Norma Técnica Em030 Instalaciones V Entilación RM 232-2020-VIVIENDA Vivienda Construccion y - El Perú Legal\nInicio Últimas normas legales Norma Técnica Em030 Instalaciones V Entilación RM 232-2020-VIVIENDA Vivienda Construccion y\nModifican la Norma Técnica EM.030 Instalaciones de V entilación del Reglamento Nacional de Edificaciones y dictan otras disposiciones\nVISTOS, el Informe Nº 160-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS y el Memorándum Nº 383-2020-VIVIENDA/ VMCS-DGPRCS de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento (DGPRCS);\nlos Informes Nºs. 413 y 491-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC de la Dirección …\nlos Informes Nºs. 413 y 491-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS-DC de la Dirección de Construcción; el Informe Nº 001-2020-CPARNE de la Comisión Permanente de Actualización del Reglamento Nacional de Edificaciones (CPARNE); y,\nQue, los artículos 5 y 6 de la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, establecen que el citado Ministerio es el órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales dentro del ámbito de su competencia, entre otros, en materia de construcción, que son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno en el marco del proceso de descentralización y en todo el territorio nacional; asimismo, tiene competencia exclusiva para dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de las políticas nacionales y sectoriales;\nTAMBIEN PUEDES VER: Transferencia Financiera Favor Unidades RJ 114-2020/SIS Seguro Integral de Salud\nQue, el numeral 1 del artículo 9 de la citada Ley señala entre las funciones exclusivas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), desarrollar y aprobar tecnologías, metodologías o mecanismos que sean necesarios para el cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales, en el ámbito de su competencia;\nMAS NORMAS LEGALES: Crédito Suplementario Presupuesto Sector Público DS 276-2020-EF Economia y Finanzas\nQue, mediante Decreto Supremo Nº 015-2004-VIVIENDA se aprueba el Índice y la Estructura del RNE, aplicable a las habilitaciones urbanas y a las edificaciones que se ejecuten a nivel nacional, estableciendo en sus artículos 1 y 3, que el MVCS aprueba mediante Resolución Ministerial, las normas técnicas de acuerdo al mencionado índice y sus modificaciones según los avances tecnológicos;\nQue, por el Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA\nQue, con el Informe Nº 160-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPRCS y el Memorándum Nº 383-2020-VIVIENDA/ VMCS-DGPRCS, la DGPRCS sustenta la propuesta de modificación de la Norma Técnica EM.030 Instalaciones de Ventilación del RNE, la cual tiene por objeto establecer los lineamientos técnicos mínimos que se deben considerar para el diseño, construcción, instalación y operación de los sistemas de ventilación mecánica en una edificación, con la finalidad de obtener niveles adecuados de calidad y cantidad del aire en las edificaciones, a fin de garantizar la seguridad así como, la salubridad e higiene de las personas;\nQue, asimismo, la citada propuesta normativa cuenta con la conformidad de la CPARNE, emitida a través del Informe Nº 001-2020-CPARNE de fecha 06 de febrero de 2020, de acuerdo al Acta de la Septuagésima Sexta Sesión de la CPARNE, del 04 de diciembre de 2019;\nQue, mediante Resolución Ministerial Nº 084-2020-VIVIENDA se dispuso la publicación del proyecto de Resolución Ministerial que modifica la Norma Técnica EM.030 Instalaciones de Ventilación, contenida en el Numeral III.4 Instalaciones Eléctricas y Mecánicas, del Título III Edificaciones del RNE en el Portal Institucional; recibiendo sugerencias, comentarios y aportes de las personas interesadas, siendo la Dirección de Construcción de la DGPRCS la encargada de su consolidación y revisión;\nQue, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde modificar la Norma Técnica EM.030 Instalaciones de Ventilación del RNE, conforme a lo señalado por la DGPRCS y la CPARNE, a fin de actualizar y complementar su contenido;\nDe conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 010-2014-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo Nº 006-2015-VIVIENDA; el Decreto Supremo Nº 015-2004-VIVIENDA, que aprueba el Índice del Reglamento Nacional de Edificaciones;\nel Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, que aprueba 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones; y, el Decreto Supremo Nº 005-2014-VIVIENDA, que modifica el Reglamento Nacional de Edificaciones;\nArtículo 1.- Modificación de la Norma Técnica EM.030 Instalaciones de Ventilación del Reglamento Nacional de Edificaciones Modifícase la Norma Técnica EM.030 Instalaciones de Ventilación, del Numeral III.4 Instalaciones Eléctricas y Mecánicas, del Título III Edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por el Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA, modificada por el Decreto Supremo Nº 005-2014-VIVIENDA, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.\nArtículo 2.- Publicación y Difusión Publícase la presente Resolución Ministerial y la Norma Técnica a que se refiere el artículo precedente, en el Portal Institucional (www.gob.pe/vivienda), el mismo día de su publicación en el diario oficial El Peruano.\nÚnica.- Normativa aplicable a proyectos de edificación en trámite Los proyectos de edificación comprendidos en los alcances de la Norma Técnica EM.030 Instalaciones de Ventilación, que a la entrada en vigencia de la presente Resolución Ministerial, cuenten con expediente técnico aprobado en el marco del Sistema Nacional\nde Programación Multianual y Gestión de Inversiones-\nInvierte.pe, y/o que respecto de los cuales se haya iniciado el procedimiento para obtener la licencia de edificación ante la municipalidad competente, respectivamente, se rigen hasta su culminación con la Norma Técnica anterior.\nArtículo 1.- Objeto Artículo 2.- Finalidad Artículo 3.- Ámbito de aplicación Artículo 4.- Definiciones\nCAPÍTULO II. DISEÑO DE SISTEMAS DE\nVENTILACIÓN EN EDIFICACIONES\nArtículo 5.- Condiciones mínimas de calidad de aire interior para el diseño de sistemas de ventilación en edificaciones Artículo 6.- Tasa Mínima de Ventilación (Vbz)\nArtículo 7.- Filtros Artículo 8.- Valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo Artículo 9.- Tasas Mínimas de Extracción Artículo 10.- Distancias mínimas de separación a tomas de ingreso de aire exterior Artículo 11.- Temperatura del aire interior Artículo 12.- Altitud\nCAPÍTULO III. DISEÑO PARA SISTEMAS DE\nArtículo 13.- Disposiciones generales para el diseño de sistemas de ventilación mecánica Artículo 14.- Disposiciones específicas para el diseño de sistemas de ventilación mecánica por tipo de edificación\nCAPÍTULO IV. SISTEMAS ESPECIALES DE\nArtículo 15.- Sistemas especiales de ventilación mecánica Artículo 16.- Extracción de humos Artículo 17.-. Extracción de grasas\nCAPÍTULO V. DUCTOS\nArtículo 18.- Condiciones generales del diseño de ductos Artículo 19.- Consideraciones para el diseño de ductos para cocinas comerciales Artículo 20.- Aberturas de ventilación de aparatos a gas Artículo 21.- Consideraciones para el diseño de ductos y campanas de cocinas para uso residencial Artículo 22.- Instalación de Emisores Ultravioleta de Banda C\nArtículo 1.- Objeto Establecer los lineamientos técnicos mínimos que se deben considerar para el diseño, construcción, instalación y operación de los sistemas de ventilación mecánica en una edificación.\nArtículo 2.- Finalidad Obtener niveles adecuados de calidad y cantidad del aire en las edificaciones a fin de garantizar la seguridad, así como, la salubridad e higiene de las personas.\nArtículo 3.- Ámbito de aplicación 3.1 La presente norma técnica se aplica de forma obligatoria en todo el territorio nacional, en el diseño, construcción, instalación y operación de los sistemas de ventilación mecánica de los ambientes destinados para la ocupación humana permanente en las edificaciones establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones, siendo de aplicación complementaria a las instalaciones de aire acondicionado que se encuentran establecidas en la Norma Técnica EM.050 Instalaciones de climatización del Reglamento Nacional de Edificaciones.\n3.2 En los tipos de edificaciones no comprendidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Proyectista debe sustentar técnicamente el diseño del sistema de ventilación mecánica ante la autoridad competente, y considerar la aplicación de medidas complementarias, de acuerdo al proyecto.\n3.3 En todo lo no indicado de manera expresa en la presente norma técnica, debe aplicarse las siguientes normas, o en su defecto una norma equivalente:\na) ASHRAE 90.1 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Building (Norma energética para los edificios excepto los residenciales de baja altura).\nb) ASHRAE 52.2 Method of T esting General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size-ANSI Approved (Método de Ensayo General de Ventilación por Dispositivos de Limpieza de Aire para la Eficiencia de Remoción por Tamaño de Partícula).\nc) ASHRAE Standard 62.2. Ventilation and Acceptable Indoor Air Quality in Low- Rise Residential Buildings-\nBuilding. (Norma de ventilación y calidad del aire interior aceptable en edificaciones residenciales bajas)\nd) NFPA 101 Código de Seguridad Humana.\ne) NFPA 90.1 Standard Classification for Incident Reporting and Fire Protection Data (Norma de clasificación para informes de incidentes y datos de protección contra incendios).\nf) NFPA 91 Standard for Exhaust Systems for Air Conveying of Vapor, Gases, Mists and Particulate Solids (Norma para sistemas de escape para transporte aéreo de vapor, gases, niebla y partículas sólidas).\ng) NFPA 92B Standard for Smoke Management Systems in Malls, Atria, and Large Spaces (Norma para Sistemas de Gestión de Humo en Centros Comerciales, Atrios y Espacios Grandes).\nh) NFPA 96. Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations (Norma para control de ventilación y protección contra incendios de operaciones comerciales de cocina).\nArtículo 4.- Definiciones Para efectos de la aplicación de la presente norma técnica, se entiende por:\n4.1 Abertura de ventilación.- Orificio o hueco practicado en uno de los elementos constructivos que delimitan un local para permitir la transferencia de aire entre el mismo y otro local contiguo o el espacio exterior.\n4.2 Ambiente.- Es el espacio limitado por una envolvente (generalmente muros y techos) y que forma parte de una edificación. Puede ser un ambiente cerrado o abierto, de acuerdo a la cantidad de superficie de la envolvente.\n4.3 Aire exterior.- Aire alrededor de la edificación que entra a ella, mediante aberturas intencionales, como ventilación natural y/o mediante ventilación mecánica.\n4.4 Aire interior.- Aire localizado en un ambiente cerrado y habitable.\n4.5 Aire de suministro.- Aire impulsado a un ambiente interior de forma mecánica o natural y que es el resultado de una combinación de aire exterior, recirculado o transferido. También denominado aire de Impulsión 4.6 Aire de extracción.- Aire que es extraído de un ambiente interior y que se expulsa al exterior mediante sistemas de ventilación natural o mecánica.\n4.7 Aire de renovación.- Cualquier combinación de aire exterior y recirculado, cuyo objetivo es sustituir el aire viciado y no filtrado.\n4.8 Aire de transferencia.- Aire desplazado de un ambiente interior a otro.\n4.9 Aire de ventilación.- Aquella parte del aire de suministro que es la suma del aire exterior y cualquier aire recirculado que ha sido tratado, con el fin de mantener unas condiciones adecuadas de calidad de aire interior.\n4.10 Aire recirculado.- Aire tomado de un ambiente interior y que es reutilizado como aire de suministro.\n4.11 Arrestancia.- Es una prueba gravimétrica que compara el peso del polvo sintético de prueba retenido por el filtro con el peso alimentado, para medir la capacidad del filtro, a este valor se le llama porcentaje (%) de arrestancia.\n4.12 Asepsia.- Es la condición libre de microorganismos o materia séptica que producen enfermedades o infecciones. Como medida de bioseguridad, en los establecimientos de salud, es necesario mantener la asepsia de determinados ambientes.\n4.13 Caudal de aire.- Volumen de aire que se aporta a un ambiente por unidad de tiempo.\n4.14 Conducto de extracción.- Conducto que sirve para sacar el aire viciado al exterior.\n4.15 Contaminantes (del aire).- Partículas indeseadas en suspensión en el aire, capaces de reducir la calidad adecuada del mismo.\n4.16 Ducto.- Conducto empleado para conducir el aire de un lugar a otro. Sus características técnicas dependen de su aplicación en cuanto a geometría y materiales.\n4.17 Extractor.- Equipo electromecánico dotado de un motor y de un conjunto de aspas o de álabes accionados por éste, que se utiliza para extraer aire.\n4.18 Inyector de aire.- Equipo electromecánico dotado de un motor y de un conjunto de aspas o de álabes accionados por éste, que se utiliza para aportación de aire a un ambiente o recinto.\n4.19 Filtro.- Elemento de un sistema de ventilación que sirve para retener contaminantes del aire como polvo, polen, bacterias y otros.\n4.20 G-60.- Codificación del acero que precisa características técnicas de la concentración de Zinc por unidad de área en las planchas galvanizadas.\n4.21 Microorganismos.- Organismos visibles al microscopio, como bacterias, hongos, protozoarios, entre otros.\n4.22 MERV (Valor Reportado de Eficiencia Mínima).- Es una escala de medición para evaluar la eficacia de los filtros de aire.\n4.23 Olor.- Propiedad de los gases, líquidos o partículas para estimular el sentido del olfato.\n4.24 Partes por millón (p.p.m).- Unidad de medida de concentración que indica la cantidad de unidades de la sustancia que hay por cada millón de unidades del conjunto.\n4.25 Presión negativa.- Cuando la diferencia de presiones estáticas entre un ambiente y otro ambiente de referencia (o valor de presión de referencia), es menor que cero.\n4.26 Presión positiva.- Cuando la diferencia de presiones estáticas entre un ambiente y otro ambiente de referencia (o valor de presión de referencia) es mayor de cero.\n4.27 Proyectista.- Ingeniero mecánico o ingeniero mecánico - eléctrico colegiado y habilitado, a cargo del diseño y/o estudio del proyecto de ventilación mecánica, quien elabora la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, las especificaciones técnicas del proyecto, entre otros, conforme a lo dispuesto en la Norma Técnica GE.020 Componentes y características de los proyectos del Reglamento Nacional de Edificaciones, a fin de cumplir con lo establecido en la presente norma.\n4.28 Renovación de aire.- Sustitución del aire contenido en una sala o recinto por otro equivalente de aire limpio en un periodo de tiempo determinado.\n4.29 Sistema de detección de monóxido de carbono.- Sistema automático de vigilancia de la concentración de monóxido de carbono existente en un local. Se utiliza para poner en funcionamiento los aspiradores mecánicos del sistema de ventilación cuando se alcanzan los valores de la concentración considerados inadecuados o peligrosos.\n4.30 TEFC.- Siglas del término inglés "Totally Enclosed, Fan-Cooled" (Totalmente cerrado, refrigerado por ventilador): Motores que son totalmente cerrados y refrigerados con una carcasa que no permite que el aire exterior circule libremente por su interior.\n4.31 Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS).- Es la unidad básica funcional del establecimiento de salud, constituida por recursos humanos y tecnológicos en salud: infraestructura, equipamiento, medicamentos, procedimientos clínicos, entre otros. Se organiza para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios de salud, en relación directa con su nivel de complejidad, en la cual se desarrollan los procesos operativos del establecimiento de salud y a aquellos procesos de soporte que corresponden a las UPSS de Atención de Soporte en Salud.\n4.32 Ventilación.- Proceso de suministrar o retirar aire de un ambiente con el fin de controlar los niveles de contaminación del aire, la humedad y/o la temperatura dentro de este.\n4.33 Ventilación natural.- Ventilación generada por diferencias de temperatura, viento o difusión que se produce a través de puertas, ventanas, ductos, pozos u otras aberturas intencionadas practicadas en el edificio.\n4.34 Ventilación mecánica.- Ventilación mediante equipos electromecánicos denominados ventiladores.\n4.35 Zona de respiración.- Región dentro de un ambiente ocupado situado entre 0,075 m a 1,80 m por encima del piso y a más de 0,60 m desde las paredes o el equipo de aire acondicionado.\nDISEÑO DE SISTEMAS DE VENTILACIÓN EN\nArtículo 5.- Condiciones mínimas de calidad de aire interior para el diseño de sistemas de ventilación en edificaciones 5.1 Las edificaciones deben disponer de medios para que sus ambientes se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual, durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción del aire viciado por los contaminantes. El aire exterior puede tener contaminantes que es necesario filtrar.\n5.2 El Proyectista debe considerar los siguientes aspectos, según corresponda:\na) Tasa mínima de ventilación (Vbz), conforme a lo dispuesto en el artículo 6.\nb) Filtros, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.\nc) Valores Límites Permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.\nd) Tasas Mínimas de Extracción, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.\ne) Distancias mínimas de separación a tomas de ingreso de aire exterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.\nf) Temperatura de aire interior, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.\ng) Altitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.\nh) Emisores Ultravioleta de Banda C, conforme a lo dispuesto en el artículo 22.\nArtículo 6.- Tasa Mínima de Ventilación (Vbz)\n6.1 La Tasa Mínima de Ventilación (Vbz) es el coeficiente que expresa el intercambio de un volumen de aire por unidad de tiempo.\n6.2 Resulta de la aplicación de los valores incluidos en la Tabla Nº 01, en la siguiente fórmula:\nVbz = Rp × Pz + Ra × Az, Donde:\n- Vbz es el caudal de aire exterior (l/s), - Rp es el caudal de aire exterior requerido por persona (l/s), según valores de Tabla Nº 01, - Ra es el caudal de aire exterior requerido por unidad de superficie (m2), según valores de Tabla Nº 01, - Pz es el número de personas en la zona ventilada en horario de uso, según el diseño del Proyectista, - Az, es la superficie neta habitable de la zona ventilada, (m2).\n6.3 Si la tipología de ocupación de una edificación o ambiente no aparece en la Tabla Nº 01, el Proyectista debe utilizar los requisitos para el tipo de ocupación del listado, que más se asemeje en cuanto a la densidad de ocupación, actividades y construcción de edificios, de acuerdo a norma nacional vigente sobre la materia o, de no existir, la última versión de la norma ASHRAE 62.1 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality (Ventilación para una adecuada calidad del aire interior).\nTasas mínimas de ventilación Rp Ra Rd Rt Tipo de ocupación l/s*persona l/s*m 2\n#/100 m 2\nl/s*persona Centros de Enseñanza (Norma Técnica A.040 Educación)\nCentros de día (hasta 4 años) 5 0,9 25 8,6\nCentros de día (enfermería) 5 0,9 25 8,6\nAulas (5-8 años) 5 0,6 25 7,4\nAulas (más de 9\naños) 5 0,6 35 6,7\nSala de conferencias 3,8 0,3 65 4,3\nSala de conferencias (asientos fijos) 3,8 0,3 150 4,0\nAula de arte 5 0,9 20 9,5\nLaboratorio de ciencias 5 0,9 25 8,6\nLaboratorios universitarios 5 0,9 25 8,6\nTaller de madera/ metal 5 0,9 20 9,5\nLaboratorio informático 5 0,6 25 7,4\nSala multimedia 5 0,6 25 7,4\nMúsica/teatro/ danza 5 0,3 35 5,9\nSala multiusos 3,8 0,3 100 4,1\nServicios de alimentación y bebidas (Normas Técnicas A.070 Comercio y A.100 Recreación y Deportes)\nRestaurantes y comedores 3,8 0,9 70 5,1\ncomedores de comida rápida 3,8 0,9 100 4,7\nBares, zona de barra 3,8 0,9 100 4,7\nCocinas 3,8 0,6 20 7,0\nGeneral Salas de reposo 2,5 0,3 25 3,5\nSalas de café, kitchenette 2,5 0,3 20 4\nSalas de conferencias / reuniones 2,5 0,3 50 3,1\nPasillos —- 0,3 —- Salas habitables con almacenamiento de productos diversos no contaminantes 2,5 0,6 2 32,5\nHoteles, Moteles, Resorts (Norma Técnica A.030 Hospedaje)\nSalas de estar 2,5 0,3 10 5,5\nDormitorios comunes 2,5 0,3 20 4,0\nLavandería, central 2,5 0,6 10 8,5\nLavandería por apartamento/ vivienda 2,5 0,6 10 8,5\nVestíbulos 3,8 0,3 30 4,8\nSala multiusos 2,5 0,3 120 2,8\nEdificios de Oficinas (Norma Técnica A.080 Oficinas)\nDescanso 2,5 0,6 50 3,5\nRecepción principal 2,5\nSalas de almacén de materiales secos Ambiente de oficinas, zonas de trabajo 2,5 0,3 5 8,5\nZonas de recepción 2,5 0,3 30 3,5\nTelefonía/manejo de datos 2,5 0,3 60 3\nAmbientes variados Depósitos de establecimientos bancarios/cajas de seguridad 2,5 0,3 5 8,5\nEstablecimientos bancarios o recepción de los mismos 3,8 0,3 15 6\nComputadoras (sin impresión) 2,5 0,3 4 10\nCongeladores y ambientes refrigerados (<10ºC) 5,0 0 0 0\nManufactura en general (no incluye industria pesada y procesos industriales que utilicen productos químicos) 5,0 0,9 7 18\nFarmacia (área de preparación) 2,5 0,9 10 11,5\nEstudios de fotografía 2,5 0,6 10 8,5\nEnvío y recepción de paquetes 5,0 0,6 2 35\nClasificación y embalaje 3,8 0,6 7 12,5\nCabinas telefónicas —- 0 —- Áreas de espera transporte público y privado 3,8 0,3 100 4,1\nAlmacenes en general 5,0 0,3 —-\nAmbientes Públicos Auditorios 2,5 0,3 150 2,7\nCentro de culto religioso 2,5 0,3 120 2,8\nJuzgados 2,5 0,3 70 2,9\nCámaras legislativas 2,5 0,3 50 3,1\nBibliotecas 2,5 0,6 10 8,5\nVestíbulos 2,5 0,3 150 2,7\nMuseos (niños) 3,8 0,6 40 5,3\nMuseos/galerías 3,8 0,3 40 4,6\nResidencial Unidad de vivienda 2,5 0,3 F\nPasillos comunes —- 0,3\nComercio (Norma Técnica A.070 Comercio)\nZona de ventas (excepto los puntos siguientes) 3,8 0,6 15 7,8\nÁreas comunes de Centros Comerciales 3,8 0,3 40 4,6\nPeluquerías 3,8 0,3 25 5\nSalones de belleza 10 0,6 25 12,4\nTiendas de mascotas (zona de animales) 3,8 0,9 10 12,8\nSupermercados 3,8 0,3 8 7,6\nLavanderías de autoservicio 3,8 0,6 20 7,0\nDeportes y Entretenimiento (Norma Técnica A.100 Recreación y Deportes)\nGimnasio, estadios de deporte (área de juego) 10 0,9 7 23\nZonas de espectadores 3,8 0,3 150 4,0\nNatación (piscina y solarium)\n10,3 Disco/pistas de baile Gimnasio/sala de aeróbicos 10 0,3 40 10,8\nGimnasio/sala de pesas 10 0,3 10 13,0\nBolera (asientos) 5 0,6 40 6,5\nSalas de juegos (casinos) 3,8 0,9 120 4,6\nSalas de juegos 3,8 0,9 20 8,3\nEstudios 5 0,3 70 5,4\nFuente: ASHRAE 62.1-2016 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality (Ventilación para una adecuada calidad del aire interior).\nNotas de la Tabla Nº 01:\n1. Las tasas de ventilación de esta tabla se basan en que todos los demás requisitos de la norma ASHRAE 62.1 sean aplicados.\n2. Esta tabla se aplica a las zonas libres de tabaco.\n3. Densidad del aire: Las tasas de ventilación de la Tabla se basan en una densidad del aire seco de 1,2 Kg aire seco/m3 a una presión barométrica de 1 atm y una temperatura del aire de 21ºC. Las tasas pueden permitir ajustes para la densidad real. En caso no se cumpla debido a la ubicación geográfica, el Proyectista hará el cálculo correspondiente teniendo esta tabla como base.\n4. Es aplicable el valor de la Densidad de ocupación por defecto (Rd) cuando el aforo de un ambiente no estuviera regulado por una norma.\n5. Es aplicable el valor de la Tasa combinada de aire exterior por defecto (Rt)\ncuando el aforo de un ambiente no estuviera regulado por una norma.\nArtículo 7.- Filtros Las edificaciones incluidas en la Tabla Nº 02 deben aplicar filtros, según se especifica a continuación:\nTipos de Filtros para ventilación mecánica Clasificación\nEficiencia Arrestancia Aplicaciones 1-4 < 20% >10 micras A.070 Comercio, articulo 2, numeral 1, literal a): Tienda independiente 5-8\n< 20% a 35%\n3 a 10 micras A.030 Hospedaje A.040 Educación A.060 Industria A.070 Comercio, articulo 2, numeral 1, literales b) hasta literal f)\nA.080 Oficinas A.090 Servicios comunales A.100 Recreación y Deportes A.110 Transporte y comunicaciones 9-12 40% a 75% 1 a 3 micras A.060 Industrial A070 Comercio, articulo 2, numeral 1, literales g) y h) así como numeral 2.\n13 - 16 80% a 95%\nmicras A.050 Salud Fuente: ANSI/ASHRAE Standard 52.2-2017 "Understanding MERV"\nNotas de la Tabla Nº 02:\n1. Los filtros de aire que tengan un valor menor o igual a 8 de Eficiencia Mínima Declarada (por sus siglas en inglés MERV: Minimum Efficiency Reporting Value"), siempre y cuando no se estén usando como pre filtros, deben colocarse antes del equipo de ventilación mecánica.\n2. Para otros tipos de aplicaciones se debe considerar una norma nacional vigente o, de no existir, la última versión de la norma ASHRAE 62.1 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality (Ventilación para una adecuada calidad del aire interior) y de la norma ASHRAE 52.2 Method of Testing General Ventilation Air-Cleaning Devices for Removal Efficiency by Particle Size-ANSI Approved (Método de Ensayo General de Ventilación por Dispositivos de Limpieza de Aire para la Eficiencia de Remoción por Tamaño de Partícula), según corresponda.\n3. Se debe considerar como filtro tipo HEPA a un MERV superior a 16.\nArtículo 8.- Valores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo 8.1 Los valores límites permisibles para las concentraciones de los agentes químicos en el aire representan condiciones a las cuales la mayoría de las personas pueden estar expuestas día tras día en su ambiente laboral, durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su salud.\n8.2 Ningún tipo de ambiente de trabajo debe exceder los valores detallados en la Tabla Nº 03.\nValores límites permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo\nValores Límites Permi-sibles\nValores Límites Permi-sibles Partes por millón mg/m3 Partes por millón mg/m3\nAcetona 500 1187 Cloroformo 10 49\nAcido Acético 10 24,5\nDióxido de carbono 5000 9000\nDióxido de cloro 0,1 0,28\nAcido fórmico 5 9,4 Flúor 1 1,6\nAlcohol etílico 1000 1884 Fosgeno 0,1 0,4\nAmoniaco 25 17 Mercurio 0,025\nAnilina 2 7,6 Nitrobenceno 1 5\nArsenamina 0,05 0,16 Ozono 0,08 0,16\nBenceno 0,5 1,6 Plomo 0,05\nBromo 0,1 0,65\nSeleniuro de hidrógeno 0,05 0,17\nButano 800 1902\nSulfuro de hidrógeno 10 14\nCloro 0,5 1,45\nTetracloruro de carbono 531\nFuente: Valores límite permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo - DIGESA - Ministerio de Salud, 2005.\n8.3 En caso existiese una sustancia no incluida en la Tabla Nº 03, el Proyectista puede tomar como referencia lo dispuesto por el Reglamento sobre Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo y sus Anexos, aprobado por el Decreto Supremo\nArtículo 9.- Tasas Mínimas de Extracción Todo tipo de ambiente debe considerar como tasas mínimas de extracción los valores detallados en la Tabla Nº 04.\nTasas Mínimas de Extracción Tipo de ocupación Tasa de extrac-ción (inferior y superior)\nl/s*unidad Tasa de extracción l/s*m 2\nNotas Almacenamiento de ropa sucia —- 5,0 5\nAlmacenes, produc-tos químicos —- 7,5 5\nBaños —- 5,0\nBaños privados 12,5 / 25 —- 4\nBaños públicos 25 35 —- 3\nCabinas de pintura —- —- 5\nClases de arte —- 3,5\nCocinas —- 1,5\nCocinas domésticas 25 / 50 —- 6\nCocinas industriales —- 3,5\nCuarto de revelado —- 5,0\nEstadios —- —- 2\nLaboratorio de ciencias educativo —- 5,0\nPeluquerías —- 2,5\nSalones de belleza —- 3,0\nSalas de fotocopia-do e impresión —- 2,5\nSalas de limpieza, basura, reciclado —- 5,0\nSalas de máquinas de refrigeración —- —- 5\nSalas de reparación de automóviles —- 7,5 1\nTaquillas para instalaciones depor-tivas, industriales y cuidado de la salud —- 2,5\nTipo de ocupación Tasa de extrac-ción (inferior y superior)\nNotas Cualquier otro tipo de taquilla —- 1,25\nDuchas 10 / 25 6-7\nTiendas de mascotas (zona de animales)\nTiendas y aulas de artesanía —- 2,5\nNotas de la Tabla Nº 04:\n1. Cuando los motores estén funcionando debe existir un dispositivo de conexión del tubo de escape directo al exterior para prevenir escapes de humos.\n2. Donde se prevea el uso de equipos de combustión en la zona de juego, debe proveerse de ventilación adicional para diluir los contaminantes, controlarlos directamente en el foco, o ambas.\n3. La tasa es por inodoro, urinario o ambos. Considerar la tasa más elevada cuando el Proyectista considere un uso intenso. Debe permitirse la utilización de la tasa inferior en otros casos.\n4. La tasa es para un baño que deba ser usado por una persona a la vez. Cuando se prevea el funcionamiento continuo durante las horas de uso, debe permitirse la utilización de la tasa inferior. En cualquier otro caso utilizar la tasa superior.\n5. El Proyectista debe analizar la conveniencia de aplicar la última versión de la norma ASHRAE 90.1 Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Building (Norma energética para los edificios excepto los residenciales de baja altura), o en su defecto una norma equivalente 6. Cuando se prevea el funcionamiento continuo durante las horas de uso, debe permitirse la aplicación de la tasa inferior. En cualquier otro caso aplicar la tasa superior.\n7. La tasa es por cabezal de ducha.\n8. Para otros tipos de aplicaciones que no estén incluidos en la Tabla Nº 04 se debe considerar una Norma Técnica nacional. En caso de no existir, tomar de base una norma internacional o en su defecto la última versión de la norma ASHRAE 62.1 Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality (Ventilación para una adecuada calidad del aire interior).\nArtículo 10.- Distancias mínimas de separación a tomas de ingreso de aire exterior 10.1 Todo tipo de ambiente debe considerar las distancias indicadas en la Tabla Nº 05, cuya información se encuentra basada en la concentración relativa de contaminante aplicando los siguientes criterios:\n10.1.1 Clase 1: Aire con baja concentración de contaminante, baja intensidad de irritación sensorial y olor inofensivo.\n10.1.2 Clase 2: Aire con moderada concentración de contaminante, leve intensidad de irritación sensorial u olores levemente ofensivos (el aire Clase 2 incluye también el aire que no es necesariamente dañino o cuestionable pero que no es apropiado para transferencia o recirculación en ambientes usados para diferentes propósitos).\n10.1.3 Clase 3: Aire con importante concentración de contaminante, importante intensidad de irritación sensorial u olores ofensivos.\n10.1.4 Clase 4: Aire con gases o humos altamente objetables o con partículas potencialmente peligrosas, gases en concentraciones suficientemente altas para ser considerados dañinos.\nDistancia Mínima de Separación a Tomas de Aire Exterior Objeto Distancia mínima (m)\nSalida de aire de extracción/alivio Clase 1 —\nSalida de aire de extracción/alivio Clase 2 (ver Nota 1) 3,00\nSalida de aire de extracción/alivio Clase 3 (ver Nota 1) 5,00\nSalida de aire de extracción/alivio Clase 4 (ver Nota 2) 10,00\nTomas de saneamiento terminando a menos de 1 m por encima del nivel de la toma de aire exterior 3,00\nTomas de saneamiento terminando como mínimo a 1 m por encima del nivel de la toma de aire exterior 1,00\nVenteos, chimeneas y conductos de humos procedentes de equipos de combustión (ver Nota 3)\nEntradas de garaje y zona de carga y descarga\n(ver Nota 4) 5,00\nZona/Muelle de carga y descarga de camiones y de parking de autobuses (ver Nota 4)\nEntrada, pasillos y plazas de garaje (ver Nota 4) 1,50\nVías públicas con alta densidad de tráfico 7,50\nTejado, zona ajardinada o cualquier otra superficie directamente debajo de la toma (Ver Nota 5)\nZona de almacenamiento y recogida de basura, contenedores 5,00\nTomas de torres de refrigeración o balsa 5,00\nExtracción torre de refrigeración 7,50\nFuente: ASHRAE 62.1-2016 Ventilation for acceptable indoor air quality Notas a la Tabla Nº 05:\n1. Estos requisitos aplican a la distancia entre las tomas de aire exterior para un sólo sistema de ventilación y las de extracción y alivio de cualquier otro sistema de ventilación.\n2. La distancia mínima no es aplicable a tomas de aire exterior para zonas o áreas especiales, según lo indicado por la Norma Técnica A.050 Salud del Reglamento Nacional de Edificaciones.\n3. La distancia mínima respecto a las salidas de los equipos de combustión también debe ser considerada por el ingeniero Proyectista y nunca debe ser menor a 5,00 m.\n4. Las distancias indicadas constituyen las distancias medidas al lugar más próximo en el que probablemente esté localizada la extracción de los gases de escape del vehículo.\n5. La distancia mínima de separación no debe aplicarse cuando las superficies exteriores por debajo de las tomas de aire exterior estén inclinadas más de 45º\nsobre la horizontal o cuando el ancho de tales superficies es inferior a 30 mm.\nArtículo 11.- Temperatura del aire interior Cuando la temperatura exterior sea menor de quince grados Celsius (15ºC), la temperatura mínima de ingreso del aire de renovación en ambientes habitualmente usados por seres humanos, no debe ser menor a dieciocho grados Celsius (18ºC), salvo ambientes con requerimientos especiales.\nArtículo 12.- Altitud Por encima de los quinientos metros de altura sobre el nivel del mar (500 m.s.n.m.), deben efectuarse las correcciones para que los caudales a la altitud de diseño, correspondan en peso a los caudales establecidos en este reglamento, basados en aire estándar a 20º C y 760 mm Hg con un peso específico de 1,2 Kg por metro cúbico.\nDISEÑO PARA SISTEMAS DE VENTILACIÓN\nArtículo 13.- Disposiciones generales para el diseño de sistemas de ventilación mecánica 13.1 El Proyectista debe considerar, antes del diseño del Sistema de Ventilación Mecánica, lo indicado respecto a ventilación en las Normas Técnicas incluidas en el numeral III.1 Arquitectura del Título III Edificaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.\n13.2 Se debe considerar para todos los tipos de ocupación humana, una adecuada inyección de aire exterior según lo indicado en el artículo 5, excepto para edificaciones residenciales.\n13.3 En caso se considere aplicar sistemas de ventilación mecánica en edificaciones residenciales (viviendas), previamente se debe cumplir con lo indicado en el numeral 13.1 del artículo 13 de la presente norma técnica.\n13.4 En caso se considere aplicar sistemas de ventilación mecánica en establecimientos de educación, previamente se debe cumplir con lo indicado en el numeral 13.1 del artículo 13 de la presente norma técnica, así como conforme a lo dispuesto en las Normas de Infraestructura Educativa establecidas por el Ministerio de Educación que correspondan.\n13.5 En caso se considere aplicar sistemas de ventilación mecánica en establecimientos de salud, previamente se debe cumplir con lo indicado en el numeral 13.1 del artículo 13 de la presente norma técnica, así como con lo indicado en las Normas Técnicas vigentes establecidas por el Ministerio de Salud. Se debe complementar en lo que corresponda con lo señalado en el estándar ASHRAE 170\nVentilación de Instalaciones de Centros de Salud o normativa equivalente 13.6 Los sistemas de ventilación mecánica deben estar diseñados de tal manera que el aire para ventilación circule por todo el ambiente.\n13.7 Cuando se reduzca el suministro de aire natural mientras el ambiente esté ocupado, se debe disponer un sistema de ventilación mecánica que garantice la adecuada calidad del aire interior, de acuerdo a la Tabla\n13.8 Los sistemas de ventilación mecánica deben estar diseñados para evitar que por el sistema de extracción vuelva a ingresar condensación, congelación, agentes contaminantes o microrganismos.\n13.9 La separación entre la toma de aire y las salidas de aire debe ser establecida por el Proyectista del diseño, de tal manera que ésta evite la contaminación del aire de inyección.\n13.10 Las tomas de aire, deben evitar los contaminantes de fuentes como las torres de enfriamiento, ventilaciones sanitarias, escapes de vehículos en garajes de estacionamiento, muelles de carga y tráfico pesado de vehículos en las calles.\n13.11 Las tomas de aire exterior, deben incluir una rejilla diseñada para prevenir la penetración de una sonda de 13 mm de diámetro. El material de la rejilla debe ser resistente a la corrosión. La rejilla debe colocarse o deben tomarse otras medidas para evitar el anidamiento de aves en la toma de aire exterior.\n13.12 Todo aire de suministro debe ser debidamente filtrado, según lo indicado en el artículo 7 de la presente norma técnica.\n13.13 Toda inyección de aire de las edificaciones debe estar enclavada al sistema de detección de humos, para que cuando haya un siniestro de esa índole, el ventilador se apague y no inyecte aire a la edificación.\n13.14 En el diseño de las instalaciones de ventilación, debe considerarse lo relativo a los sistemas de seguridad contra incendio indicados en la Norma Técnica A.130\nRequisitos de Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones.\n13.15 El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre una estructura de soporte, de manera estable, utilizando anclajes y elementos anti vibratorios.\n13.16 Los empalmes y conexiones de ductos deben evitar la entrada o salida de aire, en esos puntos, dentro de los márgenes de tolerancia respectiva.\n13.17 Si la velocidad de ingreso del aire exterior excede de 3,00 m/s, el borde superior de la toma de aire debe estar como mínimo a 2,40 m. sobre el nivel del piso terminado. En caso no se pudiera realizar las aberturas en la ubicación antes descritas debido a motivos\nestructurales, se debe ejecutar a partir de la cara inferior de la viga.\n13.18 En la instalación de los equipos se debe aplicar lo establecido en el Código Nacional de Electricidad-\nUtilización, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 037-2006-MEM/DM y modificatorias, así como por el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad-2013, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 111-2013-MEM-DM y modificatorias.\nArtículo 14.- Disposiciones específicas para el diseño de sistemas de ventilación mecánica por tipo de edificación 14.1 En establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, se debe cumplir con la Norma Técnica A.050 Salud del Reglamento Nacional de Edificaciones, en forma conjunta con las siguientes disposiciones:\n14.1.1 En los establecimientos de salud es necesario mantener la asepsia en los siguientes ambientes:\na) UPSS Centro Quirúrgico.\nb) UPSS Cuidados Intensivos c) UPSS Central de Esterilización.\nd) Otros ambientes especiales que requieran esta condición.\n14.1.2 Otra medida que debe adoptarse en los establecimientos de salud, es la existencia de las condiciones físicas de los ambientes que faciliten el aislamiento de pacientes infectados de los susceptibles huéspedes, áreas o ambientes contaminados del resto de ambientes, áreas donde se manejen o almacenen muestras, dispositivos, materiales, sustancias, residuos peligrosos, cualquier clase de dispositivos o bienes en general que estén contaminados, tales como:\na) UPSS Patología Clínica (Laboratorio clínico).\nb) Salas de pacientes aislados.\nc) Ambientes de almacenamiento y/o procesamiento de residuos sólidos peligrosos, o en estado líquido o gaseoso con potencial riesgo biológico.\nd) Otros ambientes contaminados.\n14.1.3 Las UPSS de los establecimientos de salud donde se requiera asepsia o aislamiento, deben estar provistas de sistemas de ventilación mecánica con presión positiva o negativa, de acuerdo a los siguientes criterios:\na) Cuando el objetivo es mantener la asepsia del aire circulante en la habitación y libre de contaminación, se debe usar presión positiva.\nb) Cuando el objetivo es el aislamiento del ambiente y evitar que el aire interior contaminado pase a ambientes adyacentes, se debe usar presión negativa.\nc) Se debe usar sistemas de ventilación mecánica y acondicionamiento de aire, del tipo 100% de aire exterior, con presión positiva en los ambientes de: UPSS Centro Quirúrgico, UPSS Cuidados Intensivos, UPSS Central de Esterilización y otros ambientes especiales que requieran asepsia.\nd) En las salas de operaciones, salas de cuidados intensivos y salas de partos se debe aplicar, además, humectación para reducir la formación de carga eléctrica estática, de ser necesario.\ne) La distribución de aire en la sala de operaciones debe ser a través de un sistema de ﬂ ujo laminar y/o cortinas de aire, además de contar por lo menos con dos (02) puntos de extracción que deben de ubicarse a 0,15\nm. del nivel del piso terminado.\nf) El nivel de ruido producido por el aire de impulsión o extracción en salas de operaciones no debe superar los 58 dB.\ng) Se deben usar sistemas de ventilación mecánica y acondicionamiento de aire del tipo 100% aire exterior con presión negativa, en los ambientes que requieran aislamiento de la UPSS Patología Clínica (Laboratorio clínico), salas de pacientes aislados, ambientes de almacenamiento y/o procesamiento de residuos sólidos peligrosos, o en estado líquido o gaseoso con potencial riesgo biológico u otros ambientes contaminados.\nh) Para evitar la contaminación entre ambientes de una misma UPSS, el sistema de ventilación mecánica y acondicionamiento ambiental debe diseñarse de modo que exista diferenciales de presión, positiva o negativa entre los diversos ambientes adyacentes, para mantener controlados los niveles de bioseguridad y seguridad ocupacional dentro de la UPSS.\ni) Los ambientes donde se requiera asepsia o aislamiento, se debe incluir el equipamiento necesario para pre filtración, filtración de alta eficacia y filtración absoluta, el cual debe equiparse con manómetros indicadores de presión diferencial, de acuerdo a las necesidades específicas.\n14.1.4 Aplicar las normas técnicas de salud vigentes, el Reglamento sobre Valores Límites Permisibles para agentes químicos en el ambiente de trabajo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 015-2005-SA y sus modificaciones, y lo indicado en el numeral 3.3 del artículo 3 de esta misma norma técnica, en lo que corresponda.\n14.2 En edificaciones industriales, se debe cumplir con la Norma Técnica A.060 Industria del Reglamento Nacional de Edificaciones, de forma conjunta con las siguientes disposiciones:\n14.2.1 Edificaciones industriales no peligrosas.- Incluyen establecimientos como: Factorías, plantas de ensamblaje y manufactura, molinos, laboratorios, industrias lácteas, lavanderías, plantas frigoríficas, aserraderos, plantas de laminados, fábricas de cajas, talleres de carpintería con equipo fijo o portátil, así como locales similares. En estas, se deben cumplir las siguientes disposiciones:\na) Todos los ambientes habitualmente usados por seres humanos, deben ser dotados de ventilación natural cruzada, por medio de ventanas con una abertura para ventilación no menor a un veinteavo (1/20) de la superficie del piso de la habitación, o en caso contrario, instalar un sistema de ventilación mecánica.\nb) Todos los ambientes de las edificaciones, en los cuales se use o almacene líquidos inﬂ amables o se guarden o manejen automóviles, deben ser provistos de un sistema de ventilación mecánica; salvo que, la autoridad competente, pueda eximir de este requisito cuando la edificación cuente con ventilación cruzada mediante una abertura para ventilación no menor a un veinteavo (1/20) de la superficie del piso de la habitación, y que brinde las renovaciones de aire indicadas en el artículo 6 de la presente norma técnica, según corresponda.\nc) Se debe proveer con sistemas individuales de extracción y recolección de polvo, a todos los equipos, máquinas y/o herramientas, que produzcan o generen fibras, residuos o polvos combustibles; estos sistemas deben cumplir con lo indicado en los artículos 6 y 7 de la presente norma técnica, según corresponda.\nd) En edificaciones o ambientes destinados para plantas de lavado en seco, debe haber como mínimo una renovación de aire cada tres (03) minutos y, cumplir con lo establecido en los artículos 6 y 7 de la presente norma técnica, según corresponda.\n14.2.2 Locales industriales de alto riesgo: Se incluyen en el presente numeral los locales industriales de alto riesgo con usos peligrosos, tales como el almacenamiento y uso de materiales que son fácilmente inﬂ amables y se queman con extrema rapidez. Se distinguen las siguientes divisiones:\na) División 1: Almacenamiento y manejo de explosivos y materiales altamente combustibles, tales como:\nManufactura, venta y almacenamiento de explosivos;\nfábricas de polvo de aluminio; fabricas, almacenes y salas de venta de plásticos de nitrato de celulosa; molinos de cereales; molinos de harina y alimentos; elevadores de\ngranos; fábricas de colchones; fábricas de jebe; plantas de papel de desecho; y, plantas de almacenamiento y procesado de poliestireno.\nb) División 2: Almacenamiento y manejo de líquidos inﬂ amables de las clases I, II y III, que incluye los siguientes usos, tales como: Destilerías, grandes plantas de gasolina, factorías de barnizado, grandes plantas de almacenamiento o carga de gas licuado de petróleo, manufactura de pinturas, pintura por rociado, almacenaje y manejo de adelgazantes y solventes de pinturas; y, almacenaje y manejo de compuestos de estireno.\n14.2.3 Se establecen las disposiciones específicas siguientes, en los locales industriales de alto riesgo:\na) Para estos tipos de locales y/o ambientes, considerados en la división 1 y 2, el Proyectista especialista en las materias indicadas, debe realizar un proyecto en el cual cumpla, como mínimo, lo indicado en los artículos 6, 7, 8 y 9 de la presente norma técnica, según corresponda, y además las disposiciones normativas específicas de la autoridad competente.\nb) Los ambientes donde se efectúen trabajos que generen gases tóxicos, inﬂ amables, corrosivos, etc., deben tener como mínimo una renovación de aire por minuto y deben cumplir lo establecido en los artículos 6, 7, 8 y 9 de la presente norma técnica, según corresponda.\n14.2.4 Las edificaciones, locales y ambientes que no estén considerados en el presente numeral, deben ser evaluados, definidos y sustentados por el Proyectista.\n14.2.5 Cumplir lo establecido en el numeral 3.3 del artículo 3 de la presente norma técnica, en todo cuanto sea aplicable.\n14.3 En centros comerciales, retail y supermercados se debe cumplir con la Norma Técnica A.070 Comercio del Reglamento Nacional de Edificaciones, de forma conjunta con las siguientes disposiciones:\n14.3.1 Las edificaciones para uso retail, deben suministrar un aire exterior de calidad de acuerdo a lo indicado en el artículo 7, debido a la alta concentración de ocupación humana para la que están diseñadas. Debe ser suministrado mediante ventilación natural y/o mecánica, de acuerdo al aire de impulsión, considerando el sustento del Proyectista del diseño.\n14.3.2 Cumplir lo establecido en el numeral 3.3 del artículo 3 de la presente norma técnica, en todo cuanto sea aplicable.\n14.4 En edificios de oficinas se debe cumplir con la Norma Técnica A.080 Oficinas del Reglamento Nacional de Edificaciones, de forma conjunta con las siguientes disposiciones:\n14.4.1 Las edificaciones que estén consideradas para usarse como oficinas, deben contar con uno o más ductos montantes que deben utilizarse solo para la inyección de aire exterior, los cuales deben recorrer todos los pisos donde se haya considerado ocupación humana y, de acuerdo al diseño, debe contar con una ventilación mecánica.\n14.4.2 Las oficinas y/o ambientes deben conectarse por medio de ductos metálicos y ventilación mecánica a estos ductos montantes los cuales deben brindar un adecuado aire exterior para las renovaciones necesarias.\n14.4.3 Cumplir lo establecido en el numeral 3.4 del artículo 3 de la presente norma técnica, en todo cuanto sea aplicable.\n14.5 En locales de recreación, deportes y entretenimiento, se debe cumplir con las Normas Técnicas A.070 Comercio y A.100 Recreación y deportes del Reglamento Nacional de Edificaciones, de forma conjunta con las siguientes disposiciones:\n14.5.1 Las edificaciones de recreación y deportes incluidas en la Norma Técnica A. 100 Recreación y deportes del Reglamento Nacional de Edificaciones, deben incluir lo indicado en los artículos 6 y 7 según corresponda. Asimismo, considerar en lo que sea aplicable, lo indicado en el numeral 3.3 del artículo 3, de la presente norma técnica.\n14.5.2 Para el caso de locales de entretenimiento nocturno que cuenten en su interior con materiales acústicos, que sean derivados del poliuretano y poliestireno, debido a la alta nocividad del material en mención cuando entra en combustión, debe contar obligatoriamente con un sistema de extracción de humos, de acuerdo al artículo 16 de la presente norma técnica, para que facilite la rápida evacuación de las personas que se encuentran en el interior.\nDicho sistema debe ser por medio de ventilación mecánica y cumplir lo indicado en la Norma Técnica A.130 Requisitos de Seguridad del Reglamento Nacional de Edificaciones, según corresponda.\n14.5.3 En relación con el escenario, debe haber uno o más extractores de humo, que deben cumplir lo indicado en el artículo 16 de la presente norma técnica, dichos extractores deben:\na) Ser construidos de metal u otros materiales incombustibles.\nb) Ubicados cerca al centro y encima del punto más alto de cualquier escenario permanente y erigidos encima del techo.\nc) Contar con un área total de ventilación, igual por lo menos, al 5% del área del piso entre las paredes del escenario.\nd) Contar con puertas o tapas que se abran por gravedad, se mantengan cerradas y se operen mediante cordones que se extiendan hacia cada lado del escenario.\nEstos cordones deben estar equipados con tres (03)\neslabones fusibles, uno (01) de los cuales se debe colocar en el extractor de humo encima del nivel principal de techo y los otros dos (02) en puntos aprobados, no afectados por las cabezas rociadoras. Tales eslabones se deben fundir y separar a 71ºC.\ne) Ser abiertos y cerrados, por lo menos una vez antes de cada función.\n14.5.4 En relación con la sala de proyección, la ventilación de las cabinas de proyección debe cumplir con lo siguiente:\na) Incluir dos (02) o más ductos de suministros de aire exterior con rejillas de descarga ubicadas en extremos opuestos, con el borde superior a una cota de 30 centímetros sobre el nivel del piso terminado y dimensionadas para permitir un cambio de aire cada tres (03) minutos.\nb) En caso de máquinas de última tecnología, se debe cumplir las recomendaciones del fabricante.\nc) Incluir un sistema de extracción operado mecánicamente, independiente de los otros sistemas en el edificio, con el motor del extractor externo al sistema de ductos, con una o más salidas de aire, localizadas de modo que aseguren una circulación total y dimensionadas para una renovación de aire cada tres (03) minutos.\nd) El sistema de extracción debe descargar al exterior del edificio, en un lugar tal que, el aire expulsado no pueda ser recirculado dentro del sistema de suministro de aire.\ne) Los sistemas de ventilación indicados en el presente numeral también pueden servir para ambientes auxiliares, como los de generación y rebobinado.\n14.5.5 Los proyectores deben ser equipados con sistemas que extraigan aire de cada lámpara y descarguen directamente al exterior del edificio, mediante ductos de materiales rígidos incluyendo conectores ﬂ exibles continuos aprobados para el propósito, de tal modo que el aire de expulsión, no sea recirculado dentro de sistemas de suministros o interconectado con otros sistemas. La capacidad de tales ductos debe ser:\na) 36 m3 por hora, como mínimo para cada lámpara de arco conectado al sistema, o de acuerdo a la recomendación del fabricante.\nb) 54m3 por hora, como mínimo para cada lámpara de Xenón, o no menos que lo recomendado por el fabricante, para mantener una temperatura de operación en el alojamiento de la lámpara, no mayor de 54ºC.\nc) Cumplir lo establecido en el numeral 3.3 del artículo 3 de la presente norma técnica, en todo cuanto sea aplicable.\n14.6 En baños, se deben cumplir las siguientes disposiciones:\n14.6.1 Todos los cuartos de baño, duchas y servicios sanitarios similares, en caso incluyan un sistema de ventilación mecánica, deben ser dotados de un sistema de extracción mecánica, que produzca una renovación de aire cada tres (03) minutos; salvo que el aire de ventilación sea acondicionado, en cuyo caso, se requiere como mínimo una renovación de aire cada siete y medio minutos. La recirculación de aire, no está permitida en tales ambientes.\n14.6.2 La ventilación mecánica en baños públicos o servicios higiénicos para el público, se debe efectuar mediante un sistema de extracción que descargue al exterior de la edificación.\n14.6.3 Cumplir lo establecido en el numeral 3.3 del artículo 3 de la presente norma técnica, en todo cuanto sea aplicable.\n14.7 En bóvedas y cuartos de máquina, se deben cumplir las siguientes disposiciones:\n14.7.1 La ventilación de bóvedas y cuartos de máquinas ubicadas en sótanos, requiere como mínimo de una renovación de aire cada tres (03) minutos durante los períodos de ocupación humana, salvo que estén dotados de ventilación permanente.\n14.7.2 Cumplir lo establecido en el numeral 3.3 del artículo 3 de la presente norma técnica, en todo cuanto sea aplicable.\n14.8 En edificaciones con uso diferente a estacionamientos y que se ubiquen en sótanos, se deben cumplir las siguientes disposiciones:\n14.8.1 Contar con un sistema de extracción de humos por medio de ventilación mecánica.\n14.8.2 El proyecto debe sustentarse mediante una simulación por medio de un modelamiento matemático apoyado en un software o en estudios logarítmicos, a fin de tener la mejor configuración para la extracción del humo e inyección de aire fresco, que permita elevar la altura del humo y se facilite la rápida evacuación de las personas que se encuentran en el interior.\n14.8.3 Cumplir lo establecido en el numeral 3.3 del artículo 3 de la presente norma técnica, en todo cuanto sea aplicable.\n14.9 En estacionamientos (incluye el área de circulación), se deben cumplir las siguientes disposiciones:\n14.9.1 En todas las edificaciones empleadas para estacionamiento o manejo de automóviles operando con su propio motor, se debe proveer de una ventilación que produzca como mínimo una renovación de aire cada 12 minutos, 12m3/h.m2 y una concentración máxima de 50 ppm. El Proyectista debe presentar los tres (03) cálculos respectivos y optar por el valor mayor.\n14.9.2 En estacionamientos ubicados en primer nivel o niveles superiores, así como en semisótanos, se puede diseñar un sistema de ventilación natural cruzada, solo cuando el Proyectista sustente que la ventilación natural es suficiente y cumple con el valor mayor de provisión de ventilación mecánica según lo indicado en el sub numeral 14.9.1 del numeral 14.9 del artículo 14 de la presente norma técnica, de lo contrario debe utilizar ventilación mecánica.\n14.9.3 En estacionamientos ubicados en sótanos.\na) Se debe cumplir con lo indicado en la Tabla Nº 06.\nCondiciones de Diseño para Estacionamientos Ubicación de estacionamiento Ventilación Natural Ventilación Mecánica Primer sótano y segundo sótano Solo cuando se cumplan los siguientes requisitos:\na. Proveer de una ventilación que produzca como mínimo una renovación de aire cada 12 minutos, 12m3/h.m2 y una concentración máxima de 50 ppm. El Proyectista debe presentar los tres cálculos respectivos y optar por el valor mayor.\nb. La ventilación natural debe ser cruzada.\nc. Deben disponerse aberturas hacia el medio ambiente exterior por lo menos en dos muros opuestos, de tal forma que su reparto sea uniforme y que la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él sea como máximo igual a 25 m. Si la distancia entre las aberturas opuestas más próximas es mayor que 30 m debe disponerse otra equidistante de ambas hacia el medio ambiente exterior permitiéndose una tolerancia del 5%.\nd. El proyecto de ventilación debe sustentarse mediante una simulación por medio de un modelamiento matemático apoyado en un software o en estudios logarítmicos a fin de tener la mejor configuración para la extracción del humo e inyección de aire fresco que permita elevar la altura del humo y se facilite la rápida evacuación de las personas que se encuentren en el interior En caso contrario debe aplicarse ventilación mecánica Tercer sótano y siguientes Obligatorio el cumplimien-to de lo indicado en la presente norma.\nb) El sistema mecánico de impulsión de aire se debe instalar en la parte superior lo más cercano al techo, la ubicación de la extracción debe ser definida por el Proyectista.\nc) Los gases producto de motores de combustión interna (equipos electrógenos, motobombas contra incendios, entre otros) deben descargar a una altura mínima de 3,00 m del nivel de la vereda y dentro de los retiros, siempre y cuando no afecte las edificaciones colindantes, caso contrario, optar por otra forma de descargue, debidamente sustentado.\nd) Para el caso de estacionamientos en sótanos sin edificaciones en pisos superiores (estacionamientos públicos), la altura de descarga mínima debe ser de 3,00\nm por encima del nivel del techo y el sistema de extracción debe contar con ductos de salida de gases que no afecte las edificaciones colindantes, la vía pública, ni a la propia edificación; en cuyo caso se usan filtros.\ne) En estacionamientos en sótanos a partir de cinco (05) plazas o de 100 m2 útiles, se debe contar con un sistema de detección de monóxido de carbono (CO) en cada planta o nivel, que active automáticamente el sistema de ventilación cuando se alcance una concentración de 50 p.p.m.\nf) Se prohíbe que los sótanos o pisos estén comunicados entre sí por medio de pases o rejillas en los pisos.\ng) Los ventiladores de impulsión, tales como los ventiladores tipo JET FAN, pueden ser utilizados como parte del sistema de ventilación y deben sustentarse por medio de un software especializado que no permita la recirculación de humos y gases.\nh) Para la ventilación de un estacionamiento en sótanos se debe contar con un sistema mixto de inyección y extracción de aire.\n14.9.4 En edificaciones con estacionamientos adyacentes cerrados: Con el fin de limitar la entrada de los gases de escape de vehículos a los ambientes habitables, el diseño debe cumplir con lo siguiente:\na) Mantener la presión del estacionamiento cerrado adyacente en o por debajo de la presión de los ambientes habitables adyacentes.\nb) Utilizar un vestíbulo para proporcionar una barrera de aire entre el estacionamiento cerrado y los ambientes habitables adyacentes.\nc) Limitar la migración de aire desde el estacionamiento cerrado a los ambientes cerrados adyacentes habitables del edificio, de una manera aceptable por la autoridad competente.\nArtículo 15.- Sistemas especiales de ventilación mecánica Todos los sistemas de extracción de humos, presurización de escaleras, vestíbulos previos ventilados, extracción de grasas en cocinas industriales y otros vinculados con la seguridad de las personas, seguridad en caso de siniestros y seguridad en el uso cotidiano en condiciones normales, deben considerar lo establecido en una norma internacional y tener certificación UL y/o FM o equivalente.\nArtículo 16.- Extracción de humos 16.1 Los ventiladores deben cumplir con lo establecido en una norma internacional y tener certificación UL y/o FM\no equivalente, para soportar temperaturas de 400ºC por 2 horas o más.\n16.2 Los ductos para extracción de humos deben ser fabricados en fierro negro y estar bridados y/o soldados.\n16.2.1 En caso de ser bridados, éstos deben llevar una junta cortafuego.\n16.2.2 En caso de ser soldados, se debe considerar lo establecido en las normas de la Sociedad Americana de Soldadura (AWS por sus siglas en inglés).\n16.3 En caso de incendios, se recomienda que la inyección de aire fresco en los sótanos se mantenga prendida, ya que esto es parte del sistema de extracción de humos.\n16.4 El estudio sustentatorio para el diseño del proyecto de un sistema de extracción de humos de incendio debe realizarse por medio de un modelamiento matemático apoyado en un software o en estudios de métodos numéricos.\n16.5 Los humos provenientes de la extracción de grasas de cocina, son evacuados conforme a lo indicado en la Norma Técnica EM.060 Chimeneas y hogares del Reglamento Nacional de Edificaciones.\nArtículo 17.- Extracción de grasas Para la extracción de grasas de cocina, los extractores centrífugos deben tener alabes inclinados o curvados hacia atrás con motores TEFC para alta temperatura.\nArtículo 18.- Condiciones generales del diseño de ductos 18.1 El sistema de ductos (para cada tipo de aire indicado en el artículo 4 Definiciones), debe ser independiente, sin ninguna conexión con otro sistema.\n18.2 Todos los ductos de aire se deben construir íntegramente de metal o de otros materiales incombustibles aprobados según las normas técnicas peruanas, o en su defecto por normativa internacional, regional o nacional, siempre y cuando no se generen desprendimientos de material que, por efectos del paso del aire afecten a las personas.\n18.3 En las instalaciones de ventiladores de ático, se debe instalar, en lugar del requisito señalado en el numeral 18.2 del artículo 18, un sistema cortafuego con ductos en caso de incendio.\n18.4 Los ductos deben tener un nivel de estanqueidad según el estándar SMACNA vigente, de acuerdo a la presión estática de construcción, sin más aberturas que las esenciales para el funcionamiento del sistema. Deben estar asegurados o soportados por miembros estructurales sustanciales, colgadores metálicos, soportes laterales o sus equivalentes.\n18.5 Los ductos no deben atravesar ningún muro cortafuegos a menos que sea inevitable, previo sustento del proyectista. En tal caso, estos deben contar con sello cortafuegos y proveerse de puertas automáticas contra incendio o compuertas de cierre.\n18.6 Cada junta de los ductos metálicos redondos, debe ser asegurada contra desplazamientos, por lo menos con un tornillo metálico, excepto en las construcciones para viviendas unifamiliares o similares, en las cuales puede usarse cinta plástica aprobada para sellar y asegurar las juntas.\n18.7 Los ductos, provenientes de extracción de baños, campanas de cocina y secadores, deben descargar al exterior de la edificación sin afectar a las edificaciones colindantes. El sistema de ductos debe ser independiente, sin ninguna conexión con otro sistema.\n18.8 Los registros de inspección y limpieza, deben estar equipados con tapas herméticas y con seguros para evitar su caída y se deben colocar en el caso de los tramos horizontales, a los lados del ducto para prevenir goteos; su espaciamiento no debe exceder de seis (06)\n18.9 Los ductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser practicables para su registro y limpieza.\n18.10 Debe preverse el paso de los ductos a través de los falsos cielos rasos y otros elementos de partición horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello, tales como: Brochales y zunchos.\n18.11 Los tramos verticales situados al exterior de las edificaciones, deben ser soportados adecuadamente por las paredes exteriores.\n18.12 En la base de cada tramo vertical se debe proveer una trampa para residuos, con facilidades para limpieza.\n18.13 Si los ductos atraviesan particiones de material combustible, deben tener una separación de 0,45 m., a menos que, la partición se haya aislado para obtener una protección mínima de una (01) hora de resistencia al fuego; en cuyo caso, la separación puede reducirse a 0,075 m.\n18.14 Los ductos metálicos deben tener una calidad mínima G-60.\nArtículo 19.- Consideraciones para el diseño de ductos para cocinas comerciales 19.1 El diseño, instalación y uso de componentes de extracción tales como: Campanas, eliminadores de grasa, ductos, reguladores, aparatos de movimiento de aire, así como, equipamiento auxiliar para el sistema de extracción y equipamiento de cocina, usado en aplicaciones de cocinas comerciales, industriales, institucionales y similares, deben cumplir con las normas técnicas peruanas correspondientes. En caso de no existir, se debe aplicar normas internacionales o subsecuentemente, normas regionales que regulen lo relativo a este tema, caso contrario, se pueden aplicar normas nacionales o en su defecto, normas de asociación.\n19.2 Los requisitos de este apartado no son de aplicación a campanas y ductos, empleados para extraer\núnicamente calor de unidades de cocina tales como, lavaderos, cafeteras, calentadores de agua y equipos similares de cocina en los que se anticipe producción de humo o vapores con grasa.\n19.3 Todo equipo de cocina que se use en procesos asociados con producción de humo o vapores con grasa, debe ser equipado con un sistema de extracción, compuesto de una campana, un sistema de ductos, equipo de eliminación de grasa y equipo contra incendios.\n19.4 Los ductos para la extracción de todo aire caliente, deben ser de acero inoxidable no menor a 1,09\nmm o fierro negro no menor 1,37 mm. Las uniones deben estar bridadas o soldadas.\n19.5 En el caso se requiera hacer limpieza en el interior del ducto, extracción de grasas de cocina, se debe considerar tapas de registro cada 2 m., siempre y cuando el ducto sea horizontal y tenga una pendiente menor de los 45º, conforme a lo establecido en la NFPA 96.\n19.6 El diseño de ductos para las campanas, debe seguir las siguientes disposiciones:\na) Las campanas que se instalen encima de todo equipo de calentamiento o cocción en general y lavadoras con agua caliente o vapor, deben ser construidas con materiales incombustibles, con uniones estancas y manteniendo una separación mínima de 0,45 m., de todo material combustible sin protección.\nb) Los sistemas de ductos deben crear una velocidad de acarreo del aire en el sistema de extracción de no menos de 7,5 m/s y no más de 11 m/s. La velocidad del aire a través de la cara de la campana, debe ser como mínimo de 0,5 m/s.\nc) Las campanas de cocina tipo industrial o campanas de restaurantes deben ser de acero inoxidable y deben contar por lo menos con su filtro baﬂ e de acero inoxidable.\nd) Las campanas no se deben alzar más de 2,10 m.\nsobre el nivel del piso terminado.\ne) La longitud y ancho de las campanas se debe extender un mínimo de treinta (30) centímetros adicionales sobre el aparato que sirven.\nf) Donde las condiciones del ambiente lo permitan, las campanas deben tener una altura no menor de sesenta (60) centímetros, configurando un reservorio que confine momentáneamente las burbujas de humo y grasa, hasta que el sistema de extracción pueda evacuarlo.\nArtículo 20.- Aberturas de ventilación de aparatos a gas Las aberturas de ventilación, que también funcionan como sistemas de extracción, de los aparatos de cocina que funcionen con gas, a excepción de hornos, se deben prolongar a través o más allá de la rejilla o filtro de grasa y se regulan conforme las disposiciones de la Norma Técnica EM.040 Instalaciones de gas del Reglamento Nacional de Edificaciones.\nArtículo 21.- Consideraciones para el diseño de ductos y campanas de cocinas para uso residencial 21.1 Las campanas de cocina con un ducto incombustible deben ventilar al exterior de la edificación.\n21.2 Pueden instalarse campanas de cocina sin ductos. Los ductos de campanas de cocina o de sistemas de ventilación residenciales, deben cumplir con las normas técnicas peruanas correspondientes y se aplican únicamente a las instalaciones que estén dentro de una unidad residencial unifamiliar.\n21.3 Los sistemas de extracción para gases inﬂ amables, deben cumplir con normas técnicas peruanas. En caso de no existir regulación nacional, se debe aplicar normas internacionales o subsecuentemente normas regionales que regulen lo relativo a este tema, caso contrario, se pueden aplicar normas nacionales o en su defecto, normas de asociación.\n21.4 Si se usan ventiladores asociados a la extracción de gases inﬂ amables (gas licuado de petróleo, gas natural), deben instalarse dispositivos de protección que detengan la operación del ventilador en caso de incendio.\nArtículo 22.- Instalación de Emisores Ultravioleta de Banda C\nSe debe instalar Emisores Ultravioleta de Banda C que tengan una longitud de onda de 253,7 nanómetros y una densidad de radiación efectiva no menor a 30mJ/cm2 (30\nmili Joules por centímetro cuadrado), en todo el serpentín de enfriamiento y hacer uso de filtros en los sistemas de inyección de aire fresco con una eficiencia mínima MERV-13, cuando en las edificaciones se incluyan instalaciones de aire acondicionado.\nTitulo: RM 232-2020-VIVIENDA Modifican la Norma Técnica EM.030 Instalaciones de V entilación del Reglamento Nacional de Edificaciones y dictan otras disposiciones\nNumero : 232-2020-VIVIENDA\nEl Perú Legal: Norma Técnica Em030 Instalaciones V Entilación RM 232-2020-VIVIENDA Vivienda Construccion y


PDAC 2019: Lo mejor de la convención minera más importante del mundo | Minería con futuro\nFoto: Mining Press.\nSe han revelado buenas noticias en esta nueva edición del Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC 2019) que concluyó en la ciudad de Toronto. El PDAC es uno de los eventos mineros que convoca a cientos de empresarios y a ministros, funcionarios y representantes de diversos países en el sector y por supuesto el Perú. A continuación, algunos highlights de lo que fue el encuentro minero más importante del año.\nUna de las delegaciones más numerosas e importantes. La delegación peruana fue una de las más numerosas, liderada por la vicepresidenta Mercedes Aráoz y por el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes,. Junto a los funcionarios peruanos viajaron representantes de diversas empresas mineras como Hudbay, Anglo American, Barrick Gold o Newmont, entre otros.\nProducción potencial de cobre. En su presentación en el PDAC, el ingeniero Luis Rivera, presidente del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú (IIMP) indicó que “si se pusiera en valor el potencial geológico actual se producirían 320 millones de TMF de cobre y 244 millones de onzas del oro”. Sin duda una tremenda cifra.\nUSD 5,700 millones de inversión minera para este año. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, llenó de optimismo a la sala en su conferencia. El titular del BCRP indicó que el Perú recibirá una inversión minera de US$ 5,700 millones para este año. Esta cifra superará la del año pasado que fue de US$ 5,000 millones.\nPerú camino al top ten minero. El ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, indicó que el Perú entrará al Top Ten del ranking que elabora el Fraser Institute, una academia canadiense que elabora anualmente estudios sobre el atractivo de los países y jurisdicciones para la inversión minera.\nTía María va. El titular resaltó que este año se espera el inicio de la construcción de seis nuevos proyectos con una inversión global de US$ 3,441 millones entre ellas el tan esperado proyecto Tía María.\nStand peruano con mayor visita. El stand peruano inaugurado por el ministro Ísmodes fue uno de los más visitados. Ello porque el Perú es uno de los países líderes en la región en el sector minero. La delegación que acompañó al ministro fue de alrededor 300 funcionarios y empresarios nacionales.\nPerú y Brasil firman cooperación. Con el objetivo de gestionar un uso eficiente de las energías renovables y mejorar el desarrollo de la minería a pequeña escala, Perú y Brasil firmaron en la ciudad de Toronto, un acuerdo de cooperación bilateral.\nVicepresidenta y el Aeropuerto de Chinchero. En su paso por Canadá, la vicepresidenta Mercedes Aráoz comentó que hay interés de empresas canadienses en participar en la construcción del aeropuerto de Chinchero, en Cusco, que remplazará al ya desbordado Velazco Astete. “El interés que tiene las empresas canadienses en participar en este concurso que se ha dado para que haya un convenio de Gobierno a Gobierno en la construcción del aeropuerto de Chinchero es bastante grande y eso nos entusiasma porque no son pocas. Y creo que el día 14 que se tienen que presentar las ofertas se van a presentar varias de Canadá”, comentó la también congresista.\nInversión alemana interesada en el Perú en minería, agua y energía


AMLO visitará unidades médicas en Durango, Zacatecas y Coahuila – Contacto Hoy\nInicio > Noticias > Local > AMLO visitará unidades médicas en Durango, Zacatecas y Coahuila\nMéxico, 8 Ago (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador iniciará este jueves una gira de trabajo de cuatro días por los estados de Durango, Zacatecas y Coahuila, tras la cual habrá recorrido 38 de los 80 hospitales IMSS-Bienestar que prevé visitar en aras de fortalecer el sector salud.\nTras su llegada al aeropuerto local de Durango -primer punto de su gira de trabajo-, el Ejecutivo federal se trasladará vía terrestre al municipio de Rodeo, donde a las 15:30 horas dialogará con la comunidad del Hospital Rural de Rodeo.\nLuego de escuchar demandas de médicos, enfermeras y derechohabientes de la unidad médica ubicada en el kilómetro 160 de la carretera Panamericana, colonia Industrial, se trasladará al de municipio Guadalupe Victoria.\nEn la localidad duranguense se reunirá a las 19:30 horas con la comunidad del Hospital Rural Guadalupe Victoria, en el kilómetro 1 de la carretera Ramón Corona esquina Niños Héroes de Chapultepec, colonia La Estación.\nEl viernes 9 de agosto encabezará en Durango su conferencia mañanera, y más tarde, a las de 11:00 horas, acudirá al Hospital Rural Vicente Guerrero. A las 16:00, ya en Zacatecas, hará lo propio en el Hospital Rural Rio Grande.\nLa gira del presidente de la República continuará en la entidad el sábado 10 de agosto, donde a las 12:30 horas se reunirá con la comunidad de Hospital Rural Tlaltenango y por la tarde acudirá al Hospital Rural Villanueva.\nEl domingo 11 de agosto, luego de reunirse al mediodía con la comunidad del Hospital Rural Concepción de Oro, en Zacatecas, se trasladará vía terrestre a Ramos Arizpe, Coahuila, donde a las 16:00 horas recorrerá el hospital del mismo nombre, con lo que terminará su gira.\nLópez Obrador regresará por la noche a la Ciudad de México. Al domingo 4 de agosto el mandatario habría recorrido 30 hospitales rurales en nueve entidades del país en cinco semanas de gira, acompañado por el gabinete de salud.\nMuere ciclista arrollado en Primo de Verdad; responsable huyó


Sin categoría archivos - Allevamento Boxer degli Scrovegni\nCrov Sin categoría agosto 30, 2019 septiembre 9, 2019\nAlgunas clínicas veterinarias han conseguido mayor clientela gracias al trabajo que han realizado para ellas empresas como esta Agencia SEO Barcelona. Esto no significa que el trabajo que la clínica realizaba fuera mediocre o de mala calidad, pero bien … Leer Mas\nCrov Sin categoría agosto 8, 2019 agosto 30, 2019\n¿Quieres vender antigüedades? ¿Coleccionas piezas que tienen valor y que con el paso del tiempo crees que ha obtenido aún más? Pues no esperes más y busca la ayuda de expertos que te ayuden a tasar tus piezas para … Leer Mas\nCrov Sin categoría julio 30, 2019 julio 23, 2019\nSi tienes un negocio, el que sea, y cuenta con cierta popularidad como para que hablen de él en los medios, entonces el pressclipping te interesa. Se trata de la tarea de recopilar las apariciones de una empresa concreta en … Leer Mas\nCrov Sin categoría julio 30, 2019 julio 30, 2019\nTodos siempre queremos tener dinero. Hace falta para vivir, es una realidad. El trabajo a veces nos reporta lo suficiente, pero si no es así, podemos probar suerte en otras áreas. La lotería es una de ellas. Puedes comprar euromillones … Leer Mas\nCrov Sin categoría julio 25, 2019 julio 28, 2019\nGrupo Planeta y mascotas, dos mundos que se conjugan, pues en el amplísimo catálogo editorial del Grupo Planeta podrás hallar numerosos volúmenes sobre estos animales de compañía domesticados, cuyo propósito es brindar compañía o disfrute a su cuidador.\nGracias a … Leer Mas\nPiezas de arte en tu hogar, no te preocupes por tus mascotas\nCrov Sin categoría junio 28, 2019 junio 18, 2019\nPiezas de arte en tu hogar, no te preocupes por tus mascotas, pues las calidades de los materiales de todos los productos de alta gama (técnica y artística) que te ofrece PDS Planeta garantizan, además de su belleza, su fortaleza … Leer Mas\nlos trainers de perros necesitan preparación física\nCrov Sin categoría junio 24, 2019 junio 18, 2019\nTodos los trainers de perros necesitan preparación física, así que no dejes de dar clic en este enlace: preparacion fisica oposiciones, que será decisivo en tus propósitos de convertirte en un profesional competente en este campo del adiestramiento de … Leer Mas\nUn retrato de tu mascota es posible con PDS Planeta\nCrov Sin categoría junio 23, 2019 junio 18, 2019\nUn retrato de tu mascota es posible con PDS Planeta, pues entre sus propuestas, PDS Planeta cuenta con Retratoart, que resulta un prestigioso sello integrado por por expertos pintores retratistas, especializados en la realización de retratos al óleo de la … Leer Mas\n¿Una agencia de marketing para una veterinaria?\nCrov Sin categoría mayo 28, 2019 mayo 26, 2019\n¿Una agencia de marketing para una veterinaria? Pues claro, ya que todos requieren de este imprescindible recurso para visualizarse, comunicar, influir y captar seguidores, clientes y públicos, así que esta agencia de marketing es la solución ideal para que tu … Leer Mas\n3 requisitos mínimos para viajar con mi mascota\nCrov Sin categoría marzo 31, 2019 marzo 31, 2019\nDentro de los 3 requisitos mínimos para viajar con mi mascota se encuentran el hecho de que yo pueda tener la oportunidad de incluirla en alguna que otra actividad dentro de las que planee en mi viaje. Con plataformas como … Leer Mas\nUna buena lectura siempre es una buena compañía\nCrov Sin categoría marzo 12, 2019 abril 1, 2019\nMejor solo que mal acompañado, dice el refranero popular. Sin embargo, cuando tenemos un buen libro nunca nos faltará la buena compañía. Para muchas personas Trabajar Grupo Planeta es una enorme satisfacción porque no todos tienen la oportunidad de trabajar … Leer Mas\nUn caballo de metal puede ser el centro de atención de tu hogar\nCrov Sin categoría enero 27, 2019 enero 29, 2019\nEn las casas todo es posible. Lo que para una familia puede ser una extravagancia, para otra puede ser un objeto decorativo entrañable. Por eso no te sorprendas si ves en PDS Planeta un caballo de metal como elemento decorativo … Leer Mas\n¿Cómo transportarte si vas de viaje?\nCrov Sin categoría enero 25, 2019 enero 19, 2019\nPara fortuna de nosotros, lo seres humanos, hoy día existen varios medios de transporte. Si en los comienzos había que conformarse con caballos y coches, después con barcos y trenes, hoy día hay más posibilidades. Bicicletas, coches, trenes, barcos, aviones … Leer Mas\nEstafas energéticas que pueden afectar a las veterinarias\nCrov Sin categoría noviembre 28, 2018 noviembre 30, 2018\nActualmente uno de los problemas que están sufriendo muchas clínicas veterinarias tienen que ver con la falta de electricidad. Por desgracia, algunas de estas clínicas fueron víctimas de estafas ventageneradores. Esto significa que adquirieron generadores eléctricos por bajos precios … Leer Mas\nUsos de un generador eléctrico en una veterinaria\nCrov Sin categoría octubre 30, 2018 octubre 14, 2018\nLa tienda ventageneradores se ha vuelto muy popular entre los veterinarios, porque si antes eran solo los hospitales para humanos los que contaban con generadores eléctricos, ahora también las clínicas veterinarias han comenzado a instalar estos equipos. Por supuesto que … Leer Mas


Badpak Sexy Bikini Set 2018 Push Up Traje De Baño Strappy Bañadores Mujeres Hoja De Impresión Traje De Baño Cortado Beachwear Femal Biquini En venta / Natación \_ Metdrugs-network.com\nBadpak sexy bikini set 2018 push up traje de baño strappy bañadores mujeres hoja de impresión traje de baño cortado beachwear femal biquini\nCarta del tamaño Tamaño Busto Cintura Cadera Taza Medida plana S 72-80 cm 60-66 cm 78-85 cm A-B 33 cm M 80-88 cm 64-70 cm 85-91 cm B-C 35 cm L 88-95 cm 68-74 cm 91-97 cm B-C 37 cm XL 95-103 cm 72-78 cm 97-105 cm C-D 39 cm S 28 ''-31'' 24 ''-26'' 31 ''-33'' A-B 13.0'' M 31 ''-35'' 25 ''-28'' 33 ''-36'' B-C 13.8'' L 35 ''-37'' 27 ''-30'' 36 ''-38'' B-C 14.6'' XL 37 ''-40'' 28 ''-31'' 38 ''-41'' C-D 15.4'' 1. para asegurarse de obtener el tamaño correcto, consulte nuestra tabla de tallas en la descripción antes de comprar. Si no estás seguro del tamaño, por favor déjenos mensaje sus mediciones exactas del cuerpo (altura/peso/busto/cintura/caderas) para que podamos darle alguna sugerencia para elegir el tamaño correcto. Gracias por entender! 2. medición manual puede existir 1-3 cm de diferencia.\nBadpak sexy bikini conjunto 2018 push up traje de baño mujeres hoja impresión traje de baño cortar playa biquini femal\nEtiquetas: Badpak sexy bikini set 2018 push up traje de baño strappy bañadores mujeres hoja de impresión traje de baño cortado beachwear femal biquini barato, Bikinis Set de calidad, vendedores chinos de Deportes y ocio, biquini up, biquini woman.\nNombre de la marca: BADPAK\nStyle: High Waist,Cut Out,Push Up\nComprador, muy buen amigo comprador B1220RE B1220BK Pago 1) aceptamos el fideicomiso, boletín, Visa, MasterCard, qiwi, Western Union, maestro tarjeta de débito, webmoney, transferencia bancaria, tarjeta de crédito y cualquiera puede pagar en Metdrugs-network.com. 2) El Fideicomiso es el mejor pago seguro para usted. 3) Este es el centro de ayuda de pago: Envío 1) envío de la gota Apoyamos el


Ver porno ayuda a salvar perros\nInicio Entérate Ver porno ayuda a salvar perros\n‘Thank Dogs For Doggy Style’ (Gracias a los perros por la pose en cuatro) es la campaña del canal porno RedTube para ayudar a los caninos a través del consumo de pornografía.\nSegún la Asociación Americana de Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA por sus siglas en inglés) alrededor de 2,7 millones de animales son sacrificados en los refugios estadounidenses cada año, muchos de ellos perros.\nRedTube donará por todo el mes de junio 0,01 dólares por cada 1.000 reproducciones de videos para Dallas Pets Alive (DPA), una organización no lucrativa con sede en el Norte de Texas, dedicada a salvar la vida de los perros a través de la promoción y la disponibilidad de recursos, educación y programas necesarios para eliminar la matanza de los animales.\n«Para dar gracias a los verdaderos pioneros del ‘doggy style’, posiblemente una de las mejores posiciones sexuales, y tal vez la razón por la que muchos de nosotros existimos hoy en día, estamos lanzando nuestro ‘Thank dogs for doggy style'», dijo Alex Taylor, vicepresidente de RedTube en un comunicado de prensa.\nCarla Eboli, Jefe del Comité de Comunicaciones de la DPA, afirmó que estaban “encantados” de asociarse con RedTube para sensibilizar y aportar recursos para los animales: “Animo a todo el mundo a visitar RedTube tan a menudo como sea posible para ayudar a recaudar la mayor cantidad de dinero».\nArtículo anteriorAbsolut lanza campaña LGBT friendly\nArtículo siguientePerú LGBT visible desde una mirada Plural


Uncharted 4 para PS4, tráiler en cines antes de Star Wars - HobbyConsolas Juegos\nUncharted 4 para PS4, tráiler en cines antes de Star Wars\n21 Dic 2015 - 15:56h - Actualizado 21 Dic 2015 - 15:56h\nUncharted 4: El Desenlance del Ladrón, exclusivo de PS4, ha revelado su tráiler en cines de forma pública. Hasta ahora, este tráiler de Uncharted 4 solo se emitiía en cines americanos antes del visionado de Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza, la película más taquillera de la historia.\nAhora, ya podemos disfrutar de este tráiler de Uncharted 4 generado por ordenador y a cámara lenta, con una situación de lo más dramática con Nathan Drake, su hermano Sam y la villana Nadine Ross en escena. Este último personaje fue revelado en la pasada PlayStation Experience.\nDesarrollado por Naughty Dog, Uncharted 4: El Desenlance del Ladrón saldrá el 18 de marzo a la venta para PlayStation 4, siendo uno de los mejores juegos de PS4 de cara al próximo año o, al menos, de los más prometedores. El juego se comercializará en tres ediciones distintas: estándar, limitada y coleccionista. De paso, aquí tenéis nuestra crítica de Star Wars Episodio VII: El Despertar de la Fuerza.\nEso es Marketing del bueno, Sony le moja la oreja a Micro por todos lados en este aspecto, se van a vender aún mas ps4 si caben, ha sido un movimiento buenisimo.\nDebido al nulo numero de exclusivos de ps4 en navidad te ponen un anuncio de un juego que sale dentro de 3meses para ver si caen mas ventas de consolas. Ay como se te ve el plumero sony\nNo solo en EE.UU. , yo lo ví ayer en un cine de Barcelona antes de Star Wars .\n"A thieft end", El Desenlance del Ladrón. Adiós al hermano de Drake?! Big Spoiler!!! X(\nSony la reina del marketing eso es indudable. el tráiler un pasote aunque corto que te cagas XD\nSe me han puesto los pelos muy de punta!\nya queda menos, lo jugaré poco a poco para que me dure más.\nYo me lo pasaré varias veces para el platino :))\nTodo un guiño a Indiana Jones y la última cruzada, suerte que Sam no lleva guantes que puedan resbalarse de su mano y precipitarse..\nNaughty Dog, Uncharted 4: El Desenlance del Ladrón saldrá el 18 de marzo. No puedo esperar tanto, que salga yaaaaaaa, dios mio se me está haciendo eterno jajajajaj.....


Bienvenido a Keto Extreme Fat Burner!\nEstos términos y condiciones para el uso del sitio web de Keto Extreme Fat Burner, que se encuentran en https://ketoextremefatburner.mx.\nAl acceder a este sitio web, asumimos que acepta estos términos y condiciones. No continúe usando Keto Extreme Fat Burner si no está de acuerdo en aceptar todos los términos y condiciones establecidos en esta página.\nEmpleamos el uso de cookies. Al acceder a Keto Extreme Fat Burner, usted acepta utilizar cookies de acuerdo con la Política de privacidad de Keto Extreme Fat Burner.\nA menos que se indique lo contrario, Keto Extreme Fat Burner y sus propios derechos de propiedad intelectual para todo el material en Keto Extreme Fat Burner. Todos los derechos de propiedad intelectual están reservados. Puede acceder a esto desde Keto Extreme Fat Burner para su uso personal sujeto a las restricciones de estos términos y condiciones.\nVolver a publicar material de Keto Extreme Fat Burner\nVender, alquilar o sub-licenciar material de Keto Extreme Fat Burner\nReproduce, duplica o copia material de Keto Extreme Fat Burner\nRedistribuir contenido de Keto Extreme Fat Burner\nEl presente Acuerdo comenzará en la fecha del presente. Este sitio web ofrece una oportunidad para que los usuarios publiquen e intercambien opiniones en ciertas áreas del sitio web. Keto Extreme Fat Burner no filtra, edita, publica ni revisa los comentarios antes de su presencia en el sitio web. Los comentarios no reflejaron los puntos de vista de Keto Extreme Fat Burner, sus agentes y / o afiliados. Los comentarios reflejan opiniones y opiniones de las personas que publican sus opiniones y opiniones. En la medida de lo permitido por las leyes aplicables, por cualquier responsabilidad, los daños o pérdidas son causados por el sitio web\nKeto Extreme Fat Burner se reserva el derecho de monitorear todos los comentarios y comentarios que puedan considerarse inapropiados, ofensivos o causas de estos términos y condiciones.\nUsted otorga la licencia no exclusiva de Keto Extreme Fat Burner para usar, reproducir, editar y autorizar a otros a usar, reproducir y editar cualquiera de sus comentarios en cualquiera y todas las formas, formatos o medios.\nAprobaremos los enlaces a estas organizaciones si decidimos que: (a) el enlace no nos hará vernos desfavorablemente a nosotros mismos o a empresas acreditadas; (b) la organización no tiene registros negativos con nosotros; (c) el beneficio que obtenemos de la visibilidad de los hipervínculos compensa la ausencia de Keto Extreme Fat Burner; y (d) el enlace se encuentra en el contexto de la información general de recursos.\nSi está interesado en un sitio web, debe informarnos enviando un correo electrónico a Keto Extreme Fat Burner. Incluya su nombre, el nombre de su organización, la información de contacto, así como la URL de su sitio, una lista de las URL desde las que desea enlazar a nuestro sitio web, a qué sitio le gustaría el enlace Espere 2-3 semanas para una respuesta.\nEl uso del logotipo de Keto Extreme Fat Burner u otra obra de arte no se podrá vincular a un acuerdo de licencia de marca comercial.


Lo primero que te puede sorprender de los letones es su carácter, extremadamente amable, amables hasta el punto de que si se pregunta por una calle o edificio no es que sólo te lo indiquen, sino que suelen acompañarte hasta él y darte una agradable conversación, especialmente se mostrarán curiosos y preguntarán por España, ya que no es muy normal ver a españoles por allí.\nSon muy abiertos, a pesar de que para ellos no sea normal el contacto físico; es más, allí hay que olvidarse de los típicos dos besos, incluso de dar la mano. Físicamente, suelen ser rubios de ojos azules. No deben asustar las vestimentas de algunos, ya que hay gente que vive muy bien, y otra que no mal, pero sí con lo justo, por lo cual no llevan una imagen cuidada, lo que para nada quiere decir que vayan a hacerte algo... Muy al contrario, son gente muy honrada.\nLa lengua oficial es el letón, pero el 40% de sus habitantes son rusos, y no sólo de origen sino que tienen dicha nacionalidad como única, por lo cual debido a que éstos no saben, o si saben no quieren hablar letón, el ruso se convierte en una lengua prácticamente cooficial.\nLa mayor parte de los letones son protestantes, de la fe evangélica luterana, mientras que los rusos son ortodoxos. Existen también muchos problemas entre rusos y letones. Los letones no soportan a los rusos, tengamos en cuenta que la ocupación rusa finalizó en el 1991 y aún hoy día los letones se ven obligados a hablar en ruso diariamente en su país porque estos no quieren aprender letón.\nEl ocio también es muy barato, de modo que puedes ir a la ópera por menos de 5 euros o comer por 2 euros. Además, es una ciudad estupenda para salir cualquier día de la semana, ya que siempre hay mucho ambiente y los pubs cierran tarde (de 4 a 8 de la madrugada, dependiendo siempre del sitio), incluso hay restaurantes 24 horas abiertos.\nLa ropa es un 50% más cara que en España, y no es fácil encontrar buenos abrigos, así que en este aspecto es mejor comprarlo en España, al contrario de lo que todos pensábamos. Si desea imbuirse de la vida actual de Riga, el Mercado Central es un buen lugar para ir. Permite pasar varias horas curioseando, además de comprar fruta y verduras frescas y otros productos frescos. El mercado está situado alrededor de varios zeppelines de los años 30 próximos a las estaciones de tren y autobús.\nEn cuanto a la acomodación, recomiendo hospedarse en el Hotel Baltpark, un nuevo y moderno hotel de 3 estrellas situado cerca del centro de la ciudad (15-20 min) y junto a un parque rodeado de numerosos árboles verdes.\nEl hotel fue construido en 2006 y está recomendado para viajes de negocios, grupos, vacaciones y viajeros. Cuenta con 43 confortables habitaciones (36 estandar, 3 suites para niños, 1 Suite y 3 habitaciones románticas), una gran sala de conferencias ideal para congresos o reuniones privadas, el restaurante Paradise en la planta sexta con vistas maravillosas al parque y platos deliciosos, una azotea abierta en verano con bar, barbacoa y vistas panorámicas a la ciudad, vestíbulo con recepción abierta 24 horas, guardarropa, ascensor, conexión a Internet, aparcamiento y servicio de habitaciones y de lavandería.\nEl restaurante Paradise es un restaurante romántico de estilo caribeño muy sofisticado y elegante. Con su diseño moderno y su agradable música hará que usted pase una tarde memorable. El restaurante también está disponible para bodas, reuniones de negocios, etc. Por las mañanas, el restaurante se convierte en una especie de buffet.\nLas habitaciones cuentan con todas las comodidades para que pase una estancia agradable. Si lo desea, se le proporcionará habitación de no fumadores. Por lo demás, las habitaciones disponen de cuarto de baño con secador de pelo, teléfono de línea directa, TV vía satélite o por cable, minibar, cama doble o extra grande, conexión a Internet, set de plancha, calefacción y aire acondicionado centrales y balcón o terraza.\nDisfrute también del agua de masaje caliente en su nuevo jacuzzi al aire libre situado en la azotea con una vista hermosa de la ciudad. Le invitarán además a probar sus variados cócteles y su gran champán durante el baño.\nSu personal hospitalario y profesional hará cualquier cosa por usted para que usted nunca olvide su estancia en Riga. Y no se olvide de disfrutar de la deliciosa comida que encontrará en el restaurante Paradise o de organizar una fiesta al aire libre en la terraza de verano que se encuentra en la azotea.


Embargo de cuentas, el grave problema que aqueja a industriales panaderos :: Diario La Opinion de Pergamino\nEmbargo de cuentas, el grave problema que aqueja a industriales panaderos\n23 de Enero de 2022 - 07:07\nLa reunión entre los empresarios panaderos se desarrolló el martes en la sede de la Cámara de Alimentarios.\nAlgunos propietarios de Pymes ligadas al rubro, recibieron de parte del Juzgado Federal de San Nicolás intimaciones por cifras millonarias como parte un reclamo que consideran infundado de parte del Sindicato de Panaderos. Motiva ello que el sector se haya declarado en estado de asamblea permanente. Se realizó una reunión en la Cámara de Alimentarios.\nDías pasados se llevó a cabo una convocante reunión de industriales panaderos que, nucleados en la Cámara de Alimentarios de Pergamino, debatieron acerca de la preocupación causada a las Pymes del sector, por la recepción de embargos e intimaciones de pagos por cifras millonarias, tramitados en el Juzgado Federal de San Nicolás como juicios ejecutivos, aparentemente notificados por cartas documento sin comunicación de las demandas respectivas, habiendo puesto a los empresarios en un estado de indefensión.\nLA OPINION pudo saber que aparentemente el reclamo lo fundan los apoderados del gremio y/o la obra social de los panaderos, en concepto de falta de pagos o pagos tardíos. En un comunicado, la Cámara de Alimentarios afirma que "ni el sindicato ni la obra social que dicen representar estos abogados funcionaban en el distrito de Pergamino, lo que implicaría perseguir un cobro sin haber dado ninguna prestación" y no ahorran críticas al sugerir impericia: "Llama la atención que desde el Juzgado Federal no se haya percatado de los efectos de sus propias resoluciones. Será una de las tareas inmediatas notificar al Juez de esta situación anómala y perjudicial".\nPor otro lado, en el documento se informa que por estos días se constatan inspecciones llevadas adelante por una referente del Sindicato de Panaderos de Junín, acompañada por agentes de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, agentes que hacen las inspecciones, intimando a los empresarios a que afilien y hagan los descuentos correspondientes a sus trabajadores. Ante ello la CAP contesta: "Son únicamente los trabajadores quienes deben solicitar su afiliación; tratándose entonces de una afiliación compulsiva, hecho este que será denunciado a las autoridades correspondientes", explica el escrito elaborado por la CAP.\nEsta situación más los problemas generados por la pandemia, "la presión tributaria, la competencia desleal de los informales, las exigencias de la dirección de bromatología, la caída de ventas, y la crisis en general que soporta el país, hacen temer que se sigan cerrando establecimientos fabriles en Pergamino. Ya más de 12 establecimientos cerraron sus puertas, agravando una situación socio económica de por sí es explosiva".\nPor todo lo expuesto anteriormente es que desde la institución pergaminense se declara al sector de los industriales panaderos en estado de alerta y asamblea permanente.\nAl hablar con LA OPINION, el presidente de la Cámara de Alimentarios de nuestra ciudad, Nelson Figueredo, confirmó que "son numerosos los empresarios panaderos de nuestra ciudad que recibieron embargos en sus cuentas corrientes bancarias". El agravante de esta situación, explica la autoridad de la Cámara, versa en que "en la actualidad todo es bancarizado. La Afip exige la utilización de la tarjeta de débito pero esta operación no se puede llevar adelante con una cuenta embargada. Por otro lado para pagar las declaraciones juradas de aportes y contribuciones de seguridad social es condición realizarlo desde una cuenta bancaria pero otra vez registramos el problema de que los panaderos tienen sus cuentas embargadas. De este modo los industriales no pueden dar cumplimiento a los pagos correspondientes. La situación es muy complicada por cierto".\nEn feria judicial\nDe acuerdo con lo expuesto por Figueredo, los embargos de las cuentas se empezaron a recibir en los últimos días de diciembre, en período de Fiestas. "Después sobrevino la feria judicial que se extiende durante todo enero con lo cual los panaderos están muy preocupados porque no pueden operar con los bancos porque tienen sus cuentas embargadas", se quejó\nEl reclamo llega a oídos de la Cámara de Alimentarios de parte de los propios asociados. Fueron ellos, los empresarios panaderos, quienes notificaron a la entidad sobre este problema y por eso decidieron convocar a una reunión en la que estuvieran presentes los damnificados. "Después de dialogar mucho llegamos a declarar el estado de alerta y asamblea permanente. Además la Cámara puso a disposición de los perjudicados asesoramiento jurídico para dar curso a los reclamos y a las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes porque los embargos se están ejecutando y necesitamos avanzar pero para eso debemos esperar que pase la feria judicial".\nSi bien días pasados se llevó a cabo la reunión con todos los damnificados, el presidente de la Cámara, Nelson Figueredo y el vicepresidente, Roque Guerrini, desde la institución que agrupa a los comerciantes alimentarios solicitan por este medio a los demás panaderos que no están asociados a la Cámara "que estén alertas y se acerquen para poder solucionar el problema de manera conjunta".\nEs dable destacar que uno de los objetivos de la Cámara, la razón de ser de la institución es nuclear a los referentes de los diferentes rubros alimentarios "para poder darle protección desarrollando actuaciones en conjunto en pos del bienestar de los asociados, y esa es la razón por la que estamos defendiendo los intereses de nuestros representados", expresó Figueredo.\nCierre de 12 panaderías\nEn uno de los párrafos del comunicado se da cuenta que en las últimas semanas se registró el cierre de 12 establecimientos el rubro panadería. "Hay 12 establecimientos que cerraron sus puertas y no van a volver a abrir con todo lo que ello significa, empleados que quedan sin su fuente laboral, propietarios que se quedan sin su fuente de ingreso, todo esto se suma a la explosiva situación económica que persiste en el país", afirmó Figueredo lamentando la situación.