ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI - PDF\nDownload "ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI"\n1 ENERGIASELVITYKSEN JA TODISTUKSEN LUOMINEN DOF-ENERGIA ohjelmalla UUDISPIENTALON LASKENTAESIMERKKI\n2 SISÄLLYS 1 Energiaselvitykseen tarvittavat tiedot Laskentaesimerkin lähtötiedot Energiaselvityksen luominen Lämpöhäviöiden määräysten mukaisuus Energian kulutus, lämmitysteho, ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho, arvio kesäajan lämpötilasta ja mahdollisesta jäähdytystehosta... 6 Avaa mallipohja... 6 Lisää perustiedot... 6 Määrittele tilat... 7 Tarkista säävyöhyke... 7 Tilan päätiedot... 8 Tilan lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat... 9 Tilan jäähdytys Ulkoseinien määrittely Alapohjan määrittely Yläpohjan määrittely Ikkunoiden määrittely Ulko-ovien määrittely Koneellisen ilmanvaihdon määrittely Painovoimaisen ilmanvaihdon määrittely Lämpimän käyttöveden määrittely Sähkölaitteiden määrittely Lämmitys- ja jäähdytystehon laskenta-asetukset Tietojen tulostaminen Energiatodistus Usein kysytyt kysymykset LIITE 1 Lämmöntuottolaitteiden vuosihyötysuhteita eri lämmöntuottotavoilla LIITE 2 Alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuinen keskilämpötilan ero LIITE 3 Rakennuksen vuotoilmakerroin LIITE 4 Lämpimän käyttöveden ominaiskulutuksia eri rakennustyypeille LIITE 5 Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat eri järjestelmille LIITE 6 Lämmitysjärjestelmän lämmitysvesivaraajan lämpöhäviöteho LIITE 7 Lämpimän käyttöveden kiertopiirin ja varaajan lämpöhäviöenergia LIITE 8 Rakennuksen laitteiden ominaissähköenergian kulutusarvot LIITE 9 Henkilöiden luovuttama vuotuinen ominaislämpöenergia LIITE 10 Sähkölaitteista lämpökuormaksi tuleva vuotuinen energia LIITE 11 Auringonsuojien verhokertoimet LIITE 12 Rakennetyyppien eri lämpökapasiteettiarvot LIITE 13 Energiaselvityksen ja todistuksen esimerkki\n3 1 Energiaselvitykseen tarvittavat tiedot Rakennuksen energiaselvitys on liitettävä rakennuslupahakemukseen. Lisäksi ennen rakennuksen käyttöönottoa energiaselvitys tulee päivittää tarvittavilta osin ja pääsuunnittelijan tulee varmentaa se. Energiaselvityksen tulee sisältää seuraavat tarkastelut Rakentamismääräyskokoelman osan D3 ja sen luvun neljä mukaan: Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus (RakMK osa D3 kohta 2.2) Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho (RakMK osa D2) Rakennuksen lämmitysteho (RakMK osa D3 kohdat 2.4 ja 2.5) Arvio kesäajan sisälämpötilasta (RakMK osa D3 kohta 2.8) sekä tarvittaessa jäähdytysteho Energian kulutus (RakMK osa D3 kohta 2.9) Rakennuksen energiatodistus (laki ja asetus energiatodistuksesta) Energiaselvityksen tekemiseen tarvitset kahta eri ohjelmaa: DOF-Energiaa sekä taulukkolaskentasovellusta Tasauslaskenta_2008.xls. Tasauslaskenta_2008.xls käytetään osoittamaan rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus (Luku 3.1). DOF-Energiaa käytetään seuraavien tietojen laskentaan ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho rakennuksen lämmitysteho arvio kesäajan sisälämpötilasta sekä tarvittaessa jäähdytysteho energian kulutus. Nämä tiedot saadaan laskettua käyttämällä DOF-Energian laskentamallin tyyppinä Energiaselvitystä. Tulokset löytyvät Energiaselvityksen päätiedot + yhteenveto- kohdasta. Tarkemmat ohjeet löytyvät luvusta 3.2. Lisäksi DOF-Energiaa käytetään energiatodistuksen luomiseen luvun 3.3 mukaisesti. Nämä tiedot saadaan laskettua käyttämällä DOF-Energian laskentamallin tyyppinä Energiatodistusta. Itse energiatodistus luodaan käyttämällä ohjelman työkalurivillä olevaa RETpainiketta. 2\n4 2 Laskentaesimerkin lähtötiedot Laskentaesimerkin lähtötietoina käytetään Ympäristöministeriön pientalon energiatodistukselle laatimaa laskentaesimerkin tietoja. Kuvassa 1 on esitetty laskentaesimerkin pohjapiirustus. Rakennus sijaitsee Helsingissä ja sen tehollinen lämpökapasiteetti on 7h/brm 2 K. Rakennuksen lämmitysmuotona on kaukolämpö ja lämmönjakotapana on vesikiertoinen lattialämmitys. Lämpimälle käyttövedelle on kiertojohto, mutta siihen ei ole liitetty lämmityslaitteita. Käyttöveden laskutus tapahtuu mitatun kulutuksen perusteella. Esimerkkirakennuksessa ei ole jäähdytysjärjestelmää. Ilmanvaihtoratkaisu on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä, jonka lämmön talteenoton vuosihyötysuhde on 30%. LTO- laite on toiminnassa jokaisena kuukautena ja ilmanvaihtojärjestelmässä on jälkilämmityspatteri. Rakennuksen ilmanvaihtuvuutena käytetään arvoa 0,5 1/h, joka vastaa poistoilmavirtaa 191 m3/h. Tiiviyttä kuvaavana n50-lukuna käytetään arvoa 4 1/h. Esimerkkirakennuksen sisälämpötilan arvona käytetään 21 C ja tuloilman lämpötilana 18 C. Tuloilmavirran suhde poistoilmavirtaan on 0,9. Ikkunoiden auringon säteilyn kokonaisläpäisykertoimena käytetään 0,5 ja kehäkertoimena arvoa 0,75. Ympäristön varjostuskulmana käytetään 15 ja sivu- ja ylävarjostuksen kulmana 0. Verhokertoimen arvona käytetään 1,0 loka-huhtikuussa ja arvoa 0,3 touko-syyskuussa. Kuva 1 Laskentaesimerkin pohjapiirustus 3\n5 Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty esimerkin laajuustiedot sekä rakenneosien tiedot. 4\n6 3 Energiaselvityksen luominen 3.1 Lämpöhäviöiden määräysten mukaisuus Lämpöhäviöiden määräysten mukaisuus tulee osoittaa lämpöhäviöiden tasauslaskennalla. Sitä EI voi tehdä Dof-Energia D5:llä, vaan siihen tulee käyttää esimerkiksi erillistä taulukkolaskentasovellusta Tasauslaskenta_2008.xls. Alla on kuva kyseisestä Tasauslaskenta_2008- taulukkolaskentasovelluksesta. Rakennusosien U-arvojen kohdalla tulee huomioida, että ne tulee määritellä RakMK C4 mukaisesti. Esimerkiksi maanvaraisen alapohjan tapauksessa lämmön läpäisykerron sisältää myös maan lämmönvastuksen. Laajennettu versio (D3-2007) Rakennuskohde: Pientalon laskentaesimerkki Rakennuslupatunnus: Rakennustyyppi: Pääsuunnittelija: Tasauslaskelman tekijä: Päiväys: Tulos: Suunnitteluratkaisu TÄYTTÄÄ VAATIMUKSET G1: Valoaukon pinta-ala on asuinhuoneissa vähintään 10 % lattia-alasta: on Rakennuksen yleistiedot Laskentatuloksia / huomioita Rakennustilavuus 522 rak-m³ - Ikkunapinta-ala on 15 % maanpäällisestä kerrrosalasta Maanpäälliset kerrosalat yhteensä 163 krs-taso-m² - Ikkunapinta-ala on 17 % julkisivun pinta-alasta Huoneala 147 m² - Lämpöhäviö on 95 % vertailutasosta (lämpimät tilat) Julkisivujen pinta-ala 146 m² Kerroskorkeus 3.0 m Huonekorkeus 2.6 m Ilmatilavuus, lämpimät tilat 382 m³ Ilmatilavuus, puolilämpimät tilat m³ Perustiedot Lämpöhäviöiden tasaus Pinta-alat, m² U-arvot, W/(m²*K) Ominaislämpöhäviö, W/K [A] [U] [H joht = A x U] RAKENNUSOSAT Lämpimät tilat Ulkoseinä 1 Vertailuarvo 90.0 Suunnitteluarvo 90.0 Vertailuarvo 0.24 Enimmäisarvo 0.60 Suunnitteluarvo 0.24 Vertailuratkaisu 21.6 Suunnitteluratkaisu 21.6 Ulkoseinä Ulkoseinä Yläpohja Yläpohja Yläpohja Alapohja (ulkoilmaan rajoittuva) Alapohja (ryömintätilaan rajoittuva) ) Alapohja (maanvastainen) Muu maanvastainen rakennusosa Ikkunat Ikkunat Ulko-ovet Kattoikkunat Lämpimät tilat yhteensä Puolilämpimät tilat Ulkoseinä Yläpohja Alapohja Alapohja (maanvastainen) Muu maanvastainen rakennusosa Ikkunat Ulko-ovet Kattoikkunat Puolilämpimät tilat yhteensä Vaipan ilmanvuotoluku, [n50] Vuotoilmavirta, m³/s [qv,v = n50/25 x V/3600] Ominaislämpöhäviö, W/K [H vuotoilma = 1200 x q v, v] VAIPAN ILMAVUODOT Vuotoilma Lämpimät tilat Vertailuarvo 4.00 Suunnitteluarvo 4.00 Vertailuarvo Suunnitteluarvo Vertailuratkaisu 20.4 Suunnitteluratkaisu 20.4 Puolilämpimät tilat Poistoilmavirta m³/s LTO:n vuosihyötysuhde, % Ominaislämpöhäviö, W/K [qv,p] [ηa] [H iv = 1200 x q v, p x (1-h a)] ILMANVAIHTO Hallittu ilmanvaihto Vertailuarvo Suunnitteluarvo Vertailuarvo Suunnitteluarvo Vertailuratkaisu Suunnitteluratkaisu Lämpimät tilat Lämpimät tilat, ei LTO-vaatimusta Puolilämpimät tilat Puolilämpimät tilat, ei LTO-vaatimusta Ominaislämpöhäviö, W/K [H = H joht + H vuotoilma + H iv] Rakennuksen lämpöhäviöiden tasaus Vertailuratkaisu Suunnitteluratkaisu Lämpimien tilojen ominaislämpöhäviö yhteensä\n7 Laajennettu versio (D3-2007) Rakennusohde: Pientalon laskentaesimerkki Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuuden tarkistuslista Pinta-alat (osa C3): Täyttyykö? kyllä ei Rajaarvo Toteutunut arvo Vertailuikkunapinta-ala on 15 % maanpäällisestä kerrosalasta x 15 % 15 % Vertailuikkunapinta-ala on enintään 50 % julkisivujen pinta-alasta x 50 % 17 % Valoaukon pinta-ala on asuinhuoneissa vähintään 10 % lattia-alasta (osa G1) x (suunnittelijan ilmoitus) Rakennusosien yhteenlaskettu pinta-ala sama molemmissa ratkaisuissa - lämpimissä tiloissa x - puolilämpimissä tiloissa Rakennusosien U-arvot ja johtumislämpöhäviö (osa C3) Täyttyykö? kyllä ei U-arvot ovat enintään enimmäisarvojen suuruisia x Vaipan suunnittelu- ja vertailuratkaisun ominaislämpöhäviön suhde on enintään 1.2 Enimmäisarvo Toteutunut arvo - lämpimissä tiloissa x 1,2 1,00 - puolilämpimissä tiloissa 1,2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasaus (D3) Täyttyykö? Vertailu- Suunnittelu- Suunnitteluratkaisun ominaislämpöhäviö on enintään vertailuratkaisun suuruinen kyllä ei arvo arvo - lämpimissä tiloissa x 195 W/K 195 W/K - puolilämpimissä tiloissa - - Täyttääkö suunnitelmaratkaisu rakennuksen lämpöhäviövaatimukset? x Lisäselvitykset Rakennuksen vuotoilma (osa D3) Jos Lämpöhäviölaskelmissa vaipan ilmanvuotoluvun n50 suunnitteluarvo on alle 4 1/h, ilmanpitävyydestä on esitettävä lisäselvitys Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton (LTO) hyötysuhde (osa D2) Jos lämpöhäviölaskelmissa LTO:n vuosihyötysuhteen suunnitteluarvo on suurempi kuin 30%, on vuosihyötysuhteesta esitettävä lisäselvitys Matalaenergiarakentamisen lämpöhäviötaso 60% vertailu- Suunnittelu- Suunnitteluratkaisun ominaislämpöhäviö on enintään 60% vertailuratkaisun ominaislämpöhäviöstä kyllä ei arvo arvo - lämpimissä tiloissa x 117 W/K 195 W/K - puolilämpimissä tiloissa - - Täyttääkö suunnitelmaratkaisu matalaenergiarakentamisen lämpöhäviövaatimukset? x Lähde: RakMk D Energian kulutus, lämmitysteho, ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho, arvio kesäajan lämpötilasta ja mahdollisesta jäähdytystehosta Seuraamalla numerojärjestyksessä ohjetta saat luotua energiaselvityksen kuuluvat osat Dof- Energialla: energian kulutus, lämmitysteho, ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho, arvio kesäajan lämpötilasta ja mahdollisesta jäähdytystehosta. 1. AVAA sopiva energiaselvityksen MALLIPOHJA. Esimerkkitapauksessamme käytetään vyöhykkeen I energiaselvityksen mallipohjaa. 2. TALLENNA työtiedosto haluamallasi työnimellä (Tiedosto Tallenna nimellä) esimerkiksi Talo 1.ene. 3. LISÄÄ laskettavan kohteen PERUSTIEDOT projektin päätietoihin Tiedosto- valikon Projektin päätiedot- kohdasta. (Tiedosto Projektin päätiedot) 6\n8 Lisää kohteen päätiedot tähän. Päätiedot näkyvät tulosteiden yläreunassa ja/tai alareunassa. 4. TARKISTA ohjelman vasemmasta sivusta löytyvästä lähtötietojen hallinta- ikkunasta, että laskentamallissa on TARVITTAVAT TILAT. Jos laskennassa ei ole puolilämpimiä tiloja, poista ne klikkaamalla hiiren oikealla napilla puolilämpimän tilan kohdalla ja valitse poista. Jos tarvitset enemmän kuin yhden tilan joko lämpimiä tai puolilämpimiä, klikkaa tilan kohdalla oikeaa hiiren nappia ja valitse kopioi. Tämän jälkeen uudelleen hiiren oikeaa nappia ja valitse liitä. Laskentaesimerkissämme tarvitsemme ainoastaan yhden lämpimän tilan, joten poistamme ylimääräisen puolilämpimän tilan. Tarkista, että laskentamallissa on oikea määrä lämpimiä ja puolilämpimiä tiloja lähtötietojen hallinta- ikkunasta. Huomioi laskentamallin listauksessa näkyvät huutomerkit: Jos rakenteen ym. edessä on huutomerkki, et ole vielä määritellyt kyseistä kohtaa! 5. TARKISTA, että käytössä on SÄÄVYÖHYKE, joka vastaa laskemasi rakennuksen sijaintia. Säävyöhykkeet löytyvät RakMK osan D5 liitteestä 1. Tässä esimerkissä rakennus sijaitsee Helsingissä, joten käytämme säävyöhykettä 1. 7\n9 Tarkista, että laskentamallissa on käytössä oikea säävyöhyke. Jos säävyöhyke EI ole OIKEA, niin valitse Säätiedot- valikosta oikea säävyöhyke. 6. Lämpimän (/puolilämpimän) TILAN tietojen määrittely PÄÄTIEDOT Avaa Tilan määrittely- ikkuna tuplaklikkaamalla kohtaa Rakennus XXX lämmin tila). Valitse Päätiedot- välilehti. Päätiedot- välilehdellä tarvittavat tiedot: Rakennustilavuus Ilmatilavuus Bruttopinta-ala Henkilöiden luovuttama lämpöenergia Rakennuksen lämpökapasiteetti/bruttopinta-ala Rakennuksen tiiviyttä kuvaava n50-luku Lämmöntuottolaitteen vuosihyötysuhde Lämmitysenergian hinta. Esimerkissä käytetyt arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Ne vastaavat luvussa 1 määriteltyä esimerkkirakennusta RakMK osan D5 mukaisesti. 8\n10 Lisää tilaa kuvaava nimi Tarkista henkilöiden luovuttama lämpökuorma (RakMK D5, taulukko 8.1) ja lämpökapasiteetti (RakMK D5, taulukko 8.9) Lisää rakennuksen laajuutta kuvaavat tiedot rakennuspiirustusten avulla. Laajuutta kuvaavien tietojen määritelmät RakMK osassa D5 s Tarkista n50-luku (RakMK D5 s. 21). Jos tiiviyttä ei ole mitattu, käytetään arvoa 4. Tarkista, että tässä on valittuna halutun säävyöhykkeen ulkoilman lämpötilatiedot. Valitaan lämmöntuottolaitteen hyötysuhde lämmöntuottotavan mukaan (RakMK D5 taulukko 3.1) Anna lämmitysenergian hinta 7. Lämpimän (/puolilämpimän) TILAN tietojen määrittely LÄMMITYSJÄRJESTELMI- EN LÄMPÖHÄVIÖENERGIAT Valitse Tilan määrittely- ikkunasta Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat- välilehti. Lämpöhäviöenergioiden suuruuteen vaikuttaa lämmöntuotto- ja jakotapa. Lämpöhäviöenergiat - välilehdellä tarvittavat tiedot: Lämmityksen kehityshäviöt Lämmityksen muut häviöt Lämmityksen varaajahäviöt Käyttöveden kehityshäviöt Käyttöveden kiertojohdon häviöt Käyttöveden varaajahäviöt Lämmityksen häviöistä lämpökuormaksi tuleva osuus Lämpimän käyttöveden häviöistä lämpökuormaksi tuleva osuus 9\n11 Esimerkissämme on kaukolämmitys ja vesikiertoinen lattialämmitys ilman käyttövesipattereita, joita vastaavat arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Ne vastaavat luvussa 1 määriteltyä esimerkkirakennusta RakMK osan D5 mukaisesti. Vain jos käytössä erillinen TILOJEN lämmitykseen käytettävä LÄM- MITYSVESIVARAA- JA! (RakMK D5 kuva 6.1) Erillisen LÄMMIN- VESIVARAAJAN häviöt (RakMK D5 kuva 6.2) Tilojen lämmityksen lämpöhäviöenergiat (RakMK D5 taulukko 6.1). Muut häviöt: jakelu, säätö, luovutus. Jos käyttöveden lämmitys hoidetaan samalla laitteella kuin tilojen lämmitys tai erillisellä käyttövesivaraajalla, niin tämä on nolla. Rakennuksen tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöistä sekä lämpimän käyttöveden lämmityksen lämpöhäviöistä tulevien lämpökuormien osuus (RakMK D5 s. 41) Lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviö (RakMK D5 taulukko 6.2) 8. Lämpimän (/puolilämpimän) TILAN tietojen määrittely JÄÄHDYTYS Valitse Tilan määrittely- ikkunasta Jäähdytys- välilehti. Lämpöhäviöenergiat - välilehdellä tarvittavat tiedot: Onko rakennuksessa jäähdytys jäähdytysjärjestelmä vai ei Jäähdytysjärjestelmän hyötysuhde Jäähdytyksen asetusarvo Kylmäntuottolaitteen vuotuinen kylmäkerroin Esimerkissämme tilaa EI ole varustettu jäähdytysjärjestelmällä. JOS tilassa olisi jäähdytys, niin silloin laitettaisiin ruksi Tila on varustettu jäähdytysjärjestelmällä- ruutuun ja määriteltäisiin edellä mainitut tiedot alla olevan kuvan mukaisesti. 10\n12 Valitse tästä, onko tila varustettu jäähdytysjärjestelmällä vai ei Anna jäähdytysjärjestelmän hyötysuhde, joka huomio esim. putkistojen kylmähäviöt. (RakMK D5 s. 17) Jäähdytyksen ostoenergian laskennassa käytettävä vuotuinen kylmäkerroin (RakMK D5 s. 15) Kuukauden keskimääräinen lämpötila, jonka ylitys aiheuttaa jäähdytystarpeen (RakMK D5 liite 2) 9. ULKOSEINIEN määrittely Avaa Rakennusosan määrittely- ikkuna tuplaklikkaamalla US 1 vasemmalla olevasta lähtötietojen hallinta- ikkunasta. Voit valita ulkoseinän rakenteen joko yleis- tai valmistajakirjastosta tai määritellä itse kaikki arvot. Ulkoseinien pinta-ala tulee määritellä AINA. Rakenneosan tiedot - välilehdellä tarvittavat tiedot: Ulkoseinää kuvaava nimi Ulkoseinän U-arvo Ulkoseinän pinta-ala (ilman ikkunoita) HUOM! Jos osa ulkoseinästä on maata vasten, tulee määritellä 2 erillistä ulkoseinää: toinen maata vasten ja toinen suoraan ulkoilmaan olevalle ulkoseinälle. Maata vasten olevan ulkoseinän tapauksessa käytetään rakenteen U-arvoa lisättynä maan vastuksella ja lämpötilana käytetään ulkoilman lämpötiloja. Esimerkissämme ulkoseinän tiedot ovat luvun 1 mukaisesti, joita vastaavat arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Esimerkissämme EI ole käytetty rakennekirjastoja! 11\n13 Kirjoita tähän ulkoseinää kuvaava nimi Valitse halutessa rakennekirjasto tästä Valitse haluamasi ulkoseinä valitsemastasi rakennekirjastosta, jos käytät rakennekirjastoa. Anna tilan kaikkien ulkoseinien yhteenlaskettu pinta-ala, joiden U-arvot ovat samat. Ulkoseinien pinta-ala annetaan ILMAN IKKUNOI- DEN PINTA- ALOJA. Jos et käytä rakennekirjastoa, anna ulkoseinän U-arvo. Jos kysymyksessä on maata vasten oleva seinä, huomioi myös maan vastus. Tarkista, että sisä/ulkolämpötilat ovat ulkoilmaan ulkoseinien tapauksessa. Jos tilassa ei ole kuin yhden tyyppistä ulkoseinää, poista US 2 vasemmalla olevasta lähtötietojen hallinta- ikkunasta: klikkaa hiiren oikealla painikkeella US 2 - tekstiä ja valitse poista. Jos tilassa on enemmän kuin kahta erilaista ulkoseinää, lisää tarvittava määrä ulkoseiniä: klikkaa hiiren oikealla painikkeella US 1 - tai US 2 - tekstiä, valitse kopioi ja klikkaa uudelleen hiiren oikealla painikkeella ja valitse liitä. Esimerkissämme on vain yhden tyyppistä ulkoseinää, joten poistamme US2:n. 10. ALAPOHJAN määrittely Avaa Rakennusosan määrittely- ikkuna tuplaklikkaamalla vasemmalla olevasta lähtötietojen hallinta- ikkunasta AP 1, maata vasten tai AP 2, ryömintätilaan rajoittuva sen mukaan kumman tyyppinen alapohja tilassa on. Voit valita alapohjan rakenteen joko yleis- tai valmistajakirjastosta tai määritellä itse kaikki arvot. Alapohjan pinta-ala tulee määritellä AINA. Rakenneosan tiedot - välilehdellä tarvittavat tiedot: Alapohjaa kuvaava nimi Alapohjan rakenteen U-arvo. Huom! Maanvaraisen lattian tapauksessa U-arvo on rakenteen U-arvo ILMAN maanvastusta. Alapohjan pinta-ala Esimerkissämme alapohjan tiedot ovat luvun 1 mukaisesti, joita vastaavat arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Esimerkissämme EI ole käytetty rakennekirjastoja! 12\n14 Kirjoita tähän alapohjaa kuvaava nimi Valitse halutessa rakennekirjasto tästä Valitse haluamasi ulkoseinä valitsemastasi rakennekirjastosta, jos käytät rakennekirjastoa. Anna tilan alapohjan pinta-ala Jos et käytä rakennekirjastoa, anna alapohjan U-arvo. Jos kysymyksessä MAANVARAINEN lattia, U-arvona käytetään PELKÄN rakenteen U-arvoa ilman maan vastusta. (RakMK D5 s. 19) Tarkista, että valittuna on oikea lämpötilakenttä, joka riippuu alapohjan tyypistä. Huom! Maanvaraisen alapohjan tapauksessa tarkista, että ΔTmaa,vuosi vastaa maalajia sekä alapohjan U-arvoa. (RakMK D5 s. 19, taulukko 4.1). Jos alapohja on suoraan vasten ulkoilmaa, käytetään lämpötilakenttänä 21 C/ulkoilma. Jos ΔTmaa,vuosi ei vastaa maalajia ja alapohjan U-arvoa, niin tulee ladata maanvastaiselle alapohjalle lämpötilakenttä, joka vastaa maalajia sekä alapohjan U-arvoa: valitse lämpötilatiedot tuplaklikkaa lämpötilakenttää, jonka nimi on 21 C/maanvastainen alap, jolloin aukeaa alla oleva ikkuna. Hae tietokannasta oikea lämpötilakenttä maanvaraiselle alapohjalle, joka vastaa maalajia sekä U-arvoa. Lämpötilakenttien nimet ovat muotoa: säävyöhyke_maanvastainen_alapohja_ x, jossa x vastaa ΔTmaa,vuosi arvoa Valitun lämpötilakentän nimi Jos tilassa on vain yhden tyyppistä alapohjaa, poista vasemmalla olevasta lähtötietojen hallintaikkunasta ylimääräinen alapohjavaihtoehto: klikkaa hiiren oikealla painikkeella AP - tekstiä ja valitse poista. Jos tilan alapohja koostuu kahdesta erilaisesta alapohjasta, määrittele ne yllä 13\n15 olevan periaatteen mukaisesti. Jos erilaisia alapohjatyyppejä on enemmän kuin kaksi, lisää uusi alapohja: klikkaa hiiren oikealla painikkeella AP - tekstiä, valitse kopioi ja klikkaa uudelleen hiiren oikealla painikkeella ja valitse liitä. Esimerkissämme alapohja on maanvastainen ja ΔTmaa,vuosi=x. Lisäksi alapohja on samanlainen koko tilassa, joten toinen alapohjavaihtoehto poistetaan. 11. YLÄPOHJAN määrittely Avaa Rakennusosan määrittely- ikkuna tuplaklikkaamalla vasemmalla olevasta lähtötietojen hallinta- ikkunasta YP 1. Voit valita yläpohjan rakenteen joko yleis- tai valmistajakirjastosta tai määritellä itse kaikki arvot. Yläpohjan pinta-ala tulee määritellä AINA. Rakenneosan tiedot - välilehdellä tarvittavat tiedot: Yläpohjaa kuvaava nimi Yläpohjan U-arvo Yläpohjan pinta-ala Esimerkissämme yläpohjan tiedot ovat luvun 1 mukaisesti, joita vastaavat arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Esimerkissämme EI ole käytetty rakennekirjastoja! Kirjoita tähän ulkoseinää kuvaava nimi Valitse halutessa rakennekirjasto tästä Valitse haluamasi yläpohja valitsemastasi rakennekirjastosta, jos käytät rakennekirjastoa. Anna tilan yläpohjan pinta-ala. Jos et käytä rakennekirjastoa, anna yläpohja U-arvo. Tarkista, että sisä/ulkolämpötilat ovat ulkoilmaan yläpohjan tapauksessa. 14\n16 12. IKKUNOIDEN määrittely Avaa Rakennusosan määrittely- ikkuna tuplaklikkaamalla vasemmalla olevasta lähtötietojen hallinta- ikkunasta Ikkunat ilmansuunta. Voit valita ikkunoiden rakenteen joko yleis- tai valmistajakirjastosta tai määritellä itse kaikki arvot. Ikkunoiden pinta-ala tulee määritellä AINA. Ikkunat tulee määritellä ilmansuunnittain. Huomioi myös mahdolliset kattoikkunat. Käytä ikkunoiden valmistajan antamia tietoja, jos se vain on mahdollista. Jos tietoja ei ole saatavilla, käytä RakMK D5:n antamia arvoja. Rakenneosan tiedot - välilehdellä tarvittavat tiedot: Ikkunoita kuvaava nimi Ikkunoiden U-arvo Ikkunoiden pinta-ala Ilmansuunta Kokonaissäteilyn läpäisykerroin Kehäkerroin Ympäristön varjostuskerroin Yläpuolisen varjostuksen kulma Sivuvarjostuksen kulma Kuukausittaiset verhokertoimet Esimerkissämme ikkunoiden tiedot ovat luvun 1 mukaisesti, joita vastaavat arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Esimerkissämme EI ole käytetty rakennekirjastoja! Kirjoita tähän ikkunaa kuvaava nimi Syötä läpäisykerroin g (RakMK D5 taulukko 8.4) ja kehäkerroin (RakMK D5 s. 44). Syötä ympäristön, yläpuolisen sekä sivuvarjostuksen kulmat (RakMK kuva 8.1) Syötä kuukausittaiset verhokertoimet (RakMK D5 taulukko 8.5) Valitse halutessa rakennekirjasto tästä Valitse haluamasi ikkuna valitsemastasi rakennekirjastosta, jos käytät rakennekirjastoa. Jos et käytä rakennekirjastoa, anna ikkunan U- arvo. Anna ikkunan pinta-ala kyseiseen ilmansuuntaan. Tarkista, että ikkunan säteilyarvot ovat haluamaasi ilmansuuntaan. Kattoikkunan kohdalla tulee miettiä, onko paras säteilysuunta jokin ilmansuunta vai vaakataso. Kokonaispinta-ala= pinta-ala * kappalemäärä 15\n17 Esimerkissä ilmansuunnittain EI muutu kuin ikkunoiden pinta-alat. Energiaselvityksen yhteydessä varjostuskulmien arvot voi olla todellisia, mutta todistuksen yhteydessä alle 6 asunnon kokonaisuuksille kulmien arvot tulee olla 15/0/0 (ympäristö/yläp./sivu). Vastaavasti verhokertoimet voi selvityksessä olla todelliset, mutta todistuksen yhteydessä ne tulee olla 1.0 paitsi Touko-lle ULKO-OVIEN määrittely Avaa Rakennusosan määrittely- ikkuna tuplaklikkaamalla vasemmalla olevasta lähtötietojen hallinta- ikkunasta Ovet. Voit valita ovien rakenteen joko yleis- tai valmistajakirjastosta tai määritellä itse kaikki arvot. Ulko-ovien pinta-ala tulee määritellä AINA. Rakenneosan tiedot - välilehdellä tarvittavat tiedot: Ovia kuvaava nimi Ovien U-arvo Ovien pinta-ala Esimerkissämme ovien tiedot ovat luvun 1 mukaisesti, joita vastaavat arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Esimerkissämme EI ole käytetty rakennekirjastoja! Kirjoita tähän ikkunaa kuvaava nimi Jos ovessa ei ole ikkunaa, ovat ikkunoihin liittyvät läpäisykerroin, kehäkerroin, verhokertoimet ja eri varjostuskulmat yhtä suuria kuin nolla. Jos ovessa on ikkuna, mallinnetaan ovi kuten ikkuna. Valitse halutessa rakennekirjasto tästä Valitse haluamasi ikkuna valitsemastasi rakennekirjastosta, jos käytät rakennekirjastoa. Jos et käytä rakennekirjastoa, anna ikkunan U-arvo. Anna ikkunan pintaala kyseiseen ilmansuuntaan. Jos ovessa ei ole ikkunaa, ei säteilyarvoilla ja näin ollen ilmansuunnalla ole merkitystä ja voidaan valita ei määritelty - vaihtoehto. HUOM! Jos rakennuksessa on sekä ikkunallisia että ikkunattomia ulko-ovia, tulee ne mallintaa erikseen eli tulee lisätä uusi ovirakenne: klikkaa hiiren oikealla painikkeella Ovet - tekstiä, valitse kopioi ja klikkaa uudelleen hiiren oikealla painikkeella ja valitse liitä. 16\n18 14. KONEELLISEN ILMANVAIHDON määrittely Avaa Ilmanvaihdon määrittely- ikkuna tuplaklikkaamalla vasemmalla olevasta lähtötietojen hallinta- ikkunasta Koneellinen ilmanvaihto. Jos rakennuksessa EI OLE koneellista ilmanvaihtoa, siirry kohtaan 15. Painovoimainen ilmanvaihto. Koneellinen ilmanvaihto - välilehdellä tarvittavat tiedot: Millainen koneellinen järjestelmä on kyseessä (koneellinen tulo ja poisto / koneellinen poisto / Poistoilmalämpöpumppu) Koneellinen ilmavirta Vuorokautinen käyntiaika Viikoittainen käyntiaika Muuntokerroin, joka huomioi vuorokautisen käyntiajan Tulo- tai poistoilmapuhaltimen ominaissähköteho Lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde (koneellinen tulo ja poisto) Lämmöntalteenoton kuukausittainen päällä olo (koneellinen tulo ja poisto) Onko ilmanvaihtokoneessa jälkilämmityspatteri (koneellinen tulo ja poisto) Tilaan puhallettavan tuloilman lämpötila (koneellinen tulo ja poisto) Tuloilmavirran suhde poistoilmavirtaan (koneellinen tulo ja poisto) Esimerkissämme tiedot ovat luvun 1 mukaisesti, joita vastaavat arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Esimerkissämme on koneellinen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde sekä kuukausittainen päälläolo. Vuosihyötysuhde lasketaan RakMK D5:n mukaan (4.11) tai Ympäristöministeriön monisteen 122 mukaan Tuloilmavirran suhde poistoilmavirtaan IV- suunnitelman mukaan, jos suunnitelmaa ei ole voidaan arvioida suhteeksi 0,9 (RakMK D5 s. 24) Valitse koneellisen ilmanvaihdon tyyppi Valitaan, onko ilmanvaihtokoneessa jälkilämmityspatteri sekä puhallettavan tuloilman lämpötila. Anna IV- suunnitelman mukainen poistoilmavirta, jos suunnitelmaa ei ole käytä pientalolle ilmanvaihtuvuutena 0,5 1/h (RakMK D ) Syötä vuorokautiset ja viikottaiset käyntiajat sekä muuntokerroin r (RakMK D5 s ) Koneellisen ilmanvaihdon sähköteho (tulo+poisto) ominaissähkötehon laskentaa varten. Saadaan IV- suunnitelmasta painehäviöiden, ilmavirtojen ja puhaltimien hyötysuhteiden avulla. (RakMK D2) 17\n19 Jos käytössäsi on poistoilmalämpöpumppu (PILP), valitse valikosta Poistoilmalämpöpumppu (käyttävesi) tai Poistoilmalämpöpumppu (tilojen lämmitys). Jos poistoilmalämpöpumppu lämmittää myös tuloilmaa, voit antaa puhallettavan tuloilman lämpötilan valitsemalla, että PILP:ssa on jälkilämmityspatteri, vaikka näin ei todellisuudessa olisikaan. Jos poistoilmalämpöpumpussa ei ole koneellista tuloilmaa, niin jälkilämmityspatteria ei tule valita. Lisäksi poistoilmalämpöpumpulle tulee antaa vuotuinen lämpökerroin. Jos ei ole tarkempaa tietoa laitteen lämpökertoimesta voidaan käyttää RakMK osan D5 mukaan arvoa 2. Poistoilmalämpöpumpun tapauksessa tulee antaa myös lämpöpumpun jälkeinen poistoilman lämpötila eli jäteilman lämpötila. Jos poistoilmalämpöpumppua käytetään sekä lämpimän käyttöveden että tilojen lämmittämiseen, tulee poistoilmalämpöpumppu mallintaa kahtena erillisenä laitteena. Näistä toinen lämmittää käyttövettä ja toinen tiloja. Poistoilmamäärän jakautuminen lämpimän käyttöveden ja tilojen lämmityksen kesken joudutaan etsimään kokeilemalla. Tämä tarkoittaa sitä, että ensin kokeillaan, millä ilmamäärällä saadaan tyydytettyä käyttöveden lämmöntarve. Tämän jälkeen syötetään jäljelle jäänyt ilmavirta tilojen lämmityksestä vastaavalle poistoilmalämpöpumpun osalle. 15. PAINOVOIMAISEN ILMANVAIHDON määrittely Jos tilassa on koneellinen ilmanvaihto, siirry kohtaan 16. Avaa Painovoimaisen ilmanvaihdon määrittely- ikkuna tuplaklikkaamalla vasemmalla olevasta lähtötietojen hallinta- ikkunasta Painovoimainen ilmanvaihto. Painovoimainen ilmanvaihto - välilehdellä tarvittavat tiedot: Painovoimainen ilmanvaihtuvuus HUOM! Jos koneellinen ilmanvaihto on määritelty edes hetkellisesti toimivaksi, ei painovoimainen ilmanvaihto ole toiminnassa missään vaiheessa. Esimerkissä ei ole käytössä painovoimaista ilmanvaihtoa, joten siirrymme suoraan kohtaan\n20 16. LÄMPIMÄN KÄYTTÖVEDEN määrittely Avaa Lämmitetyn käyttöveden määrittely- ikkuna tuplaklikkaamalla vasemmalla olevasta lähtötietojen hallinta- ikkunasta Käyttövesi. Lämmitetty käyttövesi - välilehdellä tarvittavat tiedot: Lämpimän veden kulutus Lämpimän veden lämpötila Käyttövesijärjestelmään tulevan veden lämpötila Käyttöveden lämmityksen tarvitsemasta lämpöenergiasta lämpökuormaksi tuleva osuus. Esimerkissämme tiedot ovat luvun 1 mukaisesti, joita vastaavat arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Veden kulutuksena on käytetty 50 litraa/hlö/vuorokausi. Henkilömääränä on käytetty makuuhuoneitten määrää lisättynä yhdellä eli 3+1=4 henkilöä. Lämpimän veden kulutus (RakMK D5 taulukko 5.1). Henkilömääränä käytetään makuuhuoneiden lukumäärää + 1 määritettäessä asuinrakennusten lämpimän veden kulutuksia. Energiaselvitystä laadittaessa voidaan myös käyttää todellista henkilömäärää, jos se tiedetään. HUOM! Energiatodistuksen yhteydessä on kuitenkin henkilömäärä AINA määriteltävä maakuhuoneden lukumäärän perusteella. Käyttöveden lämmityksen tarvitsemasta lämpöenergiasta lämpökuormaksi tuleva osuus. (RakMK D5 s ) Lämpimän ja kylmän veden lämpötilat (RakMK D5 s. 26) Luotaessa energiatodistusta alle 6 asunnon kokonaisuuksille lämpötilaero tulee olla 50 C ja lämpökuormaksi tuleva osuus 30%. 19\n21 17. SÄHKÖLAITTEIDEN määrittely Avaa Sähkölaitteiden määrittely- ikkuna tuplaklikkaamalla vasemmalla olevasta lähtötietojen hallinta- ikkunasta Pientalo, laitteiden sähkönkulutus yhteensä. Laitteen tiedot - välilehdellä tarvittavat tiedot: Sähkön kokonaiskulutus/kulutus laiteryhmittäin/kulutus laitteittain Lämpökuormaksi tuleva osuus kokonaiskulutuksesta/laiteryhmän kulutuksesta Esimerkissämme ovien tiedot ovat luvun 1 mukaisesti, joita vastaavat arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Esimerkissä ON käytetty yleiskirjaston sähkölaitetta Pientalo, laitteiden sähkönkulutus yhteensä. Jos käytät kirjastoa, antaa se automaattisesti sekä sähkön kulutuksen että lämpökuorman osuuden RakMK D5 mukaisesti kokonaiskulutukselle ja laiteryhmien kulutukselle. HUOM! Jos haluat antaa tiedot laiteryhmittäin/laitteittain, tulee sinun luoda jokaista laiteryhmää/laitetta varten oma laskenta-alkio: klikkaa hiiren oikealla painikkeella Sähkölaite - symbolia, valitse kopioi ja klikkaa uudelleen hiiren oikealla painikkeella ja valitse liitä. Tämän jälkeen määrittele jokainen laiteryhmä/laite. Tästä valitaan sähkölaitekirjasto, jota halutaan käyttää. Oletuksena on yleiskirjasto. Tästä valitaan kirjaston sisältämistä vaihtoehdoista haluttu. Kun käytetään kirjaston vaihtoehtoja, antaa ohjelma automaattisesti RakMK D5 (taulukko 7.1) vastaavat arvot kulutukselle sekä lämpökuorman osuudelle HUOM! Jos lasketaan kerrostaloa, tulee huomioida kiinteistösähkön ja lämpökuorman suhde. 18. LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSTEHON laskenta- asetukset Avaa Tehonlaskennan asetukset- ikkuna painalla W-painiketta työkalurivillä. Tehonlaskennan asetukset - välilehdellä tarvittavat tiedot: Mitoittava ulkolämpötila Mitoittava sisälämpötila Huonelämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa Tuloilman lämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa Käyttöveden lämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa Jäteilman lämpötila mitoitusolosuhteissa Lämpimän käyttöveden kiertojohdon ominaisteho 20\n22 Lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaama Jäähdytysjärjestelmän hyötysuhde mitoitustilanteessa Jäähdytyksen maksimitehon suhde keskimääräiseen tehoon Esimerkissämme ovien tiedot ovat luvun 1 mukaisesti, joita vastaavat arvot löytyvät alla olevasta kuvasta. Annetaan lämmitysjärjestelmien hyötysuhteet mitoitustilanteessa (RakMK s. 51) Syötetään mitoittavat sisä- ja ulkolämpötilat. Mitoittava ulkolämpötila määräytyy käytetyn säävyöhykkeen mukaan (RakMK D5 liite 1). Jäteilman lämpötila mitoitusolosuhteissa, jolla huomioidaan LTO:n jäätyminen. Asuintiloissa käytetään arvoa 5 C (RakMK D5 s. 54) Lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaama RakMK D1:n mukaan. Jos tarkempaa tietoa ei ole, pientalolle voidaan käyttää arvoa 0,2 l/s. Anna jäähdytysjärjestelmän mitoitustilanteen hyötysuhde ja maksimitehon suhde keskimääräiseen tehoon. Suhde on laskijan arvioitava itse. Lämpimän käyttöveden kiertojohdon ominaisteho (RakMK D5 s. 55) 19. Jos TILOJA on ENEMMÄN kuin YKSI, niin TOISTA kohdat 6-18 uudelleen yhtä monta kertaa kuin tilojakin on. 20. TARKISTA lähtötiedot Valitse Tarkasteltava tulos- valikosta ja tarkista, että lähtötiedot vastaavat omia lähtötietojasi. Jos kaikki on kunnossa, siirry kohtaan 21. Jos lähtötiedoissa on virhe, korjaa tiedot. HUOM! Jos laskentamallisi koostuu useammasta tilasta valitse Tarkasteltava tila- valikosta Kaikki tilat yhteensä, jotta näet kaikkien tilojen lähtötiedot. Tarkista myös, ETTEI Lähtötietojen hallinta- ikkunassa OLE ainuttakaan HUUTOMERK- KIÄ. Jos huutomerkkejä löytyy, täydennä tiedot tai mahdollisesti poista ylimääräinen tila/rakenneosa ym. 21. TALLENNA laskenta (Tiedosto Tallenna) 21\n23 22. TULOSTA tulokset energiaselvitystä varten ja/tai TALLENNA pdf-tiedostoksi Valitse Tarkasteltava tulos- valikosta ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT. Valitse kkpainikkeella vuositason tulokset. Paina Tulosta - painiketta ja ohjelma avaa tulostuksen esikatselun. Tulosta tulokset. Tulosteesta löytyvät energian kulutus, lämmitysteho, ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho, arvio kesäajan lämpötilasta ja mahdollisesta jäähdytystehosta. Valitse tulostamista varten valikosta ENERGIASELVI- TYKSEN PÄÄTIEDOT HUOM! Jos laskentamallisi koostuu useammasta tilasta, VALITSE valikosta KAIKKI TILAT YHTEENSÄ Tulosta energiaselvityksen päätiedot Valitse vuosi- tai kuukausitulokset tarpeen mukaan Voit tallentaa valitsemasi tulokset myös pdf-tiedostoksi esimerkiksi sähköpostia varten. Tallentaminen tapahtuu alla olevan kuvan mukaisesti. 22\n24 Paine kuvaketta esikatseluikkunassa tallentaaksesi tulostiedot pdf-tiedostoksi Valitse tallennusmuodoksi pdf ja anna tiedostolle haluamasi nimi. Tallenna valitsemalla Save. Vastaavasti voit tulostaa muita haluamiasi tulostietoja valitsemalla kyseisestä valikosta halutut tulokset ja painamalla tulosta - painiketta. Esimerkkilaskelmamme tulokset löytyvät tämän ohjeen lopusta. 23\n25 3.3 Energiatodistus Energiaselvitystä varten tarvitaan myös energiatodistus. Edellä luodun mallin, jolla laskettiin mm. energian kulutus selvitystä varten, muuttaminen energiatodistukseksi on hyvin yksinkertainen toimenpide. Se onnistuu seuraamalla seuraavia ohjeita. 1. VALITSE pääikkunan laskentamallin tyyppi- VALIKOSTA ENERGIATODISTUS ja vastaa säätietoja koskevaan kysymykseen kyllä. 2. TARKISTA, että seuraavat arvot vastaavat energiatodistusasetusta pientalolle: Säätiedot ovat Jyväskylän säätä vastaavat (vyöhyke 3) Sisälämpötila on 21 C Rakennusosien U-arvot ja mitat suunnitelman mukaiset. Mittoina käytetään kokonaissisämittoja RakMK osan D5 mukaisesti. Maanvaraisen lattian ΔTmaa,vuosi vastaa maalajia sekä alapohjan U-arvoa Ikkunoihin auringon säteilyyn liittyvät arvot ovat oikeat o Verhokertoimen käytetään arvoa 1,0 loka-huhtikuussa ja arvoa 0,3 toukosyyskuussa o Ympäristön varjostuskulmana käytetään arvoa 15 o Ylä- ja sivuvarjostuksen kulmana käytetään arvoa 0 molemmissa tapauksissa Poistoilmavirta vastaa jatkuvasti ilmanvaihtuvuutta 0,5 1/h Lämpimän käyttöveden lämmitystarpeen laskennassa käytetään henkilömääränä makuuhuoneitten lukumäärää lisättynä yhdellä. Käyttöveden lämötilaerona käytetään arvoa 50 C. Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöt tulee määrittää RakMK D5 luvun 6 mukaisesti Henkilöiden luovuttama lämpöenergia RakMK D5 taulukon 8.1 mukaisesti (pientalolle 8 kwh/brm 2 /a) Valaistuksesta ja sähkölaitteista vapautuva lämpökuormaenergia RakMK D5 taulukon 8.3 mukaisesti (pientalolle 32 kwh/brm 2 /a) 3. PAINA pääikkunan RET - painiketta ja anna Energiatodistuksen asetukset- ikkunan molempien välilehtien kysymät tiedot. Antamasi tiedot EIVÄT vaikuta millään tavalla itse laskentaan. 24\n26 Valitse laskentamallin tyyppi- valikosta energiatodistus. Tarkistettuasi lähtötietojen vastaavuuden energiatodistusasetukseen, paina RET - painiketta. Syötä Energiatodistuksen asetukset- ikkunan molempien välilehtien kysymät tiedot. Antamasi tiedot eivät vaikuta itse laskentaan, vaan tulostuvat ainoastaan energiatodistuslomakkeelle Tästä näet laskentakohteesi energialuokan, joka on esimerkkitapauksessamme D HUOM! Jos laskentamallisi koostuu useammasta tilasta, VALITSE valikosta KAIKKI TILAT YHTEENSÄ Luo energiatodistuksesta pdf-tiedosto painamalla kyseistä nappia. 25\n27 4. Syötettyäsi kohdan 3 tiedot PAINA Luo energiatodistus (pdf) - painiketta. Tällöin ohjelma luo pdf- muotoisen energiatodistuksen, jonka voit tulostaa. Ohjelmalla luo energiatodistusdokumentin aina Energiatodistus.pdf nimellä Energiatodistusalikansioon, jolloin mahdollinen aikaisempi pdf-muotoinen energiatodistusdokumentti häviää. Muista tämän vuoksi tallentaa pdf-tiedostojen katseluohjelmalla luotu energiatodistus projektinimellä tai vastaavalla haluamaasi arkistointipaikkaan, jos haluat säilyttää myös pdf-muotoisen energiatodistuksen. 5. TALLENNA energiatodistustiedosto UUDELLA NIMELLÄ mahdollista myöhempää käyttöä varten. (Tiedosto Tallenna nimellä) Esimerkkilaskelmamme energiatodistus löytyy tämän ohjeen lopusta. Näin olet luonut energiaselvityksen sekä siihen kuuluvan energiatodistuksen!! 26\n28 4 Usein kysyttyjä kysymyksiä Miten maalämpöpumppu (ja sen arvot) vaikuttaa tuloksiin? Lämmitystapa vaikuttaa vain lämmitysjärjestelmän hyötysuhteeseen ja lämmitysjärjestelmän häviöihin. Lämmitysjärjestelmän hyötysuhde vaikuttaa vain Energiaselvityksen ostoenergiatuloksiin, EI energiatodistuksen ET-lukuun. Miten poistoilmalämpöpumppu mallinnetaan ohjelmassa? Poistoilmalämpöpumppu (PILP) on ohjelmassa yksi ilmanvaihtokoneen laitetyyppi eli se mallinnetaan ilmanvaihtokoneena. Ohjelmassa voit valita joko käyttövesivaraajaan tai lämmitysvesivaraajaan purkavan PILP-laitteen. Jos laite siirtää energiaa molempiin, voi laitteen mallintaa kahtena palana, joissa kokonaisilmanvaihtomäärä jakautuu em. laitteiden kesken energianjakautumissuhteen mukaisesti. Miten ilmalämpöpumppu huomioidaan ja mihin se vaikuttaa tuloksissa? Ilmalämpöpumppu vaikuttaa vain lämmitysjärjestelmän hyötysuhteeseen. Lämmitysjärjestelmän hyötysuhde vaikuttaa vain Energiaselvityksen ostoenergia-tuloksiin, ei itse energiatodistuksen ET-lukuun. Miten saan huomioitua puolilämpimät tilat? Puolilämmin tila mallinnetaan erillisenä tilana, jonka rakenneosat kytketään lämpötilakenttiin, joissa sisälämpötila on 17 astetta (3 viimeistä lämpötilakenttää). Energiaselvityksen mallipohjissa on valmiina lämmin ja puolilämmin tila, jonka vuoksi mallinnus kannattaa aloittaa em. pohjien päälle. Mitä uudisrakennuksen lupahakemukseen kuuluu laskea? - Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus - Ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho - Rakennuksen lämmitysteho - Arvio kesäajan sisälämpötilasta sekä tarvittaessa jäähdytysteho - Energian kulutus - Rakennuksen energiatodistus Kuinka saan luotua lisää seiniä tai muita rakenneosia? Uusia rakenneosia voi luoda joko Lisää -painikkeella tai sitten ottamalla kopio olemassa olevasta rakenneosasta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella (Kopioi ja Liitä). Annetaanko seinät brutto- vai nettoalalla (ilman ikkunoita/niiden kanssa)? Nettoalana eli ilman ikkunoiden pinta-alaa. Mitä varten eri lämpötilakentät (6 kpl) ovat? 3 ensimmäistä ovat lämpimiä tiloja varten, 3 viimeistä puolilämpimiä tiloja varten. Miten takka huomioidaan ja mihin se vaikuttaa? RakMk D5:n kaavoissa ei ole mahdollista huomioida takkaa, ainoa mahdollinen paikka missä takka voi olla mukana on lämmitysjärjestelmän hyötysuhde, mutta takan osuuden arvointi voi olla vaikeaa. 27\n29 Mitä bruttoneliöihin kuuluu? Ympäristöministeriön Energiatodistusoppaan 2007 mukaan: Bruttoala lasketaan rakennuksen kaikkien kerrostasojen kerrostasoalojen summana. Kerrostasoalat lasketaan bruttoalaan kokonaisina riippumatta kerrostason sijainnista ja sen sisältämien huoneiden käyttötarkoituksista. Bruttoalaan lasketaan kaikki kerrostasoalat riippumatta myös siitä, ovatko huoneet kylmiä vai lämpimiä. Kun rakennukselle tai rakennusryhmälle lasketaan ET-luku, otetaan energiankulutuksen ja bruttoalan laskentaan mukaan rakennuksen ulkopuoliset erilliset rakennukset, jos ne ovat jatkuvasti lämmitettyjä, kuten esimerkiksi lämmitetty autotalli, saunarakennus tai muu piharakennus. ETluvun laskennassa bruttoalan ulkopuolelle jätetään erillinen lämmittämätön autotalli tms. rakennus ja rakennuksen kyljessä oleva kylmä autotalli/katos. Jos esimerkiksi autotalli on mukana pienen asuinrakennuksen ET-luvun laskennassa, käytetään sen energian kulutuksen laskennassa sisälämpötilan arvoa 21 C, ja muita vastaavia ET -asetuksenmukaisia ominaislukuja. Voiko selvityksen energiankulutuksen laskea eri lähtötiedolla kuin todistuksen energiankulutuksen? Voi. Selvityksessä voidaan käyttää todellisia lähtötietoja. Todistuksen kohdalla tulee käyttää energiatodistusasetuksessa annettuja lähtötietoja. Huomioidaanko poistoilmalämpöpumpun kompressorin tehoa laskettaessa ilmanvaihtolaitteiston ominaissähkötehoa? Kompressorin tehoa ei huomioida ilmanvaihtolaitteiston ominaissähkötehossa poistoilmalämpöpumpun tapauksessa. Huomioon otetaan ainoastaan tulo- ja poistoilmapuhaltimet. Miten saan tulosteet sähköiseen muotoon (esim. sähköpostia varten)? Paina tulostus- painiketta, jolloin avautuu esikatseluikkuna. Paina esikatseluikkunassa - painiketta. Valitse aukeavasta ikkunasta tallennusmuodoksi pdf, anna tulosteelle nimi ja tallenna haluamaasi kansioon. Energiatodistuksen kohdalla valitse pdf- lukuohjelmasta tiedosto- valikosta tallenna nimellä. Anna energiatodistukselle haluamasi nimi ja tallenna haluamaasi kansioon. Miten saan tarvittavat tulosteet? Valitse pääikkunan Tarkasteltava tulos- valikosta haluamasi tulos, jotka haluat tulostaa. Paina tämän jälkeen - painiketta, jolloin aukeaa tulostuksen esikatseluikkuna ja voit tulostaa valitsemasi tulokset. Esimerkiksi energiaselvitystä varten tarvitset Energiaselvityksen päätiedot. 28\n30 LIITE 1 Lämmöntuottolaitteiden vuosihyötysuhteita eri lämmöntuottotavoilla RakMK D5-2007, sivu 14: 29\n31 LIITE 2 Alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuinen keskilämpötilan ero RakMK D5-2007, sivu 19: Huom! Yllä olevaa taulukkoa käytettäessä alapohjan Uarvo lasketaan ilman maan lämmönvastusta rakentamismääräyskokoelman osan C4 ohjeesta poiketen. 30\n32 LIITE 3 Rakennuksen vuotoilmakerroin 31\n33 LIITE 4 Lämpimän käyttöveden ominaiskulutuksia eri rakennustyypeille 32\n34 LIITE 5 Tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat eri järjestelmille 33\n35 LIITE 6 Lämmitysjärjestelmän lämmitysvesivaraajan lämpöhäviöteho 34\n36 LIITE 7 Lämpimän käyttöveden kiertopiirin ja varaajan lämpöhäviöenergia 35\n37 LIITE 8 Rakennuksen laitteiden ominaissähköenergian kulutusarvot 36\n38 LIITE 9 Henkilöiden luovuttama vuotuinen ominaislämpöenergia 37\n39 LIITE 10 Sähkölaitteista lämpökuormaksi tuleva vuotuinen energia 38\n40 LIITE 11 Auringonsuojien verhokertoimet 39\n41 LIITE 12 Rakennetyyppien eri lämpökapasiteettiarvot 40\n42 LIITE 13 Energiaselvityksen ja todistuksen esimerkki ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Uudispientalon energiaselvitysesimerkki Kotikatu 1, Helsinki Uudispientalon energiaselvitysesimerkki Kotikatu 1, Helsinki Sijaintipaikkakunta Helsinki, säävyöhyke I Bruttoala 163 m2, rakennustilavuus 522 m3 Uudispientalon energiaselvitysesimerkki Kotikatu 1, Helsinki Sijaintipaikkakunta Helsinki, säävyöhyke I Bruttoala 163 m2, rakennustilavuus 522 m3 Lämmitystapa: Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Uudispientalon energiaselvitysesimerkki Kotikatu 1, Helsinki Sijaintipaikkakunta Helsinki, säävyöhyke I Bruttoala 163 m2, rakennustilavuus 522 m3 Lämmitystapa: Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Laskija: Pekka Pääsunnittelija Tilaaja: Matti Meikäläinen Uudispientalon energiaselvitysesimerkki Kotikatu 1, Helsinki Sijaintipaikkakunta Helsinki, säävyöhyke I Bruttoala 163 m2, rakennustilavuus 522 m3 Lämmitystapa: Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Laskija: Pekka Pääsunnittelija Tilaaja: Matti Meikäläinen ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh 340 ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh Rakennuksen lämmitysteho ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh Rakennuksen lämmitysteho Johtumislämmitysteho: 6114 W ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh Rakennuksen lämmitysteho Johtumislämmitysteho: 6114 W Vuotoilman lämm. teho: 958 W Ilmanvaihdon lämm. teho: 1654 W ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh Rakennuksen lämmitysteho Johtumislämmitysteho: 6114 W Vuotoilman lämm. teho: 958 W Ilmanvaihdon lämm. teho: 1654 W Jälkilämmityspatterin tehontarve: 1011 W ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh Rakennuksen lämmitysteho Johtumislämmitysteho: 6114 W Vuotoilman lämm. teho: 958 W Ilmanvaihdon lämm. teho: 1654 W Jälkilämmityspatterin tehontarve: 1011 W Huonelämmityksen tehontarve: 7714 W (= ) Käyttöveden lämmitystehon tarve: W ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh Rakennuksen lämmitysteho Johtumislämmitysteho: 6114 W Vuotoilman lämm. teho: 958 W Ilmanvaihdon lämm. teho: 1654 W Jälkilämmityspatterin tehontarve: 1011 W Huonelämmityksen tehontarve: 7714 W (= ) Käyttöveden lämmitystehon tarve: W Kokonaistehon tarve: W (=7714/ / /0.90) ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh Rakennuksen lämmitysteho Johtumislämmitysteho: 6114 W Vuotoilman lämm. teho: 958 W Ilmanvaihdon lämm. teho: 1654 W Jälkilämmityspatterin tehontarve: 1011 W Huonelämmityksen tehontarve: 7714 W (= ) Käyttöveden lämmitystehon tarve: W Kokonaistehon tarve: W (=7714/ / /0.90) Huom! Myös lattioiden johtumislämmitysteho on laskettu mitoittavan ulkolämpötilan mukaan ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh Rakennuksen lämmitysteho Johtumislämmitysteho: 6114 W Vuotoilman lämm. teho: 958 W Ilmanvaihdon lämm. teho: 1654 W Jälkilämmityspatterin tehontarve: 1011 W Huonelämmityksen tehontarve: 7714 W (= ) Käyttöveden lämmitystehon tarve: W Kokonaistehon tarve: W (=7714/ / /0.90) Huom! Myös lattioiden johtumislämmitysteho on laskettu mitoittavan ulkolämpötilan mukaan Huom! Jos käyttövesi lämmitetään varaajassa, on latausteho pienempi kuin mitoitusvirtaaman lämmitysteho ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh Rakennuksen lämmitysteho Johtumislämmitysteho: 6114 W Vuotoilman lämm. teho: 958 W Ilmanvaihdon lämm. teho: 1654 W Jälkilämmityspatterin tehontarve: 1011 W Huonelämmityksen tehontarve: 7714 W (= ) Käyttöveden lämmitystehon tarve: W Kokonaistehon tarve: W (=7714/ / /0.90) Huom! Myös lattioiden johtumislämmitysteho on laskettu mitoittavan ulkolämpötilan mukaan Huom! Jos käyttövesi lämmitetään varaajassa, on latausteho pienempi kuin mitoitusvirtaaman lämmitysteho Sisälämpötilan kuukausikeskiarvo (Ts,lask,keskim) ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh Rakennuksen lämmitysteho Johtumislämmitysteho: 6114 W Vuotoilman lämm. teho: 958 W Ilmanvaihdon lämm. teho: 1654 W Jälkilämmityspatterin tehontarve: 1011 W Huonelämmityksen tehontarve: 7714 W (= ) Käyttöveden lämmitystehon tarve: W Kokonaistehon tarve: W (=7714/ / /0.90) Huom! Myös lattioiden johtumislämmitysteho on laskettu mitoittavan ulkolämpötilan mukaan Huom! Jos käyttövesi lämmitetään varaajassa, on latausteho pienempi kuin mitoitusvirtaaman lämmitysteho Sisälämpötilan kuukausikeskiarvo (Ts,lask,keskim) Ts,lask,keskim ( C): ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh Rakennuksen lämmitysteho Johtumislämmitysteho: 6114 W Vuotoilman lämm. teho: 958 W Ilmanvaihdon lämm. teho: 1654 W Jälkilämmityspatterin tehontarve: 1011 W Huonelämmityksen tehontarve: 7714 W (= ) Käyttöveden lämmitystehon tarve: W Kokonaistehon tarve: W (=7714/ / /0.90) Huom! Myös lattioiden johtumislämmitysteho on laskettu mitoittavan ulkolämpötilan mukaan Huom! Jos käyttövesi lämmitetään varaajassa, on latausteho pienempi kuin mitoitusvirtaaman lämmitysteho Sisälämpötilan kuukausikeskiarvo (Ts,lask,keskim) Ts,lask,keskim ( C): ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh Rakennuksen lämmitysteho Johtumislämmitysteho: 6114 W Vuotoilman lämm. teho: 958 W Ilmanvaihdon lämm. teho: 1654 W Jälkilämmityspatterin tehontarve: 1011 W Huonelämmityksen tehontarve: 7714 W (= ) Käyttöveden lämmitystehon tarve: W Kokonaistehon tarve: W (=7714/ / /0.90) Huom! Myös lattioiden johtumislämmitysteho on laskettu mitoittavan ulkolämpötilan mukaan Huom! Jos käyttövesi lämmitetään varaajassa, on latausteho pienempi kuin mitoitusvirtaaman lämmitysteho Sisälämpötilan kuukausikeskiarvo (Ts,lask,keskim) Ts,lask,keskim ( C): ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh Rakennuksen lämmitysteho Johtumislämmitysteho: 6114 W Vuotoilman lämm. teho: 958 W Ilmanvaihdon lämm. teho: 1654 W Jälkilämmityspatterin tehontarve: 1011 W Huonelämmityksen tehontarve: 7714 W (= ) Käyttöveden lämmitystehon tarve: W Kokonaistehon tarve: W (=7714/ / /0.90) Huom! Myös lattioiden johtumislämmitysteho on laskettu mitoittavan ulkolämpötilan mukaan Huom! Jos käyttövesi lämmitetään varaajassa, on latausteho pienempi kuin mitoitusvirtaaman lämmitysteho Sisälämpötilan kuukausikeskiarvo (Ts,lask,keskim) Ts,lask,keskim ( C): ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh Rakennuksen lämmitysteho Johtumislämmitysteho: 6114 W Vuotoilman lämm. teho: 958 W Ilmanvaihdon lämm. teho: 1654 W Jälkilämmityspatterin tehontarve: 1011 W Huonelämmityksen tehontarve: 7714 W (= ) Käyttöveden lämmitystehon tarve: W Kokonaistehon tarve: W (=7714/ / /0.90) Huom! Myös lattioiden johtumislämmitysteho on laskettu mitoittavan ulkolämpötilan mukaan Huom! Jos käyttövesi lämmitetään varaajassa, on latausteho pienempi kuin mitoitusvirtaaman lämmitysteho Sisälämpötilan kuukausikeskiarvo (Ts,lask,keskim) Ts,lask,keskim ( C): ENERGIASELVITYKSEN PÄÄTIEDOT + Qlämmitys: Qjäähdytys,tilat: Erakennus: 3766 kwh 4458 kwh 3351 kwh 3976 kwh 2613 kwh 3305 kwh kwh 2086 kwh 875 kwh 1545 kwh 989 kwh 1682 kwh 877 kwh 1569 kwh 1398 kwh 2068 kwh 2031 kwh 2723 kwh 2464 kwh 3134 kwh 3169 kwh 3861 kwh kwh kwh Rakennuksen ostoenergiat Qlämm,osto: Wsähkö,osto: Qjäähd,osto: 5021 kwh 5713 kwh 4468 kwh 5093 kwh 3484 kwh 4176 kwh 2826 kwh 3496 kwh 1858 kwh 2551 kwh 1167 kwh 1837 kwh 1319 kwh 2011 kwh 1169 kwh 1862 kwh 1864 kwh 2534 kwh 2708 kwh kwh 3956 kwh 4225 kwh 4917 kwh kwh kwh Rakennuksen lämmitysteho Johtumislämmitysteho: 6114 W Vuotoilman lämm. teho: 958 W Ilmanvaihdon lämm. teho: 1654 W Jälkilämmityspatterin tehontarve: 1011 W Huonelämmityksen tehontarve: 7714 W (= ) Käyttöveden lämmitystehon tarve: W Kokonaistehon tarve: W (=7714/ / /0.90) Huom! Myös lattioiden johtumislämmitysteho on laskettu mitoittavan ulkolämpötilan mukaan Huom! Jos käyttövesi lämmitetään varaajassa, on latausteho pienempi kuin mitoitusvirtaaman lämmitysteho Sisälämpötilan kuukausikeskiarvo (Ts,lask,keskim) Ts,lask,keskim ( C): Sivu Sivuja yhteensä = 5


EtusivuLiikuPro Dance -tanssilinjaPro Dancen avoimet tanssitunnit ja leirit\nPro Dancella on tarjolla avoimia viikkotunteja lapsille ja nuorille kevätkaudella 2022! Ilmoittautudu mukaan Hoikassa! Mahdollisissa kysymyksissä ota yhteyttä: marjukka@lukkaroinen.net.\nShow & Jazz 12–15v. jatkotaso klo 17–18.15, Pakilan yläasteen peilisali*, opettajana Marjukka (*HUOM. Pakilan yläasteen peilisali on käytössä maaliskuun loppuun saakka, loppukauden tila ilmoitetaan myöhemmin. Huomioithan, että tilan muutos saattaa vaikuttaa myös harjoitusaikaan.)\nKevätkauden 2022 hinta on 260€. Kevätkausi alkaa viikolla 2 ja päättyy viikolla 22. Hiihtolomaviikolla 8 ei ole opetusta.\nTanssileirit koulujen syys- ja hiihtolomaviikoilla\nKoulujen syys- ja hiihtolomaviikoilla järjestetään perinteinen Pro Dancen avoin tanssileiri. Luvassa on menoa ja meininkiä hyvässä seurassa monipuolisten tanssityylien ja koreografioiden parissa! Leirin ohjaavat Pro Dancen huippuopettajat. Lisätietoja seuraavasta leiristä tulossa alkuvuodesta 2022!


toukokuu 2011 – Totuus\nEtusivu » 2011 » toukokuu\nKuukausiarkistot: toukokuu 2011\nAloitin sähköpostin käytön joskus 80-luvun lopussa tai 90-luvun alussa ehkä Pinellä tai jollakin toisella Unixin tekstipäätteessä toimivalla ohjelmalla. Meiliohjelmat olivat jo tuolloin perusominaisuuksiltaan valmiita: postien luku sujui yhtä näppäintä painamalla, ja kun opetteli muutaman muun näppäinkomennon käytön uuden viestin kirjoittamista, viestiin vastaamista, sen poistamista ja arkistoimista varten, homma toimi.…\nTämä etana oli melkein vaaksan mittainen. Luulinkin sitä ensin koerankakaksi.…\nVuosaaren pohjoisosat nykyisen sataman ympärillä ovat kiehtovan hämäräperäistä seutua. Tunturihan on vanha kaatopaikka. Lähellä on käytöstä poistettu jätevedenpuhdistamo, ja lieneeköhän nykyinen golfkenttäkin perustettu puhdistamosta kertyneen moskan ja täyttömaan päälle.…\nSummitclimbin porukka on kiivennyt Cho Oyun kakkosleiriin, tänään on tarkoitus nousta kolmoseen ja yrittää sieltä huipulle huomenna 21. päivänä. Näin on, jos Maxin satelliiteitse puhelema viesti on oikein päivätty (aikaisemman suunnitelman mukaan porukan piti yrittää huipulle 20. päivä eli nyt).…\nVarastettu lompakko on tyhjennetty ja viskattu metrolaiturin päästä raiteiden väliselle joutomaalle. Siellä näkyy kaikenlaista muutakin roinaa. Mitä, onko tuossa tupakantumpin alla irlantilainen kahden euron kolikko? Symboloiko se finanssikriisiä?…


Aku Ankka Lataamo -lehti, tarjous & tilaus\nNyt ei löytynyt sopivia Aku Ankka Lataamo tarjouksia. Sopisiko jokin alla olevista sinulle?\nTilaamalla tämän saat painetun Akun + Aku Ankka Lataamo -palvelun rajoittamaton käytön 4kk ajaksi. Aku Ankka lataamo sisältää kaikki tähän asti julkaistut Aku Ankat 60 vuoden ajalta. Se tekee yhteensä 100 000 sivua Aku Ankkaa. Palvelun idea on vastaava kuin musiikkipalvelu Spotifyn tai elokuvapalvelu Netflixin. Maksat kuukausimaksun käytöstä ja saat käyttöösi kaiken mahdollisen materiaalin. Palvelu toimii tietokoneella, mutta parhaiten se taipuu luettavaksi tabletilta tai iso näyttöiseltä älypuhelimelta. Lataamon myötä Aku Ankat on aina mukana ja niistä on seuraa niin hammaslääkärin odotusaulassa kuin matkustaessa.\nAku Ankan lataamon haku on viety niin pitkälle, että voit hakea sieltä vaikka lauseen tarkkuudella. Voit siis etsiä vaikka Suden Pentujen tiettyjä sanontoja ja löydät suoraan oikean lehden ja sivun. Aku Ankan Lataamo on tarkoitettu niin lapsille, kuin aikuisillekin. Käyttöliittymä on yksinkertainen, joten jo pienet lapset osaavat hakea luettavaa Aku Ankan lataamosta pelkästään klikkaamalla. Voit kokeilla palvelua kuukauden maksutta.\n10 nroa nyt 68,00


Biore itselämmittävä yhden minuutin naamio 4 Count | Beautyshop.ie\nBiore-lämmitys yhden minuutin maski 4 Count\nEtusivu / akne / Biore-lämmitys yhden minuutin maski 4 Count\nBioré Self Heating One minuutin naamio antaa sinulle puhdistetut huokoset vain 1 minuutissa. Tämä ainutlaatuinen koostumus kuumenee kosketuksessa veden kanssa huokosten avaamiseksi ja huokosia tukkevan lian ja öljyn poistamiseksi, jäähtyy sitten jättäen ihon tiiviisti sileäksi ja virkistäväksi. Luonnonhiilellä, joka tunnetaan kyvystään vetää ...\nBioré Self Heating One minuutin naamio antaa sinulle puhdistetut huokoset vain 1 minuutissa. Tämä ainutlaatuinen koostumus kuumenee kosketuksessa veden kanssa huokosten avaamiseksi ja huokosia tukkevan lian ja öljyn poistamiseksi, jäähtyy sitten jättäen ihon tiiviisti sileäksi ja virkistäväksi. Luonnollisella puuhiilellä, joka tunnetaan kyvystään poistaa epäpuhtauksia ja tarttua niihin. Käytä korkeintaan 2-3 kertaa viikossa syväpuhdistetulle, terveelliselle iholle huokosista alkaen. Öljytön, hypoallergeeninen ja ei-komedogeeninen.\nButyleeniglykoli, zeoliitti, kaoliini, PEG-8, metyyligluetti-20, selluloosa, talkki, tuoksut, Lauryylimetakrylaatti / glykolidimetakrylaatin ristipolymeeri, hiilijauhe, dimetikoni, hydroksipropyyliselluloosa, ED, metanoli, distaani.


Kela tiukkana: "Taksikeskuksille voidaan määrätä tuntuvia sanktiota, mikäli kyytien tila ei parane" – Rangaistukset voisivat kaataa kokonaisia taksifirmoja | Yle Uutiset | yle.fi\nKela tiukkana: "Taksikeskuksille voidaan määrätä tuntuvia sanktiota, mikäli kyytien tila ei parane" – Rangaistukset voisivat kaataa kokonaisia taksifirmoja\nHeinäkuun alussa voimaan astunut taksilain muutos muutti Kela-kuljetusten järjestämistä.\n6.7.2018 klo 10:22päivitetty 6.7.2018 klo 16:37\nJaa artikkeli Facebookissa864\nKelan pääsuunnittelija Anne Giss sanoo, että taksikyytejä välittäville palvelukeskuksille voidaan asettaa sanktioita, mikäli taksikeskukset eivät pysty toteuttamaan niille asetettuja velvoitteita.\nGissin mukaan kyydit on saatava Kelan vaatimalle tasolle tulevan viikonlopun aikana. Ellei näin tapahdu, sanktiot voivat olla tuntuvia.\n– Sopimuksissa on selkeät sanktiot kirjattuna taksiyhtiöille. Ne liikkuvat muutamista sadoista kymmeniin tuhansiin euroihin ja ylikin, Giss sanoo.\nKela-taksien palveluntarjoajat ovat sitoutuneet sopimuksissa sanktioiden uhalla hoitamaan kuljetukset. Jos palveluntarjoaja ei kykene tuottamaan sovitun laatuisia palveluja, Kela voi tarvittaessa irtisanoa sopimukset ja hankkia kuljetukset muualta.\nInvalidiliiton liittovaltuuston puheenjohtaja Pirkko Kuusela arvelee, että mikäli sanktiohin joudutaan turvautumaan, ne voisit pahimmillaan jopa kaataa taksiyhtiöitä ja aiheuttaa toteutuessaan hyvin vakavia seurauksia.\nKelan pääsuunnittelija Anne Giss luottaa kuitenkin siihen, että taksipalvelu tulee kulkemaan ensi viikolla sujuvasti ja sanktiot voidaan unohtaa.\nInvalidiliitto: "Tilanne ei viikonlopun aikana korjaannu"\nPirkko Kuusela Invalidiliitosta arvelee, että taksikyytien tilanne ei yhden viikonlopun aikana korjaannu. Hän on huolissaan vammaisten, sairaiden ja vanhusten hoitoon pääsemisestä.\nKuusela väläyttää tilapäiseksi ratkaisuksi ongelmaan palveluseteleitä. Ne turvaisivat asiakkaille tavallisen taksikyydin saamisen sellaisissa tilanteissa, jos Kela-taksia ei ole tarjolla.\n– Jollakin tavalla asiakkaiden pääsy hoitoon pitää turvata, oli näiden sopimusvenkoilujen tila mikä tahansa.\nKuusela ihmettelee, miksi Kelan piti tehdä taksikyytien kilpailutus samaan aikaan, kun taksiala meni jo muutenkin isoon myllerryksiin lakimuutoksen takia. Hän sanoo, että lakimuutoksen ajoitusta olisi pitänyt lykätä.\nKelan pääsuunnittelija Anne Giss vastaa, että Kelan oli pakko kilpailuttaa kyydit juuri nyt, sillä taksilain lisäksi sairasvakuutuslakiin tehtiin muutos samaan aikaan. Gissin mukaan taksilain ja sairasvakuutuslaki oli muutettava samaan aikaan, jotta asiakkaat saisivat korvauksen taksimatkoista.\n– Laissa sanotaan, että taksimatka on korvattava ainoastaan silloin, kun matka tilataan tilausvälityskeskuksesta, jolla Kelan kanssa on sopimus.\nMistä on kokonaisuudessaan oikein kyse?\nJokaiseen maakuntaan valittiin vastikään kilpailutuksella Kelan taksitilauksista vastaava palveluntarjoaja. Heinäkuun alussa voimaan astunut muutos ei ole sujunut ongelmitta.\nKelan korvaamien taksikyytien kanssa on ollut tällä viikolla paljon ongelmia. Kelan korvaamiin taksimatkoihin (siirryt toiseen palveluun) oikeutetut ihmiset ja heidän läheisensä ovat kertoneet saapumatta jääneistä kyydeistä sekä tuntikausien odottelusta. Välillä tilauskeskukseen ei ole päässyt läpi ollenkaan.\n– Sekä takseista että puhelinpalvelusta puuttuu resursseja. On paljon vakavia tapauksia, joissa syöpä- tai dialyysihoitoon menevät eivät ole päässeet hoitoihin. Seuraukset voivat olla tuntuvia, jos joku ei pääse hoitoon, Pirkko Kuusela Invalidiliitosta sanoo.\nKelan pääsuunnittelija Anne Giss allekirjoittaa sen, että tilanne on tällä hetkellä vakava ja seurannaisvaikutukset terveydenhuoltoon ovat merkittäviä, ellei asiaa saada äkkiä kuntoon.\nMyös Ylen haastattelemat terveydenhuollon ammattilaiset arvioivat aiemmin, että taksikyytien ongelmat voivat vaarantaa potilasturvallisuuden, jos hoitajilla menee kovasti aikaa asiakkaiden taksikyytin varaamiseen.\nInvaliidiliiton Kuuselan mukaan dialyysipotilaan matka-aika ei saisi olla kovin pitkä, kuten nyt on käynyt. Monella on ollut ongelmia päästä taksilla oikeaan aikaan lääkärin tai Kelan korvaamaan kuntoutukseen.\n– Tällä on isoja vaikutuksia terveydenhuoltoon pääsemiseen, sillä terveydenhuollon tutkimukset ja lääkäriajat ovat voimakkaasti aikataulutettuja. Nyt ne menevät kokonaan sekaisin, Kuusela.\nOngelmat koskevat vain osaa palvelukeskuksista\nKelan pääsuunnittelija Anne Gissin mukaan ongelmat koskevat vain osaa taksien maakunnallisista palvelukeskuksista, joita on Suomessa yhteensä 17. Hänen mukaansa kaksitoista keskusta toimii hyvin.\nOngelman ydinsyy on Gissin mukaan se, että taksien kysyntä on pompannut kolminkertaiseksi ja puheluiden määrä on yllättänyt Kelan.\n– Tilauksia tulee enemmän kuin aiemmin. Asiakkaat kysyvät puhelinpalvelussa enemmän asioita tilauspuhelun yhteydessä, mikä pidentää soittojen kestoja ja sitä kautta jonoja.\nGissin mukaan ongelma ei ole taksiautojen määrä, vaan niihin asennetut laitteet. Tiedonkulku tilauskeskuksesta autoihin ei toimi joka paikassa.\n– Laiteasennukset taksiautoissa ovat myöhässä monilla alueilla. Siksi tilauksia ei olla saatu vietyä autoihin asti.\nTaksin odotusta, auto jäi tulematta, tilaamaan ei pääse – Kela-kyytiläiset pinteessä: "Eniten ongelmia ollut itäisessä Suomessa"\nKela-kyytien takkuaminen voi vaarantaa potilaiden turvallisuuden – "Emme voi lähettää potilaita ambulanssilla siksi, ettei saatu taksia"\nPorilaiset taksiyrittäjät ilmaisevat mieltään: Iso osa autoista ei liiku torstaina\nKela-taksiruuhka helpottaa hiljalleen Kanta-Hämeessä\ntaksiliikenneKotimaaKansaneläkelaitosperusturvamaaliikennetieliikenneMaaliikenne; putkijohtokuljetuspuhelinpalvelutkilpailuttaminenLiikenne ja kuljetus