NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION - PDF\nNORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION\nDownload "NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 00 00 AEREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION"\nSalvador Maidana Navarro\n1 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES EQUIPO ELECTRICO Generalidades Numeración de equipo Selección de apartarrayos Conexión de apartarrayos Identificación del equipo Subsección 08 TR 00 Transformadores 08 CP 00 Capacitores 08 RS 00 Restauradores 08 RG 00 Reguladores 08 CS 00 Cuchillas seccionadoras\n2 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES GENERALIDADES Hoja 1 de 2 Esta sección contiene las normas para la instalación de equipo eléctrico. 1. La codificación de los equipos que se mencionan, solo es para identificar el nombre y facilitar la consulta dentro de las normas. 2. Los símbolos del equipo se indican en la norma Todas las estructuras con equipo deben estar numeradas y esos números referidos a los planos y croquis. Ver normas y Todo el equipo eléctrico, excepto las cuchillas, deben tener protección contra sobrevoltaje (apartarrayos) en cada una de las fases de conexión al equipo, tanto el lado fuente como en el lado carga. 5. Todos los transformadores y capacitores deben tener protección contra sobrecorriente mediante eslabones fusible. 6. El tanque de los transformadores, restauradores, seccionalizadores y reguladores, el bastidor de los capacitores, los soportes y palancas de mando de las cuchillas de operación en grupo, deben estar aterrizados en la base de la estructura. El valor de resistencia de tierra será de un máximo de 25Ω en tiempo de secas. La bajante para tierra se conectara al conductor neutro del sistema. 7. Al transportar el equipo se requiere de una estiba y sujeción correcta al vehículo, preferentemente en su empaque original. 8. Todas las conexiones del equipo eléctrico se deben hacer con conductor de cobre semiduro desnudo, de 5,19 mm de diámetro (Nº4 AWG), excepto en las salidas de baja tensión de los transformadores. 9. Los cortacircuitos fusible de protección para la línea de media tensión o equipo deben quedar orientados en dirección al liniero que los operara con pértiga. Ver norma 04 E\n3 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES GENERALIDADES Hoja 2 de Cuando estén instalados los tres cortacircuitos fusible y sea necesario abrirlos, se debe proceder de la siguiente forma: Una vez seleccionado el rompecarga adecuado al voltaje e instalado en la pértiga, se abrirá primero el del extremo donde estén dos cortocircuitos en el mismo lado. Posteriormente se abrirá el del otro extremo y por último el del centro. Para cerrar se procesara en forma inversa: primero el del centro, posteriormente el de la orilla que se encuentra solo y al último el del otro extremo, vea croquis siguiente: Secuencia para: Abrir Cerrar\n4 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES NUMERACION DE EQUIPO En el sistema de distribución todo el equipo eléctrico y su dirección eléctrica deben estar codificados y numerados. La codificación será alfanumérica. 2. La codificación y numeración del equipo es diferente a la que se asigne al lugar de instalación, sea número de área o banco de distribución, banco de capacitores, reguladores, Nº de ramal, etc. 3. Transformadores: a cada transformador se le debe asignar un número económico y pintarlo como se muestra en los siguientes croquis. La capacidad en kva se debe pintar. CAPACIDAD 25 KVA NUMERO DE COLOR AMARILLO DE 8cm DE ALTURA, 4cm DE ANCHO 1cm DE ESPESOR. 45 KVA Reguladores: se le debe pintar el número económico y la capacidad en amperes. 5. Restauradores y seccionalizadores: se le debe pintar el número económico asignado\n5 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES SELECCION DE APARTARRAYOS Los apartarrayos utilizados en instalaciones aéreas de distribución son de óxidos metálicos. 2. La selección del apartarrayo esta en función de la tensión de la línea y del apartarrayo de acuerdo al tipo de sistema. Tensión entre fases (KV) 3F-4H (A) Tensión nominal (kv) Tipos de sistema 3F-3H Sistema existente Para la selección, se debe consultar al responsable técnico de la zona que corresponda\n6 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES CONEXION DE APARTARRAYOS Hoja 1 de 2 1. Los apartarrayos se deben instalar en posición horizontal, el conductor flexible de la terminal para conexión a tierra del apartarrayo se debe conectar a una de las tuercas de sujeción del herraje de soporte, éste mismo punto se debe usar para interconectar los apartarrayos con alambre de cobre N 4 AWG. Ver norma 04 E Todas las conexiones mecánicas deben estar firmemente apretadas para asegurar la rigidez de la instalación. 3. La bajante a tierra conectarla en el extremo superior a la abrazadera U entre la cruceta y la arandela de presión, y el extremo inferior conectarlo en derivación al sistema de tierra principal (de una sola pieza entre el neutro del equipo, cable de guarda o equipo, al electrodo para tierra). 4. La conexión de la línea al equipo o cortacircuito fusible hacerla normalmente con alambre de cobre desnudo N 4 AWG. Este puente debe quedar de paso y con conexión firme en el apartarrayo. CONECTADOR LINEA ALAMBRE SEMIDURO DESNUDO 4 AWG CONDUCTOR FLEXIBLE PARA CONEXION A TIERRA CONEXION A EQUIPO\n7 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES CONEXION DE APARTARRAYOS Hoja 2 de 2 En caso de que el equipo por alimentar requiera de conductor mayor al N 4 AWG, el puente de la línea al equipo hacerlo de una sola pieza y la conexión al apartarrayo hacerla con una derivación del puente. Tal derivación hacerla con alambre de cobre N 4 AWG y conectador a compresión. CONDUCTOR DE COBRE CONECTADOR A COMPRESION DE COBRE CONDUCTOR FLEXIBLE PARA CONEXION A TIERRA CONEXION A EQUIPO\n8 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO Dirección eléctrica (lugar de instalación): en todos los postes que soporten equipo eléctrico se debe pintar el número tal como se muestra en la siguiente figura: Caracteres alfanuméricos color negro de 10 cm de alto, 6 de ancho y 1,3 de espesor, con fondo amarillo. La altura total de la dirección eléctrica depende del número de dígitos. Se puede considerar una longitud de 12 cm para cada número, el ancho debe ser el de la cara del poste. FONDO AMARILLO NUMEROS NEGROS La dirección eléctrica debe pintarse directamente en el poste. En el caso de bancos de transformadores, el número se debe pintar 50 cm abajo del bastidor. Donde no exista la línea de Baja Tensión, pintarlo a 2 m abajo del equipo. Los números deben quedar del lado del tránsito. 2. Se puede utilizar placa de lámina galvanizada de 1,6 mm (Nº 16) de 15 cm x (10 cm por cada número más 5 cm) como lo indica a continuación: 3. Las dimensiones y pintura deben ser con el mismo criterio del punto AGUJEROS DE 4mm (5/32") DE DIAM. FONDO AMARILLO NUMEROS NEGROS 5 X 25mm cm POR CADA NUMERO +5 cm\n9 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 TR 00 TRANSFORMADORES TR 01 Generalidades 08 TR 02 Codificación 08 TR 03 Selección del eslabón fusible para transformadores 08 TR 04 Conductores para conexión de transformadores Subsecciones 08 TR 05 Transformador monofásico de una boquilla en un sistema 3f-4h 08 TR 06 Transformador monofásico de una boquilla en un sistema 3f-4h, autoprotegido 08 TR 07 Dos Transformadores monofásicos de una boquilla en un sistema 3f-4h Clave 1TR1A 1TR1AA 2TR2A 08 TR 08 Transformador trifásico en un sistema 3f-4h 1TR3A 08 TR 09 Subestación para bombeo agricola\n10 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 TR 01 GENERALIDADES Hoja 1 de 2 Se aplican todas las indicaciones de la norma Esta sección de transformadores incluye la selección de eslabón fusible para la protección contra sobrecorriente, la conexión de las unidades que integran cada banco en función del sistema de alimentación de media y baja tensión, así como los calibres de conductores de las salidas del banco para alimentar la red de baja tensión. 1. Todos los bancos de transformación tendrán la protección contra una sobretensión en el lado de media tensión utilizando apartarrayos. 2. Preferentemente utilice Transformadores Autoprotegidos. 3. La capacidad del eslabón fusible para protección del banco se indica en la norma 08 TR 03. El criterio general para su determinación es que el eslabón fusible debe ser de la capacidad más próxima a la corriente nominal en el lado de media tensión del banco de transformación. 4. Todas las conexiones eléctricas en el banco de transformación se harán con conductores de cobre. 5. Todos los bancos de transformadores para distribución se deben instalar preferentemente en su centro de carga. 6. La resistencia del poste para la estructura del banco debe ser apropiada al peso del banco. 7. En caso de instalarse más de un transformador se debe sumar el peso de los transformadores y comparar con la carga límite del poste indicada en la tabla siguiente. Tipo de poste PCR (1) A- 13 Limite de carga(kg) Capacidad del transformador (kva) 1F Hasta 165 Hasta 167 3F Hasta 150 Nota 1: Para contaminación use poste de concreto reforzado (PCR - **C - ***)\n11 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 TR 01 GENERALIDADES Hoja 2 de 2 8. Para cargas trifásicas en instalaciones nuevas, instale preferentemente transformadores trifásicos. 9. En el poste del banco de transformación la altura mínima al piso del conductor inferior de la línea de baja tensión debe ser 6 m. 10. En caso de cruces con vías férreas y aguas navegables, consultar la norma La identificación del número de área se ubica en la cara del poste de frente a la calle y perpendicular a ella. La numeración debe quedar 50 cm. abajo del bastidor. Ver norma ARROYO DE LA CALLE CARA DEL POSTE DONDE DEBE IR EL NUMERO DE BANCO 12. En caso de que el transformador no cumpla con la separación mínima de conductores o partes vivas a edificios y otras construcciones de la norma , se podrá instalar con el frente hacia la calle. 13. Los transformadores ligeros (hasta un peso de 250 kg) se sujetan al poste con un soporte CV1 en la parte superior y como separador se usa un tornillo de 16 x 63 cm. Para sujetar transformadores pesados (peso mayor de 250 kg) se utilizan dos soportes CV1. Ver norma 04 E\n12 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 TR 02 CODIFICACIÓN La codificación de los bancos de transformación para su manejo dentro de esta norma, consta de seis campos. 1. En el primer campo se indica el número de unidades que componen el banco de transformación. 2. En el segundo y tercer campos tipo de equipo (TR). 3. En el cuarto campo se indica el número de fases a las que esta conectado el banco. 4. En el quinto campo se indica el sistema de distribución de la Media Tensión: A 5. En el sexto campo se indica exclusivamente para un transformador del tipo Autoprotegido: A Ejemplo: a) Un transformador monofásico, conectado a un sistema 3F-4H, autoprotegido y se codificaría: 1 T R 1 A A La clave anterior indica un (1), transformador (TR), monofásico (1), conectado a un sistema de tres fases con neutro corrido (A) y Autoprotegido (A). b) Un transformador trifásico, conectado a un sistema 3F-4H y se codificaría: 1 T R 3 A La clave anterior indica un (1), transformador (TR), trifásico (3), conectado a un sistema de tres fases con neutro corrido (A)\n13 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION 08 TR 03 SELECCIÓN DEL ESLABON FUSIBLE PARA TRANSFORMADORES Hoja 1 de 2 Tabla selectiva de eslabón fusible para protección contra sobrecorriente en transformadores de distribución monofásicos. Nota: La siguiente tabla no es aplicable para transformadores particulares (industriales o de bombeo) cuyo tipo y ciclo de carga es diferente a la red de distribución. TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS kva Una boquilla TENSIÓN DEL PRIMARIO Dos boquillas 13200/ / / I F I F I F I F I F I F 5 0,66 0,50 0,38 0,50 0,26 0,50 0,38 0,50 0,22 0,50 0,15 0, ,31 1,5 0,76 0,75 0,52 0,50 0,76 0,75 0,43 0,50 0,30 0, ,97 2 1,14 1 0,79 0,75 1,14 1 0,65 0,75 0,45 0, ,28 3 1,89 2 1,31 1,5 1,89 2 1,09 1 0,76 0,75 37,5 4,92 5 2,84 3 1,97 2 2,84 3 1,63 1,5 1, ,56 6 3,79 4 2,62 3 3,79 4 2,17 2 1,52 1,5 75 9, ,68 6 3,94 4 5,68 6 3,26 3 2, , ,57 8 5,24 5 7,57 8 4,34 5 3, ,6 12 8, , ,26 7 5,06 5 I. Corriente nominal en media tensión. F. Capacidad nominal del eslabón fusible. Nota: 1. Utilice eslabón fusible tipo universal, con velocidad estándar, K y fraccionario\n14 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES AÉREAS EN MEDIA Y BAJA TENSION 08 TR 03 SELECCIÓN DEL ESLABON FUSIBLE PARA TRANSFORMADORES Hoja 2 de 2 Tabla selectiva de eslabón fusible para protección contra sobrecorriente en transformadores de distribución trifásicos. Nota: La siguiente tabla no es aplicable para transformadores particulares (industriales o de bombeo) cuyo tipo y ciclo de carga es diferente a la de una red de distribución. TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS TENSIÓN DEL PRIMARIO kva I F I F I F 15 0,66 0,75 0,38 0,50 0,26 0, ,31 1,5 0,75 0,75 0,52 0, ,97 2 1,13 1 0,79 0, ,28 3 1,88 2 1, ,5 4,92 5 2,82 3 1, ,56 6 3,77 4 2,62 3 I.- Corriente nominal en media tensión. F.- Capacidad nominal del eslabón fusible. Nota: 1. Utilice eslabón fusible de tipo universal con velocidad estándar, K y fraccionario\n15 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 TR 04 CONDUCTORES PARA CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES Todas las conexiones desde la línea de media tensión a los apartarrayos, cortacircuitos fusible y de estos al transformador, así como las conexiones a tierra de los apartarrayos y la bajante de tierra, serán con alambre de cobre semiduro desnudo, calibre Nº 4 AWG. 2. Todas las conexiones de los bornes secundarios de las fases y neutro del transformador a la línea de baja tensión deben ser con cable de cobre especificación CFE E CONDUCTORES CON AISLAMIENTO TERMOPLÁSTICO PARA INSTALACIONES HASTA 600 V, PARA 75º C. La sección transversal se seleccionará en base a la tabla siguiente: Transformadores monofásicos kva Corriente nominal (A) Fase (AWG o kcm) Calibre del conductor Neutro (AWG) , / / /0 1/ /0 kva Corriente nominal (A) Transformadores trifásicos Fase (AWG o kcm) Calibre del conductor Neutro (AWG) / /0 1/0 112, /0 1/ /0 3. La conexión del neutro al tanque del transformador y de ahí a la bajante debe ser con cable semiduro, desnudo No. 4 AWG. Ver norma 04 E En caso de cambiar un transformador, verifique que los conductores de conexión a la línea de baja tensión sean los adecuados para la capacidad del nuevo transformador\n17 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 TR 05 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE UNA BOQUILLA EN UN SISTEMA 3F-4H, 1TR1A A C 0 Hoja 2 de 2 REF. No. ESPECIFICACIÓN O NRF CFE MODULO DE MATERIALES CANTIDAD U DESCRIPCIÓN CORTA 13 kv 23 kv 33 kv 1 NRF-025 Pz Transformador D1-*-13200YT/ /240 (3) 1 2 NRF-025 Pz Transformador D1-*-22860YT/ /240 (3) 1 3 NRF-025 Pz Transformador D1-*-33000YT/ /240 (3) 1 4 V Pz Cortacircuito fusible CC (1)(3) 1 5 V Pz Cortacircuito fusible CCF (1)(3) 1 6 V Pz Cortacircuito fusible CCF (1)(3) 1 7 VA Pz Apartarrayo ADOM -10 (2)(3) 1 8 VA Pz Apartarrayo ADOM-18 (2)(3) 1 9 VA Pz Apartarrayo ADOM- 27 (2)(3) GE00-01 Pz Eslabón Fusible, ver 08 TR C Pz Cruceta PV75 (3) A Pz Abrazadera UC A Pz Abrazadera UL S Pz Soporte CV A Pz Placa 1PC B00-04 Pz Tornillo 16 x Sin Referencia Pz Estribo D Pz Conectador para línea viva Pz Conectador, ver 07 CO E m Cable de cobre CF, ver 08 TR E Kg Alambre Cu Lote Bajante de tierra, ver Notas: 1. Seleccionar según la capacidad interruptiva requerida. 2. Para sistemas 3F-3H, se debe consultar al responsable técnico de la zona que corresponda, ver norma Para Contaminación, se deben seleccionar los cortacircuitos CCF-C, apartarrayos ADOMC, transformadores DC1-, Crucetas C o Crucetas de Madera. 4. Cuando utilice fleje, ver 04 H\n19 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 TR 06 TRANSFORMADOR MONOFASICO DE UNA BOQUILLA EN UN SISTEMA 3F-4H AUTOPROTEGIDO, 1TR1AA A C 0 Hoja 2 de 2 REF. No. ESPECIFICACIÓN O NRF CFE MODULO DE MATERIALES CANTIDAD U DESCRIPCIÓN CORTA 13 kv 23 kv 33 kv 1 NRF-025 Pz Transformador DA1-*-13200YT/ /240 (3) 1 2 NRF-025 Pz Transformador DA1-*-22860YT/ /240 (3) 1 3 NRF-025 Pz Transformador DA1-*-33000YT/ /240 (3) 1 4 2A Pz Abrazadera UC S Pz Soporte CV A Pz Placa 1PC B00-04 Pz Tornillo 16 x Sin Referencia Pz Estribo D Pz Conectador para línea viva E m Cable de cobre CF, ver 08 TR E Kg Alambre Cu Lote Bajante de tierra, ver Notas: 1. Seleccionar según la capacidad interruptiva requerida. 2. Para sistemas 3F-3H, se debe consultar al responsable técnico de la zona que corresponda, ver subsección Para Contaminación, se deben seleccionar los cortacircuitos CCF-C, apartarrayos ADOMC, transformadores DC1-, Crucetas C o Crucetas de Madera. 4. Cuando utilice fleje, ver 04 H\n21 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 TR 07 DOS TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE UNA BOQUILLA EN UN SISTEMA 3F-4H, 2TR2A A C 0 Hoja 2 de 2 REF. No. ESPECIFICACIÓN O NRF CFE MODULO DE MATERIALES CANTIDAD U DESCRIPCIÓN CORTA 13 kv 23 kv 33 kv 1 NRF-025 Pz Transformador D1-*-13200YT/ /240 (3) 2 2 NRF-025 Pz Transformador D1-*-22860YT/ /240 (3) 2 3 NRF-025 Pz Transformador D1-*-33000YT/ /240 (3) 2 4 V Pz Cortacircuito fusible CC (1)(3) 2 5 V Pz Cortacircuito fusible CCF (1)(3) 2 6 V Pz Cortacircuito fusible CCF (1)(3) 2 7 VA Pz Apartarrayo ADOM -10 (2)(3) 2 8 VA Pz Apartarrayo ADOM-18 (2)(3) 2 9 VA Pz Apartarrayo ADOM- 27 (2)(3) GE00-01 Pz Eslabón Fusible, ver 08 TR C Pz Cruceta PT200 (3) A Pz Abrazadera UC A Pz Abrazadera UL S Pz Soporte CV A Pz Placa 1PC B00-04 Pz Tornillo 16 x Sin Referencia Pz Estribo D Pz Conectador para línea viva Pz Conectador, ver 07 CO E m Cable de cobre CF, ver 08 TR E Kg Alambre Cu Lote Bajante de tierra, ver Notas: 1. Seleccionar según la capacidad interruptiva requerida. 2. Para sistemas 3F-3H, se debe consultar al responsable técnico de la zona que corresponda, ver norma Para Contaminación, se deben seleccionar los cortacircuitos CCF-C, apartarrayos ADOMC, transformadores DC1-, Crucetas C o Crucetas de Madera. 4. Cuando utilice fleje, ver 04 H\n23 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 TR 08 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO EN UN SISTEMA 3F-4H, 1TR3A A C 0 Hoja 2 de 2 REF. No. ESPECIFICACIÓN O NRF CFE MODULO DE MATERIALES CANTIDAD U DESCRIPCIÓN CORTA 13 kv 23 kv 33 kv 1 NRF-025 Pz Transformador D3-* Y/127 (3) 1 2 NRF-025 Pz Transformador D3-* Y/127 (3) 1 3 NRF-025 Pz Transformador D3-* Y/127 (3) 1 4 V Pz Cortacircuito fusible CCF (1)(3) 3 5 V Pz Cortacircuito fusible CCF (1)(3) 3 6 V Pz Cortacircuito fusible CCF (1)(3) 3 7 VA Pz Apartarrayo ADOM -10 (2)(3) 3 8 VA Pz Apartarrayo ADOM-18 (2)(3) 3 9 VA Pz Apartarrayo ADOM- 27 (2)(3) GE00-01 Pz Eslabón Fusible, ver 08 TR C Pz Cruceta PT200 (3) C Pz Cruceta PT250 (3) A Pz Abrazadera UC A Pz Abrazadera UL S Pz Soporte CV A Pz Placa 1PC B00-04 Pz Tornillo 16 x Sin Referencia Pz Estribo D Pz Conectador para línea viva Pz Conectador, ver 07 CO E m Cable de cobre CF, ver 08 TR E Kg Alambre Cu Lote Bajante de tierra, ver Notas: 1. Seleccionar según la capacidad interruptiva requerida. 2. Para sistemas 3F-3H, se debe consultar al responsable técnico de la zona que corresponda, ver norma Para Contaminación, se deben seleccionar los cortacircuitos CCF-C, apartarrayos ADOMC, transformadores DC1-, Crucetas C o Crucetas de Madera. 4. Cuando utilice fleje, ver 04 H\n24 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 TR 09 SUBESTACION PARA BOMBEO AGRICOLA A C N Hoja 1 de 4 Estas recomendaciones son para orientar al usuario de energía eléctrica de bombeo agrícola para la construcción de su subestación. En caso de que la subestación se construya de otra forma, será necesario aplicar la NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones eléctricas (utilización). 1. Dadas las variables que se presentan en lo que respecta al equipo de medición (voltaje, capacidad, tipo de medición, etc.), el usuario o su representante debe acudir al Depto. de medición y servicios para su asesoramiento. 2. La conexión a la subestación se debe construir con acometida aérea como se indica en la norma La acometida no debe obstruir la posible continuación de la línea principal (vea punto 2 de la norma antes citada). El conductor de la acometida y la conexión del equipo en media tensión será como mínimo conductor de cobre Nº 2 AWG o ACSR 1/0. 3. Se recomienda una disposición como se muestra en la vista de planta del punto 4. En la hoja 3 de 4, se muestra la estructura de la subestación, aunque es solamente una de las alternativas, no es una limitante. 4. La subestación se ubicará a un mínimo de 10 m a la redonda del pozo, con objeto de dejar suficiente espacio para maniobras en caso de ser necesario el retiro del motor de la bomba o para cambiar el transformador, además de prever daños en caso de hundimiento del terreno. La acometida en media tensión no debe cruzar por este espacio mínimo. VISTA DE PLANTA LINEA CFE ACOMETIDA EN MEDIA TENSION CON TRAMO FLOJO ALIMENTACION SUBTERRANEA AL MOTOR RADIO DE 10m MINIMO SUBESTACION PARTICULAR POZO ACOMETIDA AEREA EN BAJA TENSION ARRANCADOR 5m MINIMO 5m MINIMO\n25 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 TR 09 SUBESTACION PARA BOMBEO AGRICOLA A C N Hoja 2 de 4 Nota: Para subestaciones instaladas en parrilla soportada por dos postes, la línea no debe cruzar sobre el transformador. Vea el dibujo de la hoja Para seleccionar el tipo de poste existen las siguientes opciones: En bancos con peso total hasta de 500 Kg se pueden instalar en poste PCR Para bancos de transformadores de más de 500 Kg,,se debe utilizar subestación soportada en parrilla 2P con dos postes, tal como indica en el dibujo de la hoja 3. La máxima capacidad del transformador en este arreglo será de 300 kva. 6. Todo lo correspondiente al equipo de medición será con base a los requerimientos del Departamento de Medición de la Zona que corresponda. 7. El eslabón fusible para la protección en media tensión, debe de estar en función de la corriente nominal del transformador\n27 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 TR 09 SUBESTACION PARA BOMBEO AGRICOLA A C 0 Hoja 4 de 4 REF. No. ESPECIFICACIÓN O NRF CFE MODULO DE MATERIALES CANTIDAD U DESCRIPCIÓN CORTA 13 kv 23 kv 33 kv 1 Sin referencia Pz Transformador trifásico en 13,2 kv-*(4) Sin referencia Pz Transformador trifásico en 23 kv-*(4) Sin referencia Pz Transformador trifásico en 33 kv-*(4) V Pz Cortacircuito fusible CCF (2)(4) V Pz Cortacircuito fusible CCF (2)(4) V Pz Cortacircuito fusible CCF (2)(4) VA Pz Apartarrayo ADOM - 10 (3) (4) VA Pz Apartarrayo ADOM-18 (3) (4) VA Pz Apartarrayo ADOM- 27 (3) (4) J Pz Poste de concreto PCR (5) J Pz Poste de concreto PC (5) GE00-01 Pz Eslabón fusible NRF-005 Pz Aislador 13SHL45N (1) NRF-005 Pz Aislador 23SHL45N (1) NRF-005 Pz Aislador 34SHL45N (1) C Pz Cruceta PR 200 (4) C Pz Cruceta PT 200 (4) A Pz Abrazadera UC A Pz Abrazadera UL A Pz Abrazadera 2UH A Pz Abrazadera 3UH Sin referencia Pz Parrilla 2P M Pz Moldura RE Pz Ojo RE C Pz Grapa remate P Pz Perno DR 16 x Sin referencia Pz Estribo D Pz Conectador para línea viva Pz Conectador, ver 07 CO Lote Bajante de tierra, ver Nota: 1. En áreas de contaminación utilice 13SHL45C, 23SHL45C o 34SHL45C según corresponda. 2. Seleccionar según la capacidad interruptiva requerida. 3. Para sistemas 3F-3H, se debe consultar al responsable técnico de la zona que corresponda, ver subsección Para Contaminación, se deben seleccionar los cortacircuitos CCF-C, apartarrayos ADOMC, transformador y Crucetas C o Crucetas de Madera. 5. En áreas de contaminación utilice poste de concreto PCR-*C-* de la medida requerida\n28 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 CP 00 CAPACITORES CP 01 Generalidades 08 CP 02 Codificación 08 CP 03 Selección de fusible para bancos de capacitores 08 CP 04 Señal de seguridad para bancos de capacitores 08 CP 05 Banco 3CP*F 08 CP 06 Banco 3CP*A\n29 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 CP 01 GENERALIDADES Se aplican todas las indicaciones procedentes de la norma Todos los bancos de capacitores son trifásicos y están compuestos por unidades monofasicas de la misma capacidad. 2. Los bancos de capacitores deben cumplir con las características técnicas y componentes indicadas en la especificación CFE V La conexión a tierra del bastidor del banco de capacitores y de la línea a la boquilla del capacitor será con cable de cobre No. 4 AWG semiduro desnudo. 4. El valor de resistencia de tierra será como máximo de 10Ω, en tiempo de secas. Se instalaran como mínimo dos varillas de tierra separadas 6 m entre si, quedando el conductor de tierra de paso en una de ellas. Debe verificarse la correcta conexión entre la varilla y la bajante de tierra. 5. En cada banco de capacitores se debe fijar una placa con la señal de seguridad que debe ser visible a la operación de los cortacircuitos fusible. Ver norma 08 CP La capacidad del eslabón fusible para protección contra sobrecorrientes esta indicada en la norma 08 CP Los bancos de capacitores deberán conectarse en estrella flotante. Por tal razón, el neutro de un banco trifásico de capacitores no deberá conectarse a tierra ni al neutro del sistema. Con esta conexión se limita el flujo de la corriente de falla a un valor aproximado de tres veces la corriente nominal del banco sin importar la corriente de falla del sistema eléctrico que lo alimenta, debido a que esta limitada por la impedancia de las otras dos fases de la estrella. Esta condición permite proteger el banco de capacitores mediante fusibles tipo expulsión (a un costo mucho menor que si se utilizaran fusibles de potencia). 8. Para definir el punto de instalación de los bancos de capacitores deberá hacerse un estudio en base a los métodos establecidos. 9. Para la instalación de bancos de capacitores con control (programación por tiempos y señales de: corriente, tensión y factor de potencia o kvar en forma seleccionable), se requiere que el supervisor atienda las especificaciones, diagramas y recomendaciones del fabricante y supervise directamente su instalación, alambrado y conexiones. 10. Antes de trabajar en un banco de capacitores que haya estado energizado, es necesario esperar cinco minutos después de desconectarlo de la línea para que se descargue a través de su resistencia interna. Posteriormente, con un conductor aislado, coloque en corto circuito las boquillas de cada unidad monofasica. Para esta maniobra utilice guantes dieléctricos. Deje las boquillas conectadas en corto circuito hasta finalizar el trabajo\n30 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 CP 02 CODIFICACION La codificación del banco de capacitores consta de cinco campos. 1. En el primer campo se indica el número de unidades de capacitores que integran el banco. 2. En el segundo y tercer campo se indica el tipo de equipo (CP). 3. El cuarto digito indica la clave de la capacidad de cada unidad monofasica, siendo : Clave Capacidad KVAR KVAR KVAR 4. En el quinto campo se indica si el capacitor es fijo (F) o automático (A). Ejemplo 1: Banco fijo de 600 KVAR con tres unidades monofasicas de 200 KVAR cada una. 3 C P 2 F La codificación anterior indica tres (3) unidades de un banco de capacitores (CP) compuesto con unidades monofasicas de 200 KVAR cada una (2), fija (F). Ejemplo 2: Banco de 900 KVAR con tres unidades monofasicas de 300 KVAR automático. 3 C P 3 A\n31 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 CP 03 SELECCION DE FUSIBLE PARA BANCOS DE CAPACITORES Tabla para la selección del eslabón fusible para protección contra sobrecorriente en bancos de capacitores. Use eslabón fusible tipo universal velocidad K. SELECCIÓN DE FUSIBLE PARA BANCOS DE CAPACITORES V V V kvar In F In F In F , ,24 6 5,02 C , , , , , ,06 12 In = Corriente Nominal. F = Capacidad nominal del eslabón fusible. El capacitor esta diseñado para soportar un sobrevoltaje de 10% sin perdida de vida útil; esta sobretension provocara una sobrecarga del 21%. Para abrir los cortacircuitos fusible de un banco de capacitores invariablemente utilice el rompecargas (loadbuster). Si existe desconectador, se debe abrir primero, y posteriormente con el rompecargas abrir los cortacircuitos. Utilice guantes dieléctricos. Antes de trabajar en un banco de capacitores que haya estado energizado, es necesario esperar cinco minutos después de desconectarlo de la línea para que se descargue a través de su resistencia interna. Posteriormente, con un conductor aislado, coloque en corto circuito las boquillas de cada unidad monofásica. Para esta maniobra utilice guantes dieléctricos. Deje las boquillas conectadas en corto circuito hasta finalizar el trabajo. Para cerrar el banco, cierre los CCF y después el desconectador\n32 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 CP 04 SEÑAL DE SEGURIDAD PARA BANCOS DE CAPACITORES MARGEN NEGRO AGUJEROS DE 6 mm (1/4)" CAPACITORES PROCEDIMIENTO PARA MANEJARLOS: 1.- DESCONECTELOS DE LA LINEA. 2.- DEJE TRANSCURRIR 5 MINUTOS. 3.- CONECTE CADA UNO EN CORTO CIRCUITO. 4.- ATERRICELOS CON CABLE AISLADO. PARA ESTAS MANIOBRAS UTILICE GUANTES DIELECTRICOS\n34 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 CP 05 BANCO 3CP*F A C 0 Hoja 2 de 2 REF. No. ESPECIFICACIÓN O NRF CFE U DESCRIPCIÓN CORTA 13 kv 23 kv 33 kv 1 V Pz Banco de Capacitores BCF-3-13,8-* (2) (5) V Pz Banco de Capacitores BCF-3-24-* (2) (5) V Pz Banco de Capacitores BCF-3-34-* (2) (5) V Pz Cortacircuito fusible CCF (3) V Pz Cortacircuito fusible CCF (3) (5) V Pz Cortacircuito fusible CCF (3) (5) VA Pz Apartarrayo ADOM - 10 (4) (5) VA Pz Apartarrayo ADOM-18 (4) (5) VA Pz Apartarrayo ADOM- 27 (4) (5) GE00-01 Pz Eslabón Fusible Ver 08 CP C Pz Cruceta PT C Pz Cruceta PT A Pz Abrazadera UC Sin referencia Pz Estribo E Kg Alambre Cu D Pz Conectador para linea víva Lote Bajante de Tierra, ver Pz Conectador, ver 07 CO Sin referencia Pz MODULO DE MATERIALES Señal de seguridad para banco de capacitores 08 CP 04 CANTIDAD Notas: 1. De este listado de materiales, los conceptos del 1 al 9, están considerados como componentes para integrar un Banco de capacitores fijo; ejemplo: BCF , BCF y BCF , según la especificación V Banco de capacitores para redes de distribución. 2. Capacidad de 100, 200 o 300 kvar de acuerdo a requerimiento. 3. Seleccionar según la capacidad interruptiva requerida. 4. Para la selección de los apartarrayos, se debe consultar al responsable técnico de la zona que corresponda, ver norma Para contaminación aplicar lo correspondiente de cada especificación\n36 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 CP 06 BANCO 3CP*A A C 0 Hoja 2 de 2 REF. No. U DESCRIPCIÓN CORTA 13 kv 23 kv 33 kv 1 V Pz Banco de capacitores BCA-3-13,8-*(2) (6) V Pz Banco de capacitores BCA-3-24-*(2) (6) V Pz Banco de capacitores BCA-3-34,5-*(2) (6) V Pz Desconectador DBC1-*-200-*(2)(3) (6) V Pz Desconectador DBC3-34,5-200-*(2) (6) V Pz Cortacircuito fusible CCF *(2) (6) V Pz Cortacircuito fusible CCF *(2) (6) V Pz Cortacircuito fusible CCF *(2) (6) VA Pz Apartarrayo ADOM-10 (4) (6) VA Pz Apartarrayo ADOM-18 (4) (6) VA Pz Apartarrayo ADOM-27 (4) (6) VE Pz Transformador de Potencial Inductivo Pz Sensor de corriente V Pz Control para Banco de Capacitores C Pz Cruceta PT C Pz Cruceta PT A Pz Abrazadera UC A Pz Abrazadera UL Pz Conectador, ver 07 CO GE00-01 Pz Eslabón fusible, ver 08 CP E Kg Alambre Cu Lote Bajante de tierra, ver Pz Notas: ESPECIFICACIÓN O NRF CFE MODULO DE MATERIALES Señal de seguridad para bancos capacitores, ver 08 CP 04 CANTIDAD De este listado de materiales, los conceptos del 1 al 14, están considerados como componentes para integrar un Banco de capacitores fijo; ejemplo: BCA , BCA y BCA , según la especificación V Banco de capacitores para redes de distribución. 2. Seleccionar según la capacidad interruptiva requerida. 3. Para tensiones de 13 y 23 kv se esta considerando desconectadores monofásicos y para 33 kv trifásicos. 4. Para la selección de los apartarrayos, se debe consultar al responsable técnico de la zona que corresponda, ver norma Se debe de verificar que en la adquisición de los Bancos Automáticos se incluyan todos los cables y terminales necesarios para interconectar todos los elementos (control multifunciones, TP, TC y desconectador) para su correcto funcionamiento. 6. Para contaminación aplicar lo correspondiente de cada especificación\n37 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 RS 00 RESTAURADORES RS 01 Generalidades 08 RS 02 Codificación 08 RS 03 Banco 1RS3A\n38 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 RS 01 GENERALIDADES Se aplican todas las indicaciones procedentes de la norma Invariablemente antes de instalar el equipo, se deben atender las recomendaciones generales y de instalación que proporciona el fabricante. 3. Además de lo indicado en el punto anterior, antes de instalar un equipo se le deben realizar pruebas de operación en el departamento de distribución, donde se seleccionan los ajustes del equipo en base al estudio de coordinación de protecciones. 4. Los restauradores deben tener un medio de desconexión visible a través de cuchillas desconectadoras, ver normas 08 CS 03 y 08 CS\n39 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 RS 02 CODIFICACION La codificación del banco consta de cinco campos. 2. El primer campo indica el número de unidades. 3. El segundo y tercer campo indica el tipo de equipo: restaurador (RS). 4. El cuarto campo indica el número de fases del banco. 5. El quinto campo indica el tipo de sistema primario. Ejemplo: Un restaurador trifásico en un sistema 3F-4H. 1 R S 3 A Indica un (1) restaurador (RS) trifásico (3), en un sistema 3F-4H (A)\n41 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 RS 03 BANCO 1RS3A A C 0 Hoja 2 de 2 REF. No. ESPECIFICACIÓN O NRF CFE MODULO DE MATERIALES CANTIDAD U DESCRIPCIÓN CORTA 13 kv 23 kv 33 kv 1 VH Pz Restaurador RPM , * (1) VH Pz Restaurador RPM * (1) VH Pz Restaurador RPM * (1) V Pz CSP ,5-* (1) V Pz CSP ,8-* (1) V Pz CSP * (1) VA Pz Apartarrayo ADOM-10 (2) 6 8 VA Pz Apartarrayo ADOM-18 (2) VA Pz Apartarrayo ADOM-27 (2) C Pz Cruceta PT C Pz Cruceta PR P Pz Perno DR 16 x B00-04 Pz Tornillo 16 x Pz Conectador, ver 07 CO 02 (3) Pz Conectador, ver 07 CO 02 (4) Pz Conectador, ver 07 CO 02 (4) E Kg Cable Cu 1/ E Kg Alambre Cu Lote Bajante de tierra, ver Notas: 1. Se seleccionara según necesidad. 2. Para la selección de los apartarrayos, se debe consultar al responsable técnico de la zona que corresponda, ver norma Conectadores tipo unión. 4. Conectadores utilizados para la derivación a los apartarrayos y a la conexión del bajante de tierra. 5. El sistema de fijación del banco al poste esta en función del tipo y marca del fabricante, por lo que el dibujo muestra solo una variante de las distintas formas de fijación. Por lo que no se incluyen los materiales para la fijación del banco en el módulo. Conectadores unión utilizados para elaborar puentes\n42 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 RG 00 REGULADORES RG 01 Generalidades 08 RG 02 Codificación 08 RG 03 Señal de seguridad para reguladores 08 RG 04 Banco 3RG3A\n43 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 RG 01 GENERALIDADES Se aplican todas las indicaciones procedentes de la norma Hoja 1 de 4 2. La selección y localización de estos equipos requieren de un estudio previo en base a perfiles de voltaje, de regulación y análisis del comportamiento de la demanda de los circuitos. 3. Las cuchillas de punteo (by pass) solo se deben operar cuando el regulador este colocado en el punto neutro. 4. Estos equipos deben tener protección contra sobrevoltajes (apartarrayos) tanto en el lado fuente como en el lado carga. El equipo tiene un apartarrayo para el devanado serie. 5. No se recomienda que se instalen capacitores controlados por voltaje en el lado carga de un banco de reguladores cercanos a este. 6. Se recomienda instalar estos equipos en un lugar de fácil acceso para su revisión periódica. 7. Condiciones de regulación: los reguladores deben instalarse cuando la regulación se encuentre por encima del 5% permitido para líneas de 13, 23 y 33 kv. 8. Tipos de conexiones: Se utilizara cualquiera de las siguientes. CONEXIÓN DEL SISTEMA CONEXIÓN DE REGULADORES REGULACION DEL SISTEMA 3F-4H multiaterrizado 3 Unidades en estrella 10% de regulación. 3 Unidades en delta cerrada 15% de regulación 3F-3H con neutro solidamente conectado en la subestación 3 Unidades en estrella 10% de regulación. 2 Unidades en delta abierta 10% de regulación. 3 Unidades de delta cerrada 15% de regulación\n46 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 RG 01 GENERALIDADES Hoja 4 de 4 Notas: En los sistemas 3F-3H la conexión estrella solamente se puede usar cuando el sistema esta en estrella con el neutro solidamente conectado en la S. E. teniendo especial cuidado de instalar en el banco de regulación, una tierra eficiente de 5 ohms en época de lluvia y 10 ohms en época de estiaje, proporcionando mantenimiento constante. 1. Protecciones Se debe calcular el valor del cortocircuito en el punto donde se va a instalar el banco de regulación y verificar que el equipo de desconexión lo libere antes de que se dañe el regulador, de acuerdo con las corrientes y tiempos que indique el fabricante. La duración de la corriente de cortocircuito que soportan los reguladores sin dañarse, varía al cambiar el rango de regulación, la tabla siguiente da valores indicados en la norma ANSI. Posición del regulador % 25 veces la Inom. en Cap. De I. en % de regulación seg. 40 veces la Inom. en segundos / / / Los reguladores se conectaran a la línea a través de cuchillas desconectadoras de puenteo. Los reguladores deben protegerse con apartarrayos en el lado fuente y lado carga de cada regulador además del apartarrayo serie\n47 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 RG 02 CODIFICACION La codificación de un banco de reguladores de voltaje consta de cinco campos. 2. El primer campo indica el número de unidades del banco. 3. El segundo y tercer campo indica el tipo de regulador (RG). 4. En el cuarto campo se indica el tipo de conexión Estrella (E) o Delta (D). 5. El quinto campo indica el número de fases conectadas. 6. El sexto campo refiere al tipo de sistema primario, 3F-4H (A). Ejemplo: a) Tres unidades de reguladores monofásicos (RG) en un sistema 3F-4H (A) conectados en estrella. 3 R G E 3 A La clave indica tres (3) reguladores (RG) monofásicos conectados en estrella (E) a tres fases (3), en un sistema tres fases, cuatro hilos (A). b) Dos unidades de reguladores monofásicos (RG) en un sistema 3F-3H (B) conectados en Delta. 2 R G D 3 B La clave indica dos (2) reguladores (RG) monofásicos conectados en Delta (D) a tres fases (3), en un sistema tres fases, tres hilos (B)\n48 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 RG 03 SEÑAL DE SEGURIDAD PARA REGULADORES Material de lamina galvanizada de 1,98 mm de espesor 220 x 280 mm Acotaciones en milímetros\n50 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 RG 04 BANCO 3RG3A A C 0 Hoja 2 de 3 REF. No. ESPECIFICACIÓN O NRF CFE MODULO DE MATERIALES 1/2 CANTIDAD U DESCRIPCIÓN CORTA 13 kv 23 kv 33 kv 1 J Pz Poste de concreto PCR-12C-750 (1) VF Pz Regulador de tensión RT ,62-*(2) VF Pz Regulador de tensión RT ,8-*(2) VF Pz Regulador de tensión RT ,92-*(2) Pz Cuchilla Puenteo regulador VA Pz Apartarrayos ADOM VA Pz Apartarrayos ADOM VA Pz Apartarrayos ADOM C Pz Cruceta PT C Pz Cruceta PT C Pz Cruceta PV C Pz Cruceta CR A Pz Abrazadera UC A Pz Abrazadera UL A Pz Abrazadera 3UH Pz Soporte CV D Pz Perno DR 16X D Pz Perno DR 16X A Pz Placa 1PC B00-04 Pz Tornillo maquina 16X Pz Aislador 13PD\n51 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 RG 04 BANCO 3RG3A A C 0 Hoja 3 de 3 REF. No. ESPECIFICACIÓN O NRF CFE U DESCRIPCIÓN CORTA 13 kv 23 kv 33 kv Pz Aislador 22PD Pz Aislador 33PD NRF-005 Pz Aislador 13SHL45N NRF-005 Pz Aislador 23SHL45N NRF-005 Pz Aislador 34SHL45N C Pz Grapa remate, ver 07 FC T Pz Tirante T Pz Ganchos S/R E Kg Cable Cu 1/ E Kg Alambre Cu Pz Varilla preformada, ver 07 FC E Pz Amarre alambre, ver 07 FC Pz Conectador, ver 07 C0 02 (3) Pz Conectador, ver 07 C0 02 (4) Pz Conectador, ver 07 C0 02 (4) Pz Conectador, ver 07 C0 02 (4) B Pz Bastidor B A Pz Abrazadera 1BS C Pz Carrete H Lote Bajante de tierra, ver Lote MODULO DE MATERIALES 2/2 Señal de seguridad para bancos de reguladores CANTIDAD Nota: 1. Debido a que un poste se considera existente, solo se adiciona uno en el modulo de materiales. 2. Seleccione según necesidad. 3. Conectadores tipo unión. 4. Conectador tipo derivador\n52 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 CS 00 CUCHILLAS SECCIONADORAS CS 01 Generalidades 08 CS 02 Codificación 08 CS 03 Cuchilla 1CG3A 08 CS 04 Cuchillas 3CS3A 08 CS 05 Cortacircuito fusible 3CF3A 08 CS 06 Restaurador fusible 3RF3A\n53 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 CS 01 GENERALIDADES Se aplica todas las indicaciones procedentes de la norma Las cuchillas de operación en grupo se deben instalar en líneas troncales, en puntos de enlace entre dos circuitos, donde exista equipo de protección o seccionamiento de restauradores, transiciones de circuito aéreas a subterráneas, etc. 3. El mecanismo de operación de las cuchillas de operación en grupo debe estar conectado a tierra. El valor de resistencia de tierra debe ser de 10 ohms como máximo en tiempo de secas. 4. Se deben de comprobar los ajustes de las cuchillas antes de que se pongan en operación. Vea las recomendaciones del fabricante. 5. Los cortacircuitos que se operen con pértiga no necesitan estar conectados a tierra. 6. Las cuchillas de operación en grupo, preferentemente se deben instalar en lugares de fácil acceso. 7. Todas las cuchillas de operación en grupo deben ser del tipo para abrir con carga. 8. Las cuchillas se deben instalar con el contacto fijo en el lado fuente. 9. El mecanismo de mando de las cuchillas de operación en grupo debe estar asegurado con un candado con llave predeterminado por el responsable del área. 10. Para operar cuchillas de operación en grupo, utilice guantes dieléctricos de la clase adecuada a la tensión de operación. 11. Para abrir el ramal de un restaurador fusible, primero abra los cortacircuitos con la pértiga universal de derecha a izquierda de cada uno de los conjuntos que no estén conduciendo corriente. Finalmente utilice rompe cargas para abrir el último cortacircuito que conduzca corriente. 12. Para restablecer el servicio de un restaurador fusible una vez corregida la anomalía que provoco la falla permanente, primero abra el mecanismo de conexión (by pass) y reponga los eslabones fusibles de cada grupo de izquierda a derecha\n54 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 CS 02 CODIFICACION La codificación de cuchillas para seccionar líneas de media tensión consta de cinco campos. 2. El primer campo indica el número de unidades. 3. En el segundo y tercer campo se indica el tipo de cuchillas: Cuchillas de operación en Grupo (CG) y Restaurador Fusible (RF). 4. En el cuarto campo se indica el número de fases conectadas. 5. En el quinto campo se indica el tipo de sistema: 3F-4H (A). Ejemplo: Cuchillas de operación en grupo para tres fases sistema 3F-4H. 1 C G 3 A La clave indica una (1) cuchilla de operación en grupo (CG) conectada a tres fases (3) en un sistema tres fases, cuatro hilos (A)\n56 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 CS 03 CUCHILLA 1CG3A A C 0 Hoja 2 de 2 REF. No. ESPECIFICACIÓN O NRF CFE MODULO DE MATERIALES CANTIDAD U DESCRIPCIÓN CORTA 13 kv 23 kv 33 kv 1 NRF-006 Pz Cuchilla COGC-15-*-* (1) NRF-006 Pz Cuchilla COGC-25,8-*-* (1) NRF-006 Pz Cuchilla COGC-38-*-* (1) Pz Conectador, ver 07 CO Lote Bajante de tierra, ver E m Cable Cu 3/ Notas: 1. Seleccione según necesidad. 2. Invariablemente instale un candado con llave predeterminado por el responsable del área en la palanca de mando de las cuchillas, para evitar que personas ajenas a CFE operen este equipo\n58 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 CS 04 CUCHILLAS 3CS3A A C 0 Hoja 2 de 2 REF. No. ESPECIFICACIÓN O NRF CFE MODULO DE MATERIALES CANTIDAD U DESCRIPCIÓN CORTA 13 kv 23 kv 33 kv 1 V Pz Cuchilla CSP (1) V Pz Cuchilla CSP (1) V Pz Cuchilla CSP (1) C Pz Cruceta PT200 (1) C Pz Cruceta PT250 (1) P Pz Perno DR 16 x B00-04 Pz Tornillo 16x76 (2) E kg Alambre Cu 1/ Pz Conectador, ver 07 CO Notas: 1. Para Contaminación, se debe seleccionar la cuchilla y Crucetas C o Crucetas de Madera. 2. Tornillo requerido para la sujeción de las cuchillas seccionadoras monopolares en las crucetas\n60 NORMAS DE DISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES 08 CS 05 CORTACIRCUITO FUSIBLE 3CF3A A C 0 Hoja 2 de 2 REF. No. ESPECIFICACIÓN O NRF CFE MODULO DE MATERIALES CANTIDAD U DESCRIPCIÓN CORTA 13 kv 23 kv 33 kv 1 V Pz Cortacircuito fusible CCF (1) V Pz Cortacircuito fusible CCF (1) V Pz Cortacircuito fusible CCF (1) E Kg Alambre Cu Pz Conectador, ver 07 CO GE00-01 Pz Eslabón fusible (2) Notas: 1. Seleccionar según necesidad y para contaminación del tipo CCF-C. 2. Seleccionar según necesidad. 3. En el dibujo se muestra la instalación típica de un cortacircuito fusible utilizado para proteger la línea principal contra fallas en la línea derivada. 4. Cuando estén instalados los tres cortacircuitos fusible y sea necesario abrirlos, se debe proceder de la siguiente forma: Una vez seleccionado el rompecarga adecuado al voltaje de operación e instalado en la pértiga, se abrirá primero el del extremo donde estén dos cortacircuitos en el mismo lado. Posteriormente se abrirá el del otro extremo y por ultimo el del centro. Para cerrar se procede en forma inversa: Primero el del centro, posteriormente el del extremo que se encuentra solo y por ultimo el del otro extremo. 5. Si en la estructura se tiene baja tensión, la distancia mínima de la parte inferior del cortacircuito al primer conductor de baja tensión debe ser de 120 cm\n07 00 02 Características de conductores desnudos. 07 00 03 Características de conductores múltiples. 07 TT 00 Tendido y tensado de conductores\n07 00 00 CONDUCTORES 0 0 0 07 00 01 Generalidades 07 00 02 Características de conductores desnudos 07 00 03 Características de conductores múltiples 07 00 04 Características de conductores con aislamiento\n5.3. ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION Y 5.4 ELECTRIFICACION EN BAJA TENSION\n5.3. ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION Y 5.4 ELECTRIFICACION EN BAJA TENSION MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A UN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL POZON\nKit básico SK-1 Kit adicional SKP-4\nDE CERTIFICADO CERTIFICADO R SISTEMA COMPLETO DE ELCTRIFICACIÓN Kit básico SK-1 Kit adicional SKP-4 Instrucciones de Instalación LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE SU INSTALACIÓN Y OPERACIÓN Índice ADYMCSK1\nEspecificaciones. Interruptor de Distribución Subterránea Vista de S&C con Supervisión Remota Distribución Exterior (15.\nInterruptor de Distribución Subterránea Vista de S&C con Supervisión Remota Distribución Exterior (15.5 kv hasta 38 kv) Especificaciones Condiciones de Venta ES: Se aplican las condiciones de venta normales\nAuditoria Eléctrica SECOVI\nAuditoria Eléctrica SECOVI Agosto del 2009 Sitio Guadalajara Auditoria Eléctrica Auditoria Eléctrica - Guadalajara DIAGRAMA ESQUEMATICO INTERRUPTOR GENERAL SIMBOLOGIA BARRA DE TIERRAS EMPOTRADA AL CHASIS\nEl objetivo de esta norma es establecer las características técnicas que se deberán cumplir en el retiro de instalaciones fuera de servicio.\nING ENIERÍA DE PLANT A EXTERNA NORMA O 8A04 05/2007 RETIRO DE INSTALACIO NES FUERA DE SERVICIO A - OBJETIVO: El objetivo de esta norma es establecer las características técnicas que se deberán cumplir\nSección 8 Contenido e Índices\nSección 8 Contenido e Índices CONTENIDO E ÍNDICES 8.1 MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS... 8-1 8.1.1 Suministro de Energía Eléctrica... 8-2 8.1.2 Línea Secundaria de Media Tensión...\nMantenimiento de Transformadores de Intensidad. Sin confirmar : "1" Buenas condiciones ambientales: "0" Malas condiciones ambientales: "1"\nREFERENCIA: RIT011 1/ 03.03.04 PÁGINA: 2 DE: 10 Buenas condiciones ambientales: "0" Malas condiciones ambientales: "1" CONFIRMAR IDENTIFICACION DE EQUIPOS Comprobar que la Autorización de trabajo está\nCONFIGURACION DE BUSES PASIVOS.\nCONFIGURACION DE BUSES PASIVOS. LONGITUD DE INSTALACION PUNTO A PUNTO CALIBRE DEL CONDUCTOR (Diám. en mm) CAPACIDAD MUTUA DEL PAR(nF/km) ATENUACION CABLE A 96 khz (db/km) LONGITUD MAXIMA (LP) (metros)\nACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA\nCATÁLOGO ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA Manejamos una amplia gama en accesorios premoldeados para redes subterráneas de diferentes marcas acorde a las necesidades del cliente. Accesorios premoldeados\nCONVERGENCIA DE CRITERIOS DE DISEÑO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION\nDOCUMENTO DE TRABAJO CONVERGENCIA DE CRITERIOS DE DISEÑO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION GERENCIA DE PROCESOS TECNICOS LINEA DE NEGOCIO DE DISTRIBUCION REGIONAL ENERO 2002 DOCUMENTO DE TRABAJO CONVERGENCIA\nFACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA PROYECTO ELECTRICO DE UNA GASOLINERIA TIPO TRES ESTRELLAS T E S I N A\nUNIVERSIDAD VERACRUZANA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA PROYECTO ELECTRICO DE UNA GASOLINERIA TIPO TRES ESTRELLAS T E S I N A QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA PRESENTAN:\nManual de Instalación PARARRAYOS. Versión 5.0\nManual de Instalación PARARRAYOS Versión 5.0 Índice 1. Lista de materiales...2 2. Herramienta recomendada...2 3. Terminal aérea...2 a) Punta de Pararrayos...2 b) Mástil Solido de 1.20 m, Porta Cable y\nELECTRICIDAD. Requisitos para una nueva instalación\nELECTRICIDAD Requisitos para una nueva instalación Depto. de Comunicación ELFEOSA Oruro - Bolivia - 2010 Procedimientos para la contratación del servicio ESTIMADO CLIENTE: Este documento tiene como principal


MP se reserva acciones contra Julio Borges – Sumarium\nMP se reserva acciones contra Julio Borges\nEl Fiscal General de la República, Tarek William Saab, indicó este martes que el Ministerio Público (MP) se reserva cualquier acción contra Julio Borges, diputado de la Asamblea Nacional, tras la acusación de Nicolás Maduro en donde se refirió al parlamentario como un “prófugo de la justicia”.\nSaab dijo al respecto que la Fiscalía debe “interpretar cada caso y expedientes en los planos de los que significa la reserva legal”.\nEn consecuencia, recalcó, según reseñó La Patilla, que “el Ministerio Público (MP) ha actuado contra grandes capos de la droga y de la corrupción, de la delincuencia organizada, contra quienes han violado derechos Humanos, ningún caso debería estar exento. Las acciones del Ministerio Público cuando se comunican, es cuando se tiene datos concretos”.\nSaab recordó que en 2017 “líderes llamaron a la presencia militar extranjera”, por lo que se abrieron averiguaciones importantes y “acciones que tuvieron resultado” contra algunos dirigentes, dijo sin ofrecer detalles.\nMás temprano, el presidente Nicolás Maduro se refirió a Borges como un “prófugo de la justicia” durante el acto en el Consejo Nacional Electoral (CNE) donde recibió las credenciales de su reelección.\nMaduro aseguró que el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, llamó a Borges para pedirle que no firmara el acuerdo durante el diálogo celebrado en República Dominicana; y afirmó que el Gobierno de Estados Unidos le puso fin a los caminos democráticos de la “derecha venezolana”.\n“Todos los posibles candidatos se retiraron porque ya el gobierno de EEUU les había dicho que no reconocerían los resultados de las elecciones, porque sabían que iba a ganar la fuerza revolucionaria”, dijo durante el acto.


Hoy es 18 de septiembre de 2020 :: 6:50 am\nLe dispararon desde un vehículo en movimiento en la Popular 2\nVinculan a proceso a jóvenes que mataron a ladrón\nUn hombre protagonizó la mañana de este martes una escena en una institución bancaria cuando dentro del lugar en el que había ya varios clientes haciendo fila, empezó a gritar que tenía coronavirus confirmó el Director de Seguridad Pública Luis Felipe Chan Baltazar.\nEl funcionario explicó que alrededor de las 9:00 horas llegó un reporte al 911 de un Banco, en el cual decían que había una persona alterando el orden público en el interior de la institución.\n“Este hombre gritó que tenía coronavirus y la gente, obviamente, se alteró, tanto clientes como directivos se asustaron y hablan a la patrulla. Llega la unidad y bueno lo que los elementos ahí se informan es que esta persona... como que estaba haciendo recomendaciones en el interior del banco en que hubiera cierta distancia entre los clientes y como no le hicieron mucho caso ni los directivos y los clientes en sí se puso a gritar que tenía coronavirus”.\nEsto provocó que la gente en el interior se alterara y obviamente pidieron la unidad.\nLos agentes aseguraron a la persona quien detenido fue trasladado a la comandancia en Novena y Espinoza por alterar orden público y causar pánico entre los ciudadanos. Es una falta administrativa y el juez calificador sería el que determinaría su situación.\nGarantiza sector pesquero abasto de productos\nFrescos, congelados y en conserva\nActiva CICESE micrositio con información sobre Covid-19\nArtículos científicos, recomendaciones de académicos\nLlaman a denunciar casos de violencia intrafamiliar\nPodrían aumentar a causa del confinamiento por coronavirus\nSuspende Cruz Roja curso de primeros auxilios\nEstaba programado para este sábado 28 de marzo\nClases en línea y televisión para educación básica\nVigentes del 23 de marzo al 17 de abril\nPromueven trámites de Registro Civil en línea\nComo parte de la prevención ante Covid-19\nBusca CESPE garantizar abasto de agua en Ensenada\nMediante redes de agua potable o pipas


—Deke... —empezó a decir Randy, colocándose bien las gafas en el puente de la nariz.\nRandy miró a su alrededor, como si quisiera pedir disculpas a las chicas por haberlas metido en aquello, pero ellas sólo tenían ojos para Deke. Que Rachel le mirase estaba bien, no había nada que objetar, puesto que era su novia..., pero también LaVerne le miraba, y Randy sintió una momentánea punzada de celos que le hizo ponerse en movimiento. Se quitó la camiseta de entrenamiento, la dejó caer al lado de la de Deke y salto por encima de la valla.\n—Pues la balsa sigue ahí —insistió Randy— Hace unas tres semanas hicimos una excursión geológica por el otro lado del lago, y vi la balsa. Parecía como... —se encogió de hombros— Era como un pedacito de verano que alguien se hubiera olvidado de limpiar y guardar en el armario hasta el próximo año.\nCreyó que los otros se reirían de esta ocurrencia, pero ninguno lo hizo..., ni siquiera Deke.\n—Sí, el mismo. Bueno, pues él vive por ahí y dice que los propietarios de la playa nunca retiran la balsa hasta que el lago está casi a punto de helarse. Son así de perezosos..., por lo menos, eso es lo que dice. Me dijo que algún año esperarán demasiado tiempo para retirarla y quedará bloqueada por el hielo.\n«Olvídalo, Cisco... yo no voy.» Las palabras afloraron a sus labios pero, antes de que pudiera pronunciarlas, LaVerne se había levantado, con la misma expresión alegre y lunática en sus ojos (o tal vez era el efecto de un exceso de cerveza).\nEl había mirado un momento a Rachel y vio algo casi frenético en sus ojos... Por lo que a él respectaba, Deke y LaVerne podían irse juntos a Cascade Lake y pasarse toda la noche recorriendo penosamente los sesenta kilómetros de regreso. No le encantaría saber que estaban locos el uno por el otro, pero tampoco le sorprendería. Sin embargo, la expresión de los ojos de la muchacha, aquella mirada inquieta...\nRandy había recorrido la mitad de la distancia hasta la balsa cuando vio la mancha negra en el agua. Estaba más allá de la balsa, a la izquierda, y más hacia el centro del lago. Cinco minutos después la visibilidad se habría reducido demasiado para poder decir si era algo más que una sombra, si había visto algo en realidad. Se preguntó si sería una mancha aceitosa, mientras nadaba todavía vigorosamente oía débilmente el chapoteo de las muchachas a sus espaldas. Pero, ¿qué haría una mancha aceitosa en un lago desierto en pleno octubre? Y además tenia una extraña forma circular y era pequeña, no tendría más de metro y medio de diámetro...\n—¡Huy! ¡Eh! ¿Qué es...?\n—¡Me has hecho daño, Randy! ¿Qué broma es ésta...?\n—Me has rasgado de veras la rodilla —dijo Rachel, mirando la cosa oscura sobre el agua y luego nuevamente a Randy — Eres un...\nDeke había deslizado un brazo sobre los hombros desnudos de LaVerne, de la misma manera casi distraída con que había tocado el pecho de Rachel unas horas antes. No tocaba el pecho de LaVerne —por lo menos todavía no —pero tenia la mano muy cerca. Randy descubrió que eso no le importaba gran cosa, que le daba igual lo que hiciera. Aquella mancha negra y circular en el agua..., eso era lo que le preocupaba.\nTambién su rostro reflejaba algo; y Randy se dijo que era la claridad del triunfo absoluto. Si la idea parecía pretenciosa, también parecía exacta. No era una expresión dirigida precisamente a Rachel.... pero LaVerne tampoco trataba de ocultarla a la otra muchacha.\nSe acercó a Deke; no tuvo que dar más que un paso. Ahora sus caderas se tocaban ligeramente. Por un instante, la atención de Randy pasó de la cosa que flotaba en el agua a LaVerne, concentrándose en ella con un odio casi exquisito. Aunque nunca había abofeteado a una chica, en aquel momento podría haberla golpeado con auténtico placer, no porque la quisiera (había estado un poco enamorado de ella, era cierto, y se había puesto algo más que un poco caliente por ella, sí, y muy celoso cuando empezó a rondar a Deke en el apartamento, ¡oh, sí!, pero no habría llevado a una chica a la que realmente quisiera a menos de veinticinco kilómetros de donde estaba Deke), sino porque conocía aquella expresión en el rostro de Rachel..., el sentimiento interno que traslucía aquella expresión.\nEra un muchacho tímido, pero ahora se acercó a Rachel y la rodeo con un brazo. Ella alzó la vista y le miró brevemente, con el rostro entristecido pero agradecida por el gesto, y él se alegró de haber aliviado un poco su situación. Volvió a ocurrírsele aquella similitud, algo en su cara, en su aspecto...\n—Rachel, será mejor que... —empezó a decir Deke, pero ella le interrumpió, casi con toda seguridad por primera vez en su vida, e indudablemente por última.\nRetrocedió, limpiándose la boca y sintiéndose débil y angustiado. Y asustado. Tan asustado que sólo podía pensar con una diminuta porción de su mente. Pronto él también empezaría a gritar, y entonces Deke tendría que abofetearle, Deke no seria presa del pánico, oh, no, Deke tenía sin duda madera de héroe. «Tienes que ser un héroe del fútbol para llevarte de calle a las chicas guapas", entonó mentalmente, con incongruente regocijo. Entonces pudo oír que Deke le hablaba en voz baja, y alzó la vista al cielo, tratando de aclararse la cabeza, procurando desesperadamente alejar la visión del cuerpo de Rachel convirtiéndose en una masa inhumana, mientras aquella cosa negra la devoraba, y deseando que Deke no le abofeteara como había hecho con LaVerne.\nRandy meneó la cabeza. Tal vez, después de todo, fuese una mancha aceitosa... o lo había sido, hasta que le ocurrió algo. Quizá los rayos cósmicos le habían afectado de un modo especial. O quizás Arthur Godfrey había meado Bisquick atómico sobre ella. ¿Quién sabía?\n—Quizá nos dejará en paz —dijo LaVerne. En sus labios apareció una sonrisa patética, indecisa— Quizá sólo... bueno..., nos dejará en paz.\n—Puede que los cerdos... —empezó a decir Deke.\nLa cosa llegó con una velocidad oleaginosa y aterradora, y cuando se aproximó más Randy vio los mismos colores que Rachel había visto: fantásticos rojos, amarillos y azules trazando espirales en una superficie de ébano como plástico liso u oscuro y flexible acetato. Subía y bajaba con las olas, y ese movimiento cambiaba los colores, hacía que girasen y se mezclaran. Randy se dio cuenta de que iba a caer, iba a precipitarse directamente sobre aquella cosa, notaba cómo se estaba inclinando...\n—¡No! —gritó LaVerne— No nos dejes aquí, no...\nLa cosa se había apoderado del pie («¡Mi pie!», gritó Deke, como para confirmar esta deducción elemental. «¡Mi pie, oh, mi pie, mi PIEEE!»). Había pisado una de las grietas entre las tablas (Randy entonó mentalmente una cancioncilla absurda: «Una grieta has pisado y a tu madre has deslomado») y la cosa estaba allí, al acecho. La cosa había...\n«Tengo que sacarle de ahí. Tengo que sacarle en seguida o no podremos sacarle nunca... Aguanta, Cisco, por favor, aguanta.»\n—Escucha bien. Voy a bajarte. Todo irá bien si...\n—No, no me bajes, me cogerá, sé que lo hará, lo sé,...\nOyó el zumbido de un avión a lo lejos, y cayó en una soñolienta fantasía: «Nos han dado por desaparecidos, a los cuatro. La búsqueda ha partido de Horlicks. Un granjero recuerda haber visto pasar un Camaro amarillo que corría "como un murciélago salido del infierno". La búsqueda se centra en la zona de Cascade Lake. Pilotos privados se ofrecen voluntarios para efectuar un rápido registro desde el aire, y un individuo, que sobrevuela el lago en su bimotor Beechcraft Bonanza, ve a un muchacho que está de pie, desnudo, en la balsa, un chico, único superviviente, único.»\nLa cosa negra se lanzó de inmediato hacia la balsa como una flecha y se apretujó debajo. Quizá podía oír, o sentir, o... lo que fuera.


CRONICA DEL INSTANTE: 2011\nCuenta Vila Matas que en el libro Artistas sin obras (1997) de Jean-Yves Jouannais se menciona a un tal Firmin Quintrat. Este joven emprendió un viaje alrededor del mundo con el minucioso objetivo de asimilar rostros. Registró miles. En determinado momento escribió a su hermano que por fin se había convertido en artista. Especificó que su obra no iba a estar compuesta por acuarelas, estatuas o poemas. Su obra era su mirada. En consecuencia resultaba forzoso hacer los arreglos para que aquellos ojos que habían visto tanto sean expuestos en sendos frascos transparentes.\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 8:15 a.m.\nEs posible que la poesía esté hasta en la sopa. El asunto es encontrarla mientras uno está afanado sorbiendo los fideos. Hace algún tiempo el Dr. William Carlos Williams comprobó que (con toda seguridad) la poesía se encuentra en la puerta del refrigerador.\nSolo para que sepas\nla estabas guardando\ny tan fría\n(En el poema original incluido en la primera edición de sus Collected Poems de 1934 el poeta se comió unas ciruelas, pero ya se sabe que toda traducción es una traición)\nIlustración: Justus Juncker\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 6:30 p.m.\nBrotó un líquido color magenta cuando un escritor aplastó a una cucaracha que trajinaba sobre una paleta de pintor. No había pintura magenta en tres kilómetros a la redonda. El azul y el rojo deben haberse mezclado en aquella minúscula tripa, dijo (en japonés).\nIlustración: Günther Förg.\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 8:45 a.m.\nEn su discurso de 2005 en la universidad de Stanford Steve Jobs contó que cuando era joven leyó\nen alguna parte una frase que le llamó la atención:\nSi te levantas cada mañana haciendo de cuenta que es el último de tus días tarde o temprano resultará cierto.\nIlustración: Jasper Johns\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 9:55 a.m.\nUn viejo amigo tenía un nombre para su cevichería soñada: Cementerio Marino.\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 9:36 a.m.\nAcaba de llegar a este remoto rincón Nabokovia Peruviana, de Fernando Iwasaki. Es una colección de textos previamente usados que aparentemente encontraron su motivación al calor de la pesquisa casi detectivesca por “atrapar” páginas (en los intrincados callejones de la literatura) donde incidentalmente aparecen peruanos, o lo peruano como exótica referencia. Iwasaki descubre, por ejemplo, la secreta e incaica identidad de uno de los personajes de En Busca del tiempo perdido. Nos alerta que Sherlock Holmes advirtió a tiempo sobre el vampirismo de los peruanos. Nos muestra cómo Melville resultó profético cuando puso en su Moby Dick que en Lima “hay un alto horror en la blancura de su dolor”. Revela también que, según el aciago Lovecraft, en un estante de la biblioteca de la Universidad San Marcos está disponible un ejemplar del abominable Necronomicón. Todo muy interesante, pero luego de terminar la lectura lo que queda flotando son las páginas donde algunos escritores nos sorprenden por llevar la palabra “sinvergüenza” a niveles insólitos.\nNormalmente la ambición de todo escritor es ser recordado por una proeza creativa, pero parece que el arequipeño Alberto Guillén se ha ganado su lugarcito en la historia de la literatura por una simple pendejada. Según cuenta Iwasaki en el texto que sirvió de presentación a la reedición española del 2001 de La linterna de Diógenes, Guillén llegó a Madrid a mediados de los 20 y consiguió entrevistar a 38 autores. La adulación sin duda le sirvió para bajar la guardia de los famosos que vieron en el joven desconocido un potencial propagandista en Hispanoamérica. No contaban con que el reportero permanecía al acecho de los aspectos menos favorables. Editando las respuestas con mala leche y sumando comentarios agraviantes consiguió que su libro tuviese acogida en el territorio del escándalo. Ese acto de violento desprecio hacia la elite del momento hubiese podido traducirse en una rebeldía contra algún falso olimpo si la pluma de Guillén nos hubiese mostrado una nueva perspectiva, una mirada auténticamente reveladora. Desgraciadamente su arrogancia estaba alimentada principalmente por resentimiento y frivolidad. Otro de los personajes turbiamente llamativos de Nabokovia Peruviana es Alberto Hidalgo (Arequipa, 1897- Buenos Aires, 1967). Según Iwasaki, este “nació con la «nevada», pero al igual que Obélix –que de pequeño se cayó en una marmita de poción mágica- sus efectos fueron permanentes en él. (…) No habló bien de casi nadie y habló mal de casi todo el mundo.” La visita de Hidalgo al viejo continente fue registrada por Ramón Gómez de la Serna que lo definió con puntualidad anotando que era un tipo “sincero hasta lo grosería”. Con la arrebatada idea de convertir el insulto en un arte Hidalgo se ha consagrado como el más grande panfletario de la literatura peruana. Eso, en alguna parte, debe tener sentido.\nUno de los problemas de optar por ser escritor es que este es el oficio más peligroso del mundo: uno siempre va por el filo del abismo. Los escritores que olvidaron poner una coma, imprescindible para conseguir el efecto preciso, no reciben la nota aprobatoria en el juicio del tiempo: vagan por toda la eternidad en los rincones más polvorientos de las librerías de viejo. Pero hay una triste redención: la condena, la caída, el fracaso, son potencialmente mucho más interesantes como tema para un aspirante al éxito que el éxito mismo. Iwasaki cita a Oscar Wilde: “un gran poeta es la más prosaica de todas las criaturas, pero los poetas menores son absolutamente fascinantes”.\nEsta recopilación de textos de Fernando Iwasaki es particularmente provechosa no solo por los divertidos datos mencionados, sino porque de alguna manera incita a reflexionar sobre la condición de extra, de personaje secundario, de nuestra peruanidad. Somos tan periféricos que cuando logramos colarnos un instante al festín principal no podemos evitar dar un saltito de alegría. Finalmente este es un libro que ostenta el sello de una noble actividad, la de los buscadores de tesoros en la intrincada jungla de lo olvidado. En estos tiempos hiperconectados e hiperinformados estos clásicos exploradores deberían encontrar su edad dorada, pero todo indica que siguen siendo una secta hermética y muy exclusiva. Los otros, la desdichada mayoría, solo dedican la banda ancha para navegar entre las tendencias de cada temporada.\nEl Paso, Texas, octubre del 2011\nNabokovia Peruviana, Fernando Iwasaki Cauti. Aquelarre Ediciones y La Isla del Sistolá (Arequipa, Sevilla 2011)\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 9:06 a.m.\nCosas detrás del sol\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 11:20 a.m.\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 8:14 a.m.\n¿Con quién puedo hablar hoy día?\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 8:59 a.m.\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 9:48 a.m.\nSu rostro tenía una expresión generosa, quizá un tanto triste, como si estuviera viendo con algo de resignación, o de piedad, todo el asunto de vivir.\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 2:44 p.m.\nEl éxtasis de Bolaño.\nVisto por sus amigos, editores, vecinos y allegados. Y por Vargas Llosa.\nBolaño asegura que fue feliz cada uno de los días de su vida (por lo menos un ratito). Dice también que el éxtasis, que en ocasiones prueban los verdaderos artistas, es adictivo. Documental (58 minutos) de la RTVE.\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 8:34 a.m.\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 8:20 a.m.\nAcciona el pedal del pampapiano.\nEn el buzón apareció hoy Avenida Sol / Greenwich Village, de mi viejo amigo Odi Gonzales, que fue presentado hace muy poco en las inmediaciones de la cordillera de los Andes.\nMis ancestros, herederos del mal de bocio,\nrescatistas de sal sin yodo\nde las vetas y canteras rocosas\ncon pasta pura de cacao\nde granos mejorados\n(mínimo desgaste dental\nindica dieta blanda)\nque sabían regular\nlos flujos de sus mujeres\nhaciéndolas orinar sobre tierra\npor una pelea de alacranes\n(época de celo)\nTratantes de ganado-tropa\nOficiantes y herbolarios\nObservantes del régimen de vientos\nme alumbraron de pie\nen los tendales de un valle templado\nNutridos con la leche doncel\ndel maíz tierno\nY nutrientes de la hoja de coca\nMis ancestros mis mayores\nTejedores de redes y esterillas\nDiestros en técnicas de riego\nConvergen, se enciman aquí\nobsecuente hija del caudillo de la irreductible nación Walla, enemiga del Cusco; voluble, confinada en el balneario imperial de Pachar, irrumpió en el lecho nupcial, en el harén del Emperador y dijo: Señor,\n¿Puedo asentar mi ollita en el fogón?\nY el Inka la hizo su concubina\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 1:26 p.m.\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 8:57 a.m.\nGrandes ojos de Heather Graham\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 11:43 a.m.\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 9:41 a.m.\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 5:12 p.m.\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 10:00 a.m.\nAllen Barra arguye aquí para el mundo anglosajón sobre lo genial de Vargas Llosa.\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 1:39 p.m.\nla foto que (aún) no hemos visto tiene los despojos del que cayó\npero hay otra disponible (con alta resolución)\nun grupo de personas miran algo (una pantalla)\nfue tomada por Pete Souza, jefe de fotógrafos de la Casa Blanca\neste puñado de hombres y mujeres están pendientes de algo (el asalto en Abbottabad)\nHillary Clinton cubriéndose la boca (tal vez por una feroz alergia primaveral)\nTony Binken, consejero de seguridad\nAudrey Tomason, directora de contraterrorismo\ntienen que esforzarse para ver por encima del hombro de Bill Daley, jefe de Gabinete\n(dicen que el vicepresidente tiene un rosario entre los dedos)\nuno de los personajes no mira hacia donde todos miran\nes el general Brad Webb (de los comandos especiales)\nque se afana como un escolar (sobre el teclado)\npero el rostro que no está en el centro es el rostro que está en el centro\nes un rostro de trágica seriedad\nes un rostro sutilmente cincelado (por la potencia del instante)\nWe got him, dice él\nno pudimos ver (casi) nada\nen esa (trascendente) noche detrás de la pantalla\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 8:31 a.m.\nDavid Eagleman pregunta\n¿Y qué tal si aterrizan extraterrestres que viven en una diferente escala de tiempo que nosotros?\n¿Nos verían de la misma displicente manera que nosotros dedicamos a los árboles?\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 3:22 p.m.\nLos excéntricos giros de trama y tono\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 5:53 p.m.\nMr. Pink se incorporó. Sus ojos escanearon una cuadricula tras otra. Con los dientes aún apretados dijo algo. Entonces exhibió la pistola. Algunas personas replicaron con un corto chillido. Simultáneamente, en el otro extremo, Mr. Green alzó un mentón furibundo afirmándose sobre ambas piernas. Y mostró su arma. La situación de rehenes ha sido ampliamente documentada. No se recomienda ofrecer resistencia. ¿Qué quieren? Pero inevitablemente el guardia intentó cumplir con su deber. Un segundo después yacía en el suelo. Una mancha ominosa junto a la oreja.\nEl teléfono parecía haber cobrado vida propia. Una voz minúscula escapaba del auricular. Vibrante. El forajido enrojeció. “Cada cinco minutos”. Gritó. “Cada cinco minutos borro del mapa a un rehén”. Clásico. Y los prisioneros repentinamente podían dar cualquier cosa por una botella de agua. Pero nadie tenía hambre aún. Entonces el teléfono. Otra vez. Finalmente Mr. Pink dijo que no había problema, que nadie debía preocuparse. Y sonriendo disparó a la cabeza de un tipo rubio que no había dicho ni pio. Y este echó la cabeza hacia atrás y se derrumbó, en cámara lenta. Y no gritaron ni los que gritan. No podía ser real lo que acababa de ser real.\nEn ese momento Pedro Jiménez, como un rayo, dio dos pasos largos. Todos vieron (o luego dijeron que vieron) el canto de su mano contra la tráquea de Mr. Green. Lo vieron alzarse como un gato hasta el techo, contra las paredes, pateando, para esquivar las balas de Mr. Pink. Y finalmente fueron testigos de cómo lanzó un cuchillo con mortífera certeza.\nFestín para los medios. Algunos aseguraban que Pedro Jiménez, el humilde empleado del Consejo Provincial, había sido en sus buenos tiempos miembro de las temidas Fuerzas Especiales. Pero no. Pedro Jiménez contó que viendo películas se había convencido que ese tipo de cosas le pasan a cualquiera. Y que hace años que se preparaba. Matinée, vermouth y noche.\nLa plaza era el patio de un cuartel vacío, y de repente, paso a paso, perdió peso Mazotti, como si volaran las páginas de las guías telefónicas que cargaba sobre los hombros, y Mazotti voló hacia una mancha rosa de cabellera negra y ríspida, una niña próxima a los dos metros de estatura, en evidente periodo de crecimiento, descuajaringada, desarticulada, desunida, escuálida jirafa humana, de largas extremidades que crecen de repente y dejan a su dueña sin saber utilizarlas con precisión, derribando vasos y rompiéndolos, un desastre adolescente, casi de espaldas, cara siempre semioculta como la de Jesucristo en las películas hollywoodenses de 1960, con menos de medio cuerpo, entre el cuello y los muslos, cubierto por una coraza rosa elástica, desnuda la carne y desamparada, sandalias planas e infantiles, y el economista de la Banca d’Italia, Franco Mazotti, fue hacia la niña, ligerísimo, marcados los móviles en el bolsillo como monedas en el bolsillo de un idiota, la cabeza elevándose para ver la felicidad que se acerca, niño que sale de un colegio cruel y encuentra que su madre lo está esperando con un paraguas, porque llueve, aunque esto yo no lo haya vivido y solamente lo haya leído en una novela.\nJusto Navarro. Finalmusik, págs. 172-173. Anagrama 2007.\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 5:11 p.m.\nTodo demonio es un ángel caído\nHay gente que cree que estamos rodeados de signos, de símbolos, que todo tiene un mensaje. Hay gente que pretende que la caligrafía de Dios tiene letra menuda, y que no deja ni un solo espacio en blanco. Hay gente que piensa que si uno descubre el código elemental detrás de lo aleatorio saltará el mensaje secreto, la secuencia del destino, la ruta de la incertidumbre. Hay gente que está convencida que nosotros mismos somos una letra más, tal vez una palabra de este discurso cifrado, y que urgentemente tenemos que encontrar la clave, el sencillo procedimiento que nos señalará cual es el sentido del dolor, donde está el orden en los espasmos del caos. Este afán interrogador, este espíritu curioso, este expansivo ejercicio de la conciencia ha creado algunos monstruos entre los que se puede encontrar desde científicos hasta magos, desde filósofos hasta sacerdotes. En esta fauna los magos son los más llamativos, aunque irremediablemente se deslicen a la categoría de chiflados. Pero hay algunos chiflados que manejan el timón de sus delirios con tal firmeza que por momentos nos seducen, nos maravillan con la posibilidad levitar algunos centímetros por encima de la asquerosa tierra firme. A esta categoría pertenece Alejandro Jodorowsky.\nEl mambo de la realidad\nJodorowsky (Tocopilla 1929) ha escrito una autobiografía (La danza de la realidad, Siruela 2001) que traza la ruta de su búsqueda espiritual, de su avidez por asaltar la parte infernal del alma humana. Él no quiere matar a sus demonios, él quiere liberarlos de su malvada compulsión porque sabe que todo demonio es un ángel caído. Pero esta autobiografía no se ocupa demasiado de las anécdotas de su azarosa existencia. Sólo en la primera parte, la dedicada a su infancia y juventud, se permite algunas turbadoras confesiones, especialmente en el retrato de sus padres. Jodorowsky piensa que todo el problema radica en que como animales de sangre caliente sucumbimos si al nacer no somos provistos de abrigo y alimento. En consecuencia una infancia sin amor nos graba en el alma un mensaje de muerte. Jodorowsky gasta el rencor, que su trato con la doctrina Zen, el chamanismo, la tarología y las intensidades del arte-experiencia no han podido disolver, describiendo su triste infancia de bicho raro y su adolescencia sin meta hasta que, finalmente, encuentra algo útil y salvador en el valle de máscaras del teatro. En ese momento el tono de la autobiografía cambia radicalmente, y él deja de ser un personaje doliente para transmutarse en un distante narrador. Sus inicios en el ambiente intelectual chileno nos presentan el cuadro de un grupo de artistas, hambrientos de figuración, que apelan a actos disparatados bordeando lo ridículo en su intencionalidad simbólica. Para leer poesía con Enrique Lihn les resulta imprescindible trepar cada día a la rama de un árbol. Sus borracheras se realizan siguiendo un guión, con diálogos saturados de gravísimas ideas. Sus amoríos están pintados con corazones rojos en el pecho. Todo resulta un tanto estridente para el lector hasta que uno recuerda que cuando se es joven es inevitable ser destemplado.\nLa parte de su exilio en París tiene algunos momentos divertidos como cuando cuenta que no bien desembarcado, a media noche, llama a André Bretón para anunciarle que ha llegado para salvar el surrealismo. Años después, cuando el francés, ya se había olvidado por completo del chileno, éste llega a visitarlo e inadvertidamente abre la puerta del baño encontrando al todopoderoso poeta con los pantalones alrededor de los tobillos. Cuenta también de su colaboración con Maurice Chevalier, que cada día se prosternaba frente a un altar con la imagen de su madre. Los siguientes capítulos tratan de cómo llega a México como asistente de Marcel Marceau, y como se enamora de ese país, y como en 1960 consigue un impacto sin precedentes con su representación en un programa televisivo de la destrucción de un piano. Menciona además, casi de pasada, la realización de las películas que lo convirtieron en un autor de culto. Pero lo que en realidad parece interesarle no es tanto lo que hizo como hombre de teatro o director de cine -ni siquiera sus prestigiosos guiones para el historietista Moebious-, lo que parece atraerlo por encima de todo es una búsqueda espiritual que lo convirtió, después de cumplir los 50 años, en un sicomago, en un chamán urbano que cada semana recibe consultantes en un café, y les impone insólitas prescripciones.\nLa jerga del inconsciente\nJodorowsky se jacta de haber sido pionero de asuntos como el arte-experiencia y del happening. Fue también un adelantado del interés por la llamada medicina tradicional. Pero a diferencia de otros que, respetuosos, asumen la irracionalidad de este tipo de prácticas, Jodorowsky frecuentó a buena cantidad de curanderos en México, Chile y Filipinas con la intención de captar y aprender su técnica terapéutica. Finalmente llegó a la conclusión que la magia de los chamanes no se debía a alguna pagana acción sagrada, sino a una razón mucho más prosaica. La teoría es la siguiente: La máquina humana maneja dos lenguajes que no se soportan entre sí. Los mensajes que el lenguaje racional envía al subconsciente no son entendidos, y no logran alterar las “ordenes”, las pulsiones, inscritas en esta parte oscura del espíritu humano. Cuando alguien está atrapado en un comportamiento pernicioso es que hay algo contradictorio en la escritura de los códigos del inconsciente. Jodorowsky comprendió que los curanderos recurrían siempre a una parafernalia histriónica cuyo objetivo no era otro que traspasar la barrera de la racionalidad. Cuando el curandero tenía talento para hilvanar el lenguaje onírico conseguía llevar un mensaje terapéutico hasta el pantanoso territorio que yace oculto debajo de la razón. Deslumbrado con las milagrosas posibilidades de este procedimiento, Jodorowsky decidió inventar un método propio que llamó “Psicomagia”, que consiste básicamente en usar las cartas del tarot y la genealogía para diagnosticar, y luego, recurriendo a su imaginación educada en el surrealismo y a su experiencia como hombre de teatro y cine, “recetar” la puesta en escena de un acto mágico- histriónico que debería liberar las pulsiones ponzoñosas instaladas en el inconsciente. La Psicomagia se apoya fundamentalmente en el hecho de que el inconsciente acepta el símbolo y la metáfora, dándoles la misma importancia que a los hechos reales. Por ejemplo, para tratar a un famoso actor italiano que sufría de depresión, le recetó visitar la tumba de su madre llevando un gallo y, de pie sobre la losa, tenía que degollar al animal, dejar caer la sangre sobre su pene y sus testículos y así, con el sexo ensangrentado debía, al llegar a casa, poseer a su mujer, sin acariciarla antes, con movimientos intensos, dando gritos de rabia. Luego, cuando apareció una cantante que no podía alcanzar el éxito, le aconsejó que comprase un preservativo y luego de llenarlo con monedas de oro se lo introdujese en la vagina. Con el paso del tiempo su terapia ha integrado otros elementos chamanicos, como la llamada imposición de manos. En su caso lo ha llevado a una curiosa manera de masaje que consiste en estirar la piel. Se supone que de esta manera se “ablandan” los límites, el contorno del ego, para posibilitar una forma menos recalcitrante de comportamiento.\nSeguramente estos procedimientos arrancarán una carcajada en la mayoría de los siquiatras y otros individuos diplomados, pero quizá el carismático viejo loco de Alejandro Jodorowsky a llegado a saber algo que estos no saben, y quizá acierta en un 20%. Un 10% ya sería alucinante. La cosa es que su extravagante autobiografía se deja leer, y por momentos hasta emociona la enmarañada coherencia que se originó en la conjunción de su triste madre y de su rabioso padre. Uno se pone a pensar que hay algo desproporcionado en eso de gastar toda una vida tratando de corregir las fallas del principio.\nIlustración: Rita Kernn Larsen, The Party.\nPublicadas por Oswaldo Chanove a la/s 10:45 a.m.\nCuenta VilaMatas que en el libro Artistas sin obra...\nEs posibleque la poesía esté hasta en la sopa. El ...\nArte poética Brotó un líquido color magenta cuando...\nEn su discurso de 2005 en la universidad de Stanfo...\nUn viejo amigo tenía un nombre para su cevichería ...\nPeruanos aparecidos Acaba de llegar a esterem...\nRin Tin Tin Su rostro tenía una expresión generos...\nEl éxtasis de Bolaño.Visto por sus amigos, editore...\nAcciona el pedal del pampapiano. En el buzón apa...\nSometimes lovereally is a bitch


Conoce las vacantes laborales y los servicios de Comfacor\nInicio/MONTERÍA/INFORMACIÓN/Conoce las vacantes laborales y los servicios de Comfacor\nUn evento institucional en el que varias empresas del Departamento colocarán a disposición sus vacantes laborales a través del Centro de Empleo Comfacor, al tiempo que las personas tendrán la oportunidad de alcanzar sus metas profesionales, se llevará a cabo el domingo 20 de diciembre en el Parque Recreacional Tacasuán con la primera Feria de la Empleabilidad y Servicios que realiza la Caja de Compensación Familiar de Córdoba.\nEl espacio, se brinda para que toda la comunidad, trabajadores afiliados, empresarios y desempleados asistan en familia a Tacasuán, a disfrutar de un día lleno de oportunidades para niños y adultos, puesto que, además del Centro de Empleo, Comfacor tendrá a disposición todos los servicios sociales que ofrece para sus afiliados y no afiliados.\nDesde las 7:00 a.m. inicia la jornada con las Mañanas Saludables Comfacor, que congrega de manera gratuita a todos los que quieran ejercitarse bajo el ritmo de la rumbaterapia y aeróbicos físicos con instructores especializados. A las 9:00 A.M. se abren todos los stands de servicios donde se encontrarán las estaciones de:\nVivienda: con una vitrina inmobiliaria que reúne a más de 20 oferentes y proyectos de vivienda del Departamento para quienes están en la búsqueda de una vivienda. Así mismo, toda la información y requisitos necesarios para poder acceder al subsidio familiar de vivienda que entrega Comfacor a sus afiliados.\nCréditos: los afiliados asistentes podrán consultar y gestionar créditos sociales para sus necesidades a través de Comfacor, que tiene varias líneas de préstamos, con tasas atractivas y facilidades de pago por medio de la cuota monetaria o convenios de libranza.\nEPS Subsidiada: contará con la presencia de enfermeras que realizarán tomas de presión y masa corporal, además de personal que capacitará en nutrición, salud dental y entregará kits de higiene oral a sus visitantes.\nTurismo Social: con disposición de sus mejores paquetes turísticos y las tarifas subsidiadas para los afiliados a la Caja.\nFosfec: toda la información de cómo acceder al subsidio al desempleo y disfrutar sus beneficios.\nIFC: los programas técnicos, cursos, seminarios y todas las bondades para acceder a una educación con calidad. Inscripciones abiertas todo el día.\nBiblioteca: un mundo mágico a través de libros y los diferentes talleres que ofrece este servicio como dibujo y pintura, lúdica y manualidades.\nRecreación: diversión para niños: globoflexia y pintucaritas, obra de títeres, juegos de feria, brinca brinca y cine con refrigerios.\nInstitución Educativa Comfacor: hará presentaciones con su comunidad estudiantil sobre los nuevos proyectos del colegio para el 2016, además de actividades lúdicas y artísticas con zancos, pitos y tambores.\nSubsidio Monetario: donde se encontrará toda la información acerca de la cuota monetaria, se podrán hacer consultas y recibir información puntual sobre este subsidio y todos sus beneficios.\nCentro de Empleo: tendrá inscripciones de hojas de vida en línea, consulta de vacantes en empresas inscritas, evaluación de perfiles, postulación de perfiles para las vacantes disponibles. También estará el programa de los Primeros 40 mil empleos, dirigido a jóvenes entre 18 y 28 años sin experiencia laboral.\nTodos los asistentes, podrán disfrutar totalmente gratis desde las 9:00 A.M. hasta las 5:00 P.M. de todos los servicios de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba, en especial aquellos que deseen un cambio laboral o una opción de trabajo ajustada a su perfil laboral, recibiendo orientación profesional para fortalecer algunas competencias personales y mejorar las posibilidades frente a la búsqueda de empleo, así como asesoría en temas de subsidios para la persona cesante.\nConferencia para empresarios\nHacia las 10:00 a.m., se realizará una conferencia dirigida a gerentes y empresarios por el doctor Elkin Garavito Beltrán, director de SIKUANI.NET, CO-FOUNDER AT VALUE 4 CHAIN y facilitador Startup Weekend, que hablará al público objetivo sobre Innovación y Emprendimiento, y los retos para los directivos del siglo XXI.\nConferencia ¿Cómo alcanzar el trabajo de tus sueños?\nAsí mismo, el doctor Elkin Garavito, a las 11:00 a.m. iniciará otra capacitación, dirigida a todo tipo de público sobre los pasos a seguir y las actitudes y aptitudes a desarrollar para lograr llegar a donde se quiere en el ámbito personal y profesional. Una charla enfocada en la era digital, el emprendimiento y la pasión que cada persona lleva en su interior.\nEsta feria surge como iniciativa del servicio de Fondo y Empleabilidad Comfacor, con sus programas Fosfec – subsidio al desempleo- y el Centro de Empleo, que tienen como misión generar un futuro promisorio a sus afiliados y a la comunidad en general, siendo un canal entre la oferta y la demanda dentro de la Red de Servicio Público de Empleo, esquema impulsado por el Gobierno Nacional.\nLos asistentes podrán disfrutar todo el día en el Parque Recreacional Tacasuán, con música, almuerzos, concursos, talleres y la unión familiar y empresarial que caracteriza cada evento de Comfacor.\nComfacor ofrece 35 vacantes de empleo en Feria Interinstitucional: conoce los perfiles


NUEVO SoftMaker Office para iOS\nTodas las funciones que conoce de SoftMaker Office en su Mac o PC ahora están disponibles en su iPhone y iPad mediante SoftMaker Office para iOS.\nSoftMaker Office para iOS utiliza los formatos de archivo DOCX, XLSX y PPTX de Microsoft de forma nativa. Ello garantiza un intercambio total de datos. Puede abrir sus documentos directamente desde Microsoft Office sin tener que convertirlos.\nConsiga TextMaker, PlanMaker y Presentations para iOS ahora gratis desde la App Store de Apple.\nEdite documentos en cualquier lugar tal y como lo haría en su Mac o PC.\nAproveche sus momentos creativos, surjan cuando surjan. TextMaker para iOS proporciona todo lo que necesita para procesar texto en dispositivos móviles. Cree documentos elegantes rápidamente y guárdelos como archivos DOCX perfectamente compatibles.\nDescargue la versión completa ahora gratis desde la App Store de Apple:\nCree hojas de cálculo esté donde esté tal y como lo haría en su Mac o PC.\nPlanMaker para iOS no solo cuenta con un gran repertorio de funciones de cálculo, sino que también le proporciona la posibilidad de crear hojas de cálculo con gráficos deslumbrantes y muy atractivas visualmente.\nDiseñe y presente esté donde esté tal y como lo haría en Mac o PC.\nPoco esfuerzo, grandes resultados: Presentations para iOS le permite crear en un abrir y cerrar de ojos elegantes presentaciones que conquistarán a su público.\nUso intuitivo en cualquier dispositivo iOS\nSoftMaker Office para iOS ofrece siempre una experiencia de usuario óptima, independientemente de si trabaja en su iPhone o iPad.\nOfrece varios estilos de interfaz de usuario y activa automáticamente el estilo que mejor se adecua a su dispositivo iOS al inicio.\nPor supuesto, puede cambiar manualmente el estilo de la interfaz de usuario en cualquier momento, independientemente de si está trabajando en un iPhone o iPad.\nSoftMaker Office en el iPhone\nEn el iPhone, SoftMaker Office muestra una útil barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla, que le permite acceder a todos los comandos que necesita en su día a día.\nSi necesita algo más avanzado, el icono del menú en el extremo izquierdo le ofrece todas las funciones de las aplicaciones de escritorio en un menú clásico.\nSoftMaker Office en el iPad\nEn en iPad, SoftMaker Office muestra el listón en la parte superior de la pantalla, que probablemente ya conoce de la suite de oficina en su ordenador de escritorio.\nLa única suite de oficina completa\npara su iPhone e iPad\nCon SoftMaker Office para iOS, todas las funciones de una suite de oficina de escritorio están disponibles en su iPhone e iPad.\nNinguna otra suite de Office para móviles le ofrece un abanico de funciones tan amplio.\nDescarga gratuita desde la App Store de Apple:\nRequisitos del sistema: iPhone o iPad con iOS 14 o superior\nSoftMaker Office para iOS le ofrece todo lo que necesita para editar documentos esté donde esté, totalmente gratis.