paz: cerraron los comicios y se esperan los resultados\nVotó más del 60% del padrón. Se definirá al sucesor o sucesora de Esteban Avilés.


Presas Lázaro Cárdenas, El "Novillo" y "Oviachic" acumularon solo el 0.5% de capacidad conjunta, sigue sequía; se espera lluvias continúen en Sonora: Conagua - Proyecto Puente\nPresas Lázaro Cárdenas, El “Novillo” y “Oviachic” acumularon solo el 0.5% de capacidad conjunta, sigue sequía; se espera lluvias continúen en Sonora: Conagua\nEn relación con el inicio de la temporada de lluvias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informa que del pasado 15 de junio a la fecha, las presas del sistema Río Yaqui acumularon 43.7 millones de metros cúbicos (Mm 3 ), sin embargo, esto representa menos de 0.5% de la capacidad conjunta de las presas Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles (El Novillo) y Álvaro Obregón (Oviachic).\nJosé María Martínez Rodríguez, director general del Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO), de la Conagua, destacó que, pese a los flujos recibidos recientemente gracias a las lluvias, Sonora continúa en situación de sequía.\nDestacó: “las presas pertenecientes al sistema del Río Yaqui, actualmente, tienen los siguientes almacenamientos: Lázaro Cárdenas a 50.48%; Plutarco Elías Calles a 24.07%, y Álvaro Obregón a 30.45%”.\nAl respecto, el funcionario detalló que el almacenamiento de las nueve presas más importantes en Sonora, durante julio de 2021, se mantiene en 24.1%, lo cual es muy bajo comparado con julio 2020 que se encontraba en 54.1%.\nPor otra parte, se pronostica la presencia de lluvias superiores al promedio para este mes. “Por ejemplo, el pasado 2 de julio se recibieron lluvias extraordinarias en el municipio de Hermosillo, en la presa Abelardo L. Rodríguez con un registro de 67.2 milímetros (mm), y en El Molinito con un acumulado de 14.3 mm de lluvia.\nA pesar de ello, el almacenamiento de ambas presas sigue siendo negativo comparado con 2020”, informó José María Martínez. Durante esta lluvia extraordinaria, a través de la Brigada de Protección a la infraestructura y atención a emergencia (PIAE), se mantuvo coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), y se pusieron a disposición dos equipos especializados de bombeo de 4 y 6 pulgadas, los cuales no fueron necesarios operar, dado que los niveles descendieron y escurrieron de manera natural. Asimismo, se participó en sesión ordinaria del Comité de Operación de Emergencia (COE).\nSegún las previsiones de Conagua, en julio, agosto y septiembre se podría presentar una importante recuperación debido a que se esperan lluvias conforme al promedio. Además, durante el verano, las precipitaciones aportan hasta 66% del total de lluvias en un año.\nJosé María Martínez dijo que se esperan más lluvias en los próximos días, aunque el sistema de presas se encuentra en condiciones para soportar los incrementos de almacenamiento, la Conagua continuará monitoreando los niveles de los afluentes a fin de coadyuvar en la seguridad hídrica de las familias sonorenses.


“Todos fuimos culpables”: La reflexión del Congreso a 40 años del golpe militar\nURL Corta: http://rbb.cl/65a8\nUna reflexión en torno al panorama político y a los vicios del pasado que no se deben repetir realizaron los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, en la conmemoración del golpe militar del 11 de septiembre.\nEl presidente del Senado, Jorge Pizarro, junto con reconocer que “todos fuimos responsables de lo que pasó en 1973″ en torno al quiebre de la democracia, invitó a trabajar en conjunto sobre el compromiso de no interrumpir la vía democrática y no permitir nuevamente la violación a los derechos humanos.\n“La democracia, el respeto a los derechos humanos y las libertades y la plena vigencia del parlamento como órgano representantivo de la soberanía popular es el modo de convivencia que hemos optado como sociedad”, sostuvo el senador DC.\nAgregó en este sentido que la misión del Congreso es no repetir los errores y las divisiones, junto con privilegiar la construcción de consensos.\nEn tanto el diputado UDI y presidente de la Cámara Baja, Edmundo Eluchans, pidió incentivar el diálogo “para que nunca la fuerza reemplace a la política en la solución de las controversias internas del país”.\nJunto a ello, llamó a generar un acuerdo nacional para resolver temas como la reforma al binominal, el combate contra la violencia en manifestaciones, financiamiento en la educación superior, resolución de la pobreza extrema y la mejora al sistema previsional.\nAdemás invitó a las nuevas generaciones a erradicar la violencia y a que ésta se deje de validar como método de acción política.\nLa declaración de ambas cámaras se enmarca dentro de las ceremonias que ha realizado hoy el Congreso en conmemoración del 11 de septiembre. Previamente los diputados homenajearon a los tres parlamentarios que fueron víctimas del régimen militar.


El placer de comer con…\nComer con las manos es algo tan primitivo como placentero que socialmente se permite en determinada circunstancias y con determinados alimentos, el mundo occidental se impuso la etiqueta de los cubiertos, hace unos cuantos años, sobre todo por higiene.\nSabemos que cada sociedad tiene sus costumbres, lo que en el mundo árabe se come sin cubiertos, puede resultar chocante en España. Al igual que nuestra costumbre de mojar los churros en el chocolate, es algo bochornoso en Inglaterra. En el Medio Oriente, la India y partes de África, solo se usa la mano derecha para comer, porque la mano izquierda es considerada impura en muchos países.\n«Al tocar la comida, percibes texturas, crear una expectación ante lo que se va a comer; sientes lo crujiente, lo jugoso, lo rugoso, la turgencia de una uva madura o la melosidad de una croqueta; el placer va aumentando cuando lo llevas a la boca y todo crea una experiencia única».\nDicen que en las puntas de los dedos hay unas enzimas que facilitan la digestión, incluso pediatras aconsejan dar a los niños alimentos sólidos y que se los lleven a la boca con las manos.\nPero como todo, se puede comer con las manos, siempre y cuando sea con higiene, porque recordemos que hay reglas protocolarias que son importantes para no meter la pata en un restaurante.\nLa regla general es que los alimentos blandos se toman con el tenedor; los más duros (como las carnes), con cuchillo y tenedor; y para los pescados hay que utilizar la pala y el tenedor de pescado.\nSnacks, canapés y mini brochetas. Los actos en los que permanecemos de pie, se suelen tomar con la mano.\nTodo marisco crudo; en el cocido puedes ayudarte de pinzas y cubiertos. Si el marisco se ofrece preparado (gambas peladas, colas de langosta o bogavante, etc.) se toma solamente con el tenedor, es conveniente cuando se sirve marisco, poner unos recipientes de agua con limón para limpiarse los dedos y/ o también unas toallitas.\nBígaros y caracoles; siempre que no lleven salsa, puedes ayudarte de un alfiler.\nAlcachofas, aceitunas, rábanos; en cuanto a los espárragos, depende si llevan o no salsas; en este caso se utilizarán cubiertos.\nEl jamón ibérico; ojito que no todos los embutidos pueden tomarse con la mano, sobre todo si llevan piel, de la que habrá que desprenderse mediante tenedor y cuchillo; más todavía en el caso de los embutidos calientes, que habrá que tomar por partes.\nCostillas de cordero y sólo en casos muy informales, se pueden comer las alitas de pollo con las manos; pero eso sí, sin chuparse los dedos!\nStreet food en general; por supuesto los tacos se comen con las manos y se permite también las hamburguesas, perritos calientes, sushi, bocadillos, kebab, gua bao….\nLos guisantes no debería utilizarse en una comida formal, es de esos casos bochornos en los que puede salir disparado al comensal de enfrente!, pero no deberían comerse con las manos.\nBombones, galletitas, cupcakes, petit fours y todas las frutas pequeñas, como las uvas.\nHoy en día hay infinitos restaurantes donde presentan platos aptos para comerse de un bocado, y hablo de grandes chefs; quienes insisten que sentir las texturas con las manos produce otro placer.\nEstoy de acuerdo que la higiene y educación imperan ante el placer y hay alimentos que se prestan más que otros; pero los alimentos más placenteros se suelen comer con las manos y sin duda, apetece chuparse hasta los dedos!\nCategorías: Con amigos, Curiosidades y Tendencias, Sabías quePor Miss Maridajes 6 de noviembre de 2016 2 Comentarios\nEtiquetas: alcachofasalmejascomer con las manosespárragosfastfoodfingerfoodHamburguesasjamón ibéricomariscoostraspercebesperritos calientespetir foursrabanossnackssushitacos\nAnteriorPublicación anterior:Diez tips para salir a cenar solaSiguientePublicación siguiente:Champagne weekend, a la vole!\n21 de enero de 2017 en 18:02\nsin duda que es un autentico placer comer con las manos alguna de estas comidas. me ha parecido un originalisimo reportaje.mis felicitaciones\n21 de enero de 2017 en 23:06\nGracias Emilio Jose, saludos!


Descubren una vulnerabilidad en Access - ITespresso.es\nDescubren una vulnerabilidad en Access\nPandaLabs ha informado sobre un problema de seguridad en la base de datos de Microsoft que los ciberdelincuentes ya están aprovechando para difundir un peligroso troyano.\nUna nueva vulnerabilidad en la aplicación para bases de datos Microsoft Access que acaba de ser descubierta, está siendo utilizada por los ciberdelincuentes para distribuir un peligroso troyano.\nSegún ha informado PandaLabs, el laboratorio que ha descubierto la vulnerabilidad, el problema se agrava por el hecho de que los ciberdelincuentes ya están empleando activamente este agujero de seguridad para instalar sus creaciones de modo silencioso en los ordenadores.\nEn concreto, el troyano que se está difundiendo es el llamado Keylogger.DB, que está especialmente diseñado para robar datos confidenciales de los usuarios mediante la captura de las pulsaciones del teclado.\nSegún el director técnico de PandaLabs, Luís Corrons, es de esperar que a partir de ahora pueda notarse un incremento de la circulación de ficheros de Acces maliciosos, que contengan no sólo el troyano Keylogger.DB mencionado, sino cualquier otro tipo de amenaza.


TransAsia suspende 32 vuelos\nSe encargan de la organización de los servicios funerales de las víctimas de accidente\n09 de febrero de 2015 08:24 am\nPor: Agencia EFE | Taipei\nLa aerolínea taiwanesa TransAsia ha suspendido hoy 32 vuelos, que se añaden a otros 90 del fin de semana, para formar y examinar de nuevo a sus pilotos, tras el accidente de la pasada semana en el que murieron al menos 40 personas.\nTransAsia también organizó hoy el primero de dos servicios religiosos y un funeral por las víctimas del accidente, ocurrido en Taipei y que probablemente se debió al fallo de un motor y a una confusión de los pilotos.\nTras registrarse el fallo de un motor de la aeronave bimotor ATR 72-600, los pilotos apagaron el otro motor, que no parecía tener fallos mecánicos, según los resultados preliminares del análisis de las cajas negras.\nLas operaciones para rescatar a tres desaparecidos presuntamente fallecidos de las aguas del río Jilong, donde se estrelló el avión, continúan, en medio del frío y de la falta de visibilidad en las enturbiadas aguas.\nDirectivos de TransAsia mantendrán mañana, martes, una reunión con los 15 sobrevivientes o sus representantes y con las familias de los fallecidos y desaparecidos, para tratar de los detalles de la compensación, tras una reunión inicial el domingo con familiares de las víctimas.\nLos pilotos de TransAsia que no pasen las pruebas que realiza la Administración de Aviación Civil no podrán continuar pilotando los aviones ATR, bimotores turbohélice de fabricación franco-italiana.\nTAGS: avión Taipei TransAsia Airways Vuelo\nCae avión en Taiwán\nVÍDEO: Avión se estrella en Taiwán\nReportan falla de motores en accidente de avión TransAsia\nTransAsia comienza a probar a sus pilotos


Valtonyc, en búsqueda y captura internacional – menorca al día\nValtonyc, en búsqueda y captura internacional\nEl entorno del rapero lo sitúa en Bélgica pero dice que "hace semanas que no saben de él"\nEl rapero se encuentra actualmente en paradero desconocido, aunque se sospecha que está en Bélgica.\nLa Sección Segunda de la Sala de lo Penal tramita las órdenes a petición de la Fiscalía, ante la imposibilidad de notificarle la diligencia por la que se le requería su ingreso en prisión en el plazo de diez días y encontrándose en estos momentos “en paradero desconocido”.\nSe supo que el rapero abandonó España este miércoles, justo un día antes de que expirara el plazo dado por la Audiencia Nacional para su ingreso voluntario en prisión. El propio Valtónyc publicó un mensaje en su perfil de Twitter en el que advertía de que no lo iba a “poner tan fácil” y que “desobedecer es legítimo y obligación ante este estado fascista”. “Aquí no se rinde nadie”, aseguraba. De momento guarda silencio en redes sociales y aseguran que ha desconectado su teléfono móvil para evitar ser rastreado.\nLa fuga de Valtonyc podría haber contado con el apoyo logístico e incluso financiero del entorno independentista de los también prófugos excargos de la Generalitat. Medios próximos al independentismo aseguran que hace meses que Valtonyc mantiene contactos con los políticos catalanes prófugos de la Justicia y que estos podrían haber aportado los medios para favorecer su huida. El propio Carles Puigemenot se ha solidarizado con el rapero en su cuenta de Twitter.\nbusca y capturaorden internacionalprofugoValtonyc\nRigoletto llega al Principal\nCiutadella acoge el campeonato balear de kayak de mar


Tres millones de trabajadores autónomos dispondrán de un Estatuto que regule sus derechos y obligaciones.\n24/07/2006 - MTAS\nEl secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, ha presentado hoy a los representantes de las Comunidades Autónomas, en la XXX Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales, el borrador de anteproyecto de Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo.\nEste Estatuto es el resultado de un largo periodo de trabajo que se inicia con el compromiso del Presidente del Gobierno en su discurso de investidura, que se concreta con la elaboración de un informe por una Comisión de Expertos y con el análisis del mismo con los agentes sociales y las organizaciones de autónomos.\nLa presentación de este borrador a las Comunidades Autónomas para que sea informado es un paso previo para su consideración por el Gobierno.\nLos contenidos más relevantes del borrador de anteproyecto son:\nSe establece que se entiende como trabajador autónomo: las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de un tercero, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.\nSe formula un catálogo de derechos y deberes de los trabajadores autónomos. En él sobresale el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la conciliación de la vida profesional y familiar y se protege al menor de 16 años.\nSe regulan las reglas de prevención de riesgos laborales, fundamentalmente cuando el trabajador autónomo trabaja en locales de otro empresario o con materias primas o herramientas proporcionadas por otro empresario.\nSe establecen garantías económicas para el trabajador autónomo.\nSe regula el régimen profesional del trabajador autónomo económicamente dependiente. Que es aquel que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas.\nSe concretan condiciones específicas para determinar con claridad quienes pueden ser considerados trabajadores autónomos económicamente dependientes, distinguiéndolos del autónomo con carácter general y del asalariado. Se permite la firma de acuerdos de interés profesional entre asociaciones de autónomos y empresas, siempre que no vayan en contra de los postulados de la ley de defensa de la competencia. Se garantiza un mínimo de condiciones de régimen de descanso y la necesidad de que la extinción de su contrato esté justificada; y se opta por procedimientos no jurisdiccionales de solución de conflictos (mediación y arbitraje), asignándose la competencia de la jurisdicción de lo social para los litigios de los trabajadores autónomos económicamente dependientes.\nSe reconoce un catálogo de derechos colectivos: derecho de asociación y derecho de ejercer la actividad colectiva de sus intereses profesionales de los trabajadores autónomos. Además, se establecen las bases para el reconocimiento de la representatividad de las asociaciones de autónomos, a través de una serie de criterios y previa determinación por una comisión de expertos que designará el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.\nSe crea un Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, donde se residenciará la participación institucional de las asociaciones de estos trabajadores.\nEn materia de Protección Social, se aplican medidas tendentes a que el Régimen Espacial de Trabajadores autónomos converja con el Régimen General de la Seguridad Social. Se propone extender a todos los autónomos la protección social por incapacidad temporal, y en el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes también estarán cubiertos por la protección por accidentes de trabajo y enfermedad profesional; se reconoce la posibilidad de establecer reducciones o bonificaciones en las bases de cotización o en las cuotas de la Seguridad Social para determinados colectivos de trabajadores autónomos en atención a sus características personales o a las características profesionales de la actividad ejercida. En concreto:\nQuienes en función de otra actividad realizada coticen, sumando las bases de cotización, por encima de la base máxima del Régimen General de la Seguridad Social.\nLos hijos de los trabajadores autónomos menores de 30 años que inicien una labor también como trabajadores autónomos en la actividad económica de la que es titular el padre o la madre.\nLos trabajadores autónomos que se dediquen a la actividad de venta ambulante o a la venta a domicilio.\nSe permitirá la jubilación anticipada en el caso de trabajadores autónomos en atención a la naturaleza tóxica, peligrosa o penosa de la actividad ejercida, y en los mismos supuestos y colectivos para los que esté establecido dicho derecho respecto de los trabajadores por cuenta ajena.\nSe mandata al Gobierno para que, siempre que estén garantizados los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera y ello responda a las necesidades y preferencias de los trabajadores autónomos, establezca un sistema específico de protección por cese de actividad para los mismos, en función de sus características personales o de la naturaleza de la actividad ejercida.\nFinalmente, se entienden convenientes medidas de fomento del empleo dirigidas a promover la cultura emprendedora, a reducir los costes en el inicio de la actividad, la formación profesional y favorecer el trabajo autónomo mediante una política fiscal adecuada.