Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker - retsinformation.dk\nBEK nr 28 af 04/01/2010 Historisk\nBekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker\nBeredskabsstyrelsen, j.nr. 2008/008018\nBEK nr 517 af 27/05/2013\nFSK nr 11150 af 31/10/1978\nBEK nr 11300 af 15/06/1985\nBekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker1)\nI medfør af § 33, stk. 1 og 2, nr. 2, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, samt efter bemyndigelse i § 9 i bekendtgørelse nr. 17 af 4. januar 2010 om brandfarlige væsker, fastsættes:\n§ 1. Hermed offentliggøres tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, som angivet i bilag 1.\n§ 2. Overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne, jf. bilag 1, herunder overtrædelse af tilladelser eller tilsidesættelse af vilkår meddelt i henhold til de tekniske forskrifter, straffes med bøde eller fængsel i indtil 4 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.\n§ 3. Tilbagekaldelse af tilladelser, godkendelser og typegodkendelser samt ændring af vilkår i tilladelser, godkendelser og typegodkendelser som er udstedt efter de tekniske forskrifter, jf. bilag 1, kan ske i henhold til punkt 1.4.5 i bilag 1.\nStk. 2. Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet, jf. punkt 1.4.7 i bilag 1.\nStk. 3. Tilbagekaldelse af tilladelser og godkendelser samt ændring af vilkår i tilladelser og godkendelser, som er udstedt i henhold til tekniske forskrifter af 15. juni 1985 for brandfarlige væsker med senere ændringer eller i henhold til tekniske forskrifter af 31. oktober 1978 for sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker med senere ændringer, herunder tilbagekaldelse eller ændring af vilkår i typegodkendelser af emballager, tanke og overdækninger af salgs- og forbrugstankanlæg, kan ske i henhold til punkt 1.4.6 i bilag 1.\n§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2010.\nStk. 2. Tekniske forskrifter af 15. juni 1985 for brandfarlige væsker og tekniske forskrifter af 31. oktober 1978 for sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker ophæves.\nStk. 3. Typegodkendelser af overdækninger af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg, af emballager og af plasttanke til brandfarlige væsker meddelt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) i henhold til tekniske forskrifter af 15. juni 1985 for brandfarlige væsker ophæves, jf. dog stk. 4-6.\nStk. 4. Typegodkendte overdækninger af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som i henhold til typegodkendelsens vilkår er lovlige, kan fortsat anvendes som opstillet, så længe de opfylder vilkårene.\nStk. 5. Typegodkendte emballager, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som i henhold til typegodkendelsens vilkår er lovlige, kan anvendes i 5 år efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse, så længe de opfylder vilkårene.\nStk. 6. Typegodkendte plasttanke, der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som i henhold til typegodkendelsens vilkår er lovlige, kan fortsat anvendes som opstillet, så længe de opfylder vilkårene.\n§ 5. Eksisterende virksomheder og oplag, som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun omfattet af de tekniske forskrifter, jf. bilag 1, for så vidt angår udvidelser, samt i tilfælde af forandringer, der er væsentlige i forhold til forskrifterne, jf. dog stk. 2-7.\nStk. 2. Eksisterende oplag i butikker i 1-etages bygninger skal senest 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde bestemmelserne i bilag 1.\nStk. 3. Tankanlæg, der er lovligt etableret ved bekendtgørelsens ikrafttræden, skal senest 5 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkterne 4.3.17, 4.3.23, 4.3.24 og 4.8.14 i bilag 1.\nStk. 4. Eksisterende salgs- og forbrugstankanlæg med kategori A-væske skal senest 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkt 4.11.11 i bilag 1.\nStk. 5. Eksisterende salgs- og forbrugstankanlæg skal senest 2 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkt 4.20.31 i bilag 1.\nStk. 6. Skumslukningsanlæg ved tankanlæg, der er lovligt etableret ved bekendtgørelsens ikrafttræden, skal senest 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkterne 1.3.22 - 1.3.25, punkt 1.3.26, 3. pkt., punkterne 4.19.5 – 4.19.16, punkt 4.20.12, 3. pkt., og punkterne 4.20.13 og 4.20.25 i bilag 1.\nStk. 7. Overrislingsanlæg ved tankanlæg, der er lovligt etableret ved bekendtgørelsens ikrafttræden, skal senest 3 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opfylde punkt 1.3.22, punkterne 4.19.17 – 4.19.26, og punkterne 4.20.11, 4.20.13 og 4.20.26 i bilag 1.\nBeredskabsstyrelsen, den 4. januar 2010\nAfbrænding af brandfarlige dampe fra udsugningsanlæg\nOplag i emballager på højst 450 liter\nOplag i bygninger\nOplag i det fri\nOplag i emballage større end 450 liter og tanke samt salgs-, forbrugs- og depottankanlæg\nUdførelse af tankanlæg\nOplag i emballager større end 450 liter\nOplag på højst 50 oplagsenheder i indendørs tanke af plast\nOplag på højst 10.000 oplagsenheder i indendørs tanke af metal\nOplag på højst 50 oplagsenheder i overjordiske tanke af plast\nOplag på højst 100.000 oplagsenheder i overjordiske tanke af metal\nOplag i jorddækkede tanke\nPåfyldning af tanke fra tankkøretøjer\nAfluftningsrum: Rum, der er ventileret for afluftning af opløsningsmidler.\nAftapning: Aftapning af brandfarlig væske fra tanke eller produktionsanlæg til emballager eller fra IBCs til mindre emballager.\nAnbringelsessted: Det sted i en bygning, hvor der anbringes lakerede emner, inden disse bringes til afluftningsrum eller tørreaggregat.\nBrandfarlig væske: Væske med flammepunkt på højst 100 °C. Brandfarlige væsker klassificeres som angivet i punkt 1.1.24.\nBrandsektion: Bygning eller rum, der er adskilt fra andre bygninger eller rum i overensstemmelse med kravene i disse forskrifter om brandsektionsadskillelse, eller bygning, der er fritliggende i overensstemmelse med afstandskravene.\nBrandtekniske installationer: Brandventilationsanlæg, brandslukningsanlæg, overrislingsanlæg, automatisk brandalarmanlæg, automatisk gasdetekteringsanlæg og automatisk branddørlukningsanlæg.\nDampreturanlæg: Anlæg, der er placeret på det enkelte tankanlæg til opsamling af dampe fra brandfarlige væsker frigivet i forbindelse med påfyldning af køretøjer og tanke.\nDepottankanlæg: Tankanlæg, der er indrettet til udlevering af brandfarlige væsker til tankkøretøjer m.v. med henblik på distribution.\nElektrostatisk sprøjtelakering: Sprøjtelakering, hvor påføringen styres af et elektrostatisk felt.\nEmballageafsnit: Bygning, rum eller areal i det fri, der anvendes til oplagring af brændbar tom emballage, pakkemateriale eller paller.\nFarlig eksplosiv atmosfære: En blanding af luft og damp fra brandfarlige væsker, i hvilken forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den uforbrændte blanding, og i sådanne mængder, at der kan opstå personfare som følge af en eksplosion.\nFlammepunkt: Den laveste temperatur ved hvilken en væske ved en barometerstand på 1013 hPa afgiver antændelige dampe i et sådant omfang, at der dannes en brændbar blanding af damp og luft.\nFlammepunktet bestemmes efter en af de afprøvningsmetoder, der er angivet i bilag V til Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer. Der skal anvendes closed cup-metode ved flammepunktsbestemmelsen.\nFritliggende: Bygninger, brandsektioner samt afsnit i det fri, for hvilke der ikke sker nedsættelse af den krævede indbyrdes afstand og afstande til naboskel, vej- og stimidte, betragtes som fritliggende.\nGruppe af tanke: To eller flere tanke, der indgår i et samlet oplag, der er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i punkterne 4.17.12, 1. pkt., og 4.17.13, eller er adskilt med flammeskærme i overensstemmelse med punkt 4.17.14. Tankene kan være placeret på en eller flere spildbakker eller i et eller flere bassiner.\nIBC1): Emballage med et rumfang på højst 3 m³ og som defineret i de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods.\n1) Forkortelse af den engelske betegnelse ”Intermediate Bulk Container” (mellemstor fragtcontainer).\nBrandfarlig væske med flammepunkt under 30 °C.\nBrandfarlig væske med flammepunkt over 30 °C, som opvarmes til en temperatur, der er højere end væskens flammepunkt minus 10°C.\nBrandfarlig væske med flammepunkt under 55 °C i forstøvet form.\nKlasse I: omfatter brandfarlige væsker med flammepunkt under 21 °C.\nKlasse II: omfatter brandfarlige væsker med flammepunkt mellem 21 °C og 55 °C (begge grænseværdier medregnet).\nKlasse III: omfatter brandfarlige væsker med flammepunkt over 55 °C.\nAlle tre klasser inddeles i en:\nUnderklasse 2 for væsker, som er vandblandbare i ethvert forhold.\nKombikabine: Kabine med vægge, loft og gulv af ubrændbare materialer, hvori der foretages sprøjtelakering samt afluftning og tørring.\nLæsseplads: Areal, hvor tankkøretøjer placeres under påfyldning.\nOlieprodukter: Råolie samt alle ikke-vandopløselige mineralske olieprodukter, som f.eks. fyringsolie, dieselolie, benzin, petroleum og smøreolie.\nOmhældning: Omhældning af brandfarlig væske fra en emballage til en anden emballage, bortset fra IBCs.\nOplag: En samlet mængde af brandfarlig væske, der opbevares i et rum, i en bygning eller i det fri, og hvor opbevaring sker i lukket beholder uden tilslutning til produktionsanlæg. Den mængde brandfarlig væske, der findes i et rum eller en bygning, hvor der alene foregår pakning og lignende af færdige produkter i lukket emballage, anses også for at være et oplag.\nmidlertidig henstilling af brandfarlige væsker i bygninger,\njævnlig midlertidig henstilling af brandfarlige væsker på arealer i det fri samt\nOplagsenhed: 1 liter af klasse I-væske, 5 liter af klasse II-væske eller 50 liter af klasse III-væske.\nOverjordisk tank: Udendørs placeret tank, som ikke er dækket af jord e.l.\nPartiel, indskudt etageadskillelse: Tæt etageadskillelse, hvis størrelse ikke overstiger 75% af den pågældende brandsektions areal.\nProduktionsafsnit: Område med produktionsanlæg, aftapningsanlæg og andre områder med anvendelse af brandfarlige væsker, herunder eventuel pakning og lignende af færdige produkter i lukket emballage, samt områder med sprøjtelakering, dyppelakering og maskinel lakering.\nPåfyldningsplads: Areal, hvor tankkøretøjer placeres under aflæsning af produkter til tankanlæg.\nPåføringsudstyr: Sprøjteværktøj til påføring af væske.\nSalgs- og forbrugstankanlæg: Tankanlæg, der er forsynet med stander eller anden pumpe for udlevering af brandfarlige væsker til fast monterede brændstofbeholdere på motordrevne køretøjer m.v., hvad enten der er tale om salg eller blot udlevering.\nSkumslukningsanlæg: Anlæg bestående af et rørsystem med tilhørende gydehoveder samt betjeningssted, hvor redningsberedskabet på sikkert sted kan tilslutte deres slanger og nødvendige armaturer for vandforsyning og tilsætning af skumvæske.\nSprøjteboks: Boks med åben forside og med vægge og loft samt eventuelt gulv af ubrændbare materialer, hvori der foretages sprøjtelakering.\nSprøjtelakering: Påføring af væske ved en forstøvningsproces.\nSprøjtekabine: Kabine med vægge, loft og gulv af ubrændbare materialer, hvori der foretages sprøjtelakering.\nTank: Transporttank som defineret i de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods eller stationær tank uanset rumindhold.\nTankanlæg: En eller flere tanke med tilbehør, herunder rørledninger, påfyldningsstudse, pumpeaggregater, udluftningsrør, bassin m.v.\nTørreaggregat: Ovn eller andet rum med varmekilde, hvori behandlede emner anbringes til tørring eller hærdning.\nVed udgang forstås:\ndør til det fri i terrænhøjde,\ndør til trapperum, som har dør til det fri i terrænhøjde, eller\ndør til anden brandsektion med dør til det fri eller med dør til trapperum, som har dør til det fri i terrænhøjde.\nVæske: Stof, som er i væskefase ved 20 °C og 1013 hPa.\nVåd sprøjteboks: Sprøjteboks med en bagvæg, hvor rindende vand opsuger sprøjtestøvet og derefter filtreres.\nProduktion, aftapning samt anden anvendelse og håndtering af brandfarlige væsker.\nOplag af brandfarlige væsker i emballage, jf. dog punkt 1.2.3.\nOplag af brandfarlige væsker i tanke og salgs-, forbrugs- og depottankanlæg, jf. dog punkt 1.2.3.\nFor væsker med et flammepunkt over 100°C, som opvarmes til en temperatur, der er højere end væskens flammepunkt minus 10°C, og for faste brændbare stoffer, der som følge af opvarmning får tilsvarende egenskaber, kan Beredskabsstyrelsen bestemme, at disse omfattes af forskrifterne.\nUndtaget fra forskrifterne er oplag, som udelukkende består af:\nVandige opløsninger af ethanol i en koncentration på højst 24 vol-%.\nAlkoholiske drikkevarer i en koncentration på højst 24 vol-%.\nAlkoholiske drikkevarer med en koncentration over 24 vol-%, men på højst 70 vol-%, medmindre de opbevares i beholdere med en kapacitet på over 250 liter.\nProduktionsafsnit og oplag af brandfarlige væsker skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at skade på personer, ejendom og miljø finder sted, at store værdier ødelægges, og at der i forbindelse med brand opstår anden skade, formindskes mest muligt, og at der herved sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder.\nOmråder, hvor der kan forekomme eksplosiv atmosfære, skal klassificeres og afmærkes i overensstemmelse med bestemmelserne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets (nu Forsvarsministeriets) bekendtgørelse om klassifikation af eksplosionsfarlige områder.\nTekniske hjælpemidler og elektrisk materiel, der anvendes i eksplosionsfarlige områder, skal udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære og Boligministeriets (nu Økonomi- og Erhvervsministeriets) bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære.\nPotentialudligning skal bl.a. etableres for produktionsanlæg, herunder påfyldnings- og aftapningsaggregater og påføringsaggregater til maling og lak, tankanlæg, transportable beholdere, udsugningsanlæg, metalborde, døre, stiger og vandrør.\nGennemføringer for installationer i brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.\nDe i forskrifterne angivne byggevarer og bygningsdele skal:\nenten: være klassificeret efter det europæiske brandklassifikationssystem, som det fremgår af Europakommissionens beslutninger 2000/147/EF, 2000/367/EF samt 2001/671/EF,\neller: lovligt være klassificeret efter det gældende danske brandklassifikationssystem på opførelsestidspunktet.\nEmballager og transporttanke til brandfarlige væsker skal være udført og godkendt i overensstemmelse med de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods, jf. dog punkterne 1.3.13 og 1.3.14 mht. emballager.\nEmballager og transporttanke skal anvendes i overensstemmelse med de internationale konventioner og aftaler om transport af farligt gods, herunder udstedte godkendelser, jf. dog punkt 1.3.13 mht. emballager.\nPunkterne 1.3.10 og 1.3.11 finder ikke anvendelse for:\nBeholdere, der er omfattet af punkt 3.1.2 a.\nIndvendig emballage, der i henhold til reglerne for vejtransport af farligt gods skal færdigemballeres ved hjælp af ydre emballage (kombinationsemballage) eller ved hjælp af bakke eller palle samt stræk- eller krympefolie, for at punkt 1.3.10 er opfyldt, kan anvendes og placeres i produktionsafsnit, laboratorier, pluklagre samt i butikkers salgslokaler og i private hjem uden yderligere emballering.\nBrandslukningsmateriel skal anbringes på synlige og lettilgængelige steder, fortrinsvis ved udgange fra de pågældende lokaler m.v. Ved anbringelsen skal der tages hensyn til placering af maskiner, inventar og oplagring m.v. Anbringelsesstedet skal markeres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.\nAfspærringsventiler på forsyningsledninger til slangevinder, bortset fra ventilen direkte ved slangevinden, skal altid være i åben stilling.\nHåndildslukkere skal for så vidt angår indretning være i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om indretning af trykbærende udstyr, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF.\nKulsyresneslukkere mindst skal være af type 70 B.\nHåndildslukkere skal tilses mindst 1 gang om året, og skal være mærket med en tilsynsetiket påsat af den, der har foretaget tilsynet. År og måned for det sidste tilsyn skal fremgå af etiketten. Eventuelle mangler ved brandslukningsmateriel skal omgående afhjælpes.\nKlassifikationen af brandslukningsanlæg skal foretages af en teknisk sagkyndig person med indsigt i standarden eller normen for det valgte anlæg. Kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan forlange, at der ved ansøgningen vedlægges en udtalelse fra den teknisk sagkyndige person med en bedømmelse af, om det valgte slukningskoncept er i overensstemmelse med reglerne og dermed tilgodeser sikkerheden.\nProjektering og installation af brandslukningsanlæg skal foretages af en kvalificeret virksomhed.\nInden ibrugtagning af andre brandslukningsanlæg end automatisk sprinkleranlæg skal en kvalificeret virksomhed påse, at kravene i den pågældende installationsstandard eller –norm er tilgodeset.\nAnsøgning med tilhørende tegningsmateriale og beskrivelse skal indsendes til kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), for så vidt angår de i kapitlerne 2-4 nævnte produktionsafsnit, oplag og tankanlæg samt anlæg til afbrænding af brandfarlige dampe fra udsugningsanlæg. Ansøgninger, der vedrører produktionsafsnit, skal indeholde en beskrivelse af produktionsprocesser, produkter, transport m.v.\nKommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan forlange, at der indsendes dokumentation for flammepunkter og kemisk sammensætning for de brandfarlige væsker, som anvendes, fremstilles eller oplagres.\nAnsøgning med tilhørende bilag skal indsendes til Beredskabsstyrelsen for så vidt angår typegodkendelse af dampgenvindingsanlæg.\nAnsøgning med tilhørende bilag skal indsendes til Beredskabsstyrelsen for så vidt angår tilladelse til etablering af oplag på mere end 50 oplagsenheder og højst 120 oplagsenheder af klasse III-væsker i indendørs eller overjordiske tanke af plast.\nTilsvarende kan Beredskabsstyrelsen tilbagekalde eller ændre vilkår i typegodkendelser af dampgenvindingsanlæg.\nTilbagekaldelse og ændring af vilkår kan kun ske, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, og hvis tilbagekaldelse står i rimelig forhold til formålet hermed.\nHvis det er påkrævet af sikkerhedsmæssige årsager, kan en tilladelse eller godkendelse, som er udstedt i henhold til tekniske forskrifter for brandfarlige væsker af 15. juni 1985, som ændret ved forskrifter af 11. september 2000, 8. november 2002, 27. juni 2003 og 14. august 2006, eller i henhold til tekniske forskrifter for sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker af oktober 1978, som ændret ved rettelser udstedt i januar 1981, forskrifter af 11. september 2000, 8. november 2002, 27. juni 2003 og 14. august 2006, og er omfattet af disse forskrifters anvendelsesområde, jf. punkterne 1.2.1 og 1.2.2, tilbagekaldes af den myndighed, som har udstedt den. Under samme betingelser kan vilkår i tilladelser og godkendelser ændres.\nTilsvarende kan Beredskabsstyrelsen tilbagekalde eller ændre vilkår i typegodkendelser af emballage, tanke og overdækninger af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg.\nBestemmelserne i dette kapitel omfatter produktionsafsnit i bygninger eller i det fri.\nTankanlæg med tilslutning til produktionsanlæg skal opfylde bestemmelserne i kapitel 4.\nFølgende produktionsafsnit er undtaget fra bestemmelserne i afsnittene 2.22.11:\nProduktionsafsnit med kategori A-væske, hvori der højst findes 25 liter brandfarlig væske.\nProduktionsafsnit på indtil 600 m2 i 1-etages bygninger, hvor der højst findes 4.000 liter brandfarlig væske. Undtagelsen gælder ikke produktionsafsnit med kategori A-væske.\nSprøjtelakering af små emner ved hjælp af spraydåse e.l. med et indhold på højst 500 ml, der ikke forekommer jævnligt.\nManuel påføring ved hjælp af pensel, malerulle e.l.\nUndtagelsen i litra c gælder ikke arbejdssted for sprøjtelakering af emner, som efter behandling flyttes fra arbejdsstedet til anvendelsesstedet.\nTo eller flere produktionsafsnit på samme grund betragtes som et produktionsafsnit, medmindre de er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i underafsnit 2.7.2, er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 2.8.7, 1. pkt., eller er adskilt med flammeskærme i overensstemmelse med punkt 2.8.8.\nProduktionsafsnit, hvor produktionsanlæg m.v. indeholder højst 10.000 liter brandfarlig væske, må kun etableres med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel.\nKommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår end de i punkterne 2.2.6-2.4.5 nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.3.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.\nProduktionsafsnit, hvor produktionsanlæg m.v. indeholder mere end 10.000 liter brandfarlig væske, må kun etableres med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.\nÅbne beholdere med brandfarlig væske med et rumindhold på over 800 liter eller med en væskeoverflade på over 1 m² skal være forsynet med et ubrændbart låg. Dette kan tillades fastholdt i åben stilling, såfremt lukkemekanismen forsynes med røg- eller termodetektor. Låget skal være monteret på en sådan måde, at det lukker tæt over beholderen i tilfælde af brand.\nHvis beholderens konstruktion eller andre forhold umuliggør en påhængsling af låget eller en effektiv lukning, skal beholderen forsynes med et brandslukningsanlæg efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere godkendelse.\nRørinstallationer og tanke m.v. i forbindelse med produktionsanlæg skal udføres i overensstemmelse med afsnit 4.3. Hvor der kan forekomme spild, skal der etableres spildbakker.\nI produktionsafsnit, hvor der kan forekomme farlig eksplosiv atmosfære, skal der etableres mulighed for eksplosionsaflastning i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære.\nEmballageafsnit på højst 150 m2 kan indrettes i samme brandsektion som produktionsafsnit.\nAfstandsreglerne i afsnit 2.8 skal overholdes.\nBestemmelserne i afsnit 2.9 om brandslukningsmateriel skal overholdes.\nOrdensreglerne i afsnit 2.11 skal overholdes.\nProduktionsafsnit i bygning\nI produktionsafsnit skal brandfarlige væsker, som er aftappet til emballage og færdigemballeret, løbende flyttes til oplagssted i det fri eller i bygning.\nProduktionsafsnit skal udgøre selvstændige brandsektioner i overensstemmelse med afsnit 2.7, jf. dog punkterne 2.3.5-2.3.5.6 og underafsnit 2.3.18.\nProduktionsafsnit med kategori A-væske og produktionsafsnit på over 600 m² skal have mindst én dør direkte til det fri i terrænhøjde.\nUnder aftapningsindretninger skal der anbringes en spildbakke af ubrændbart materiale med en mindst 10 cm høj, tæt kant. Spildbakken skal have en sådan størrelse, at spild ikke kan forekomme uden for bakken.\nBestemmelserne i afsnit 2.6 om opvarmning og ventilation skal overholdes.\nBestemmelserne i afsnit 2.10 om brandtekniske installationer skal overholdes.\nProduktionsafsnit skal omgives af et mindst 2 m højt, ubrændbart hegn med døre eller porte, der kan aflåses, så uvedkommende hindres adgang.\nDer skal efter godkendelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) træffes foranstaltninger til sikring mod udflydende væske.\nProduktionsafsnit i bygning hvor der alene sker aftapning\nAfsnit med aftapning af kategori A-væsker skal være placeret i stueetagen og må højst være på 50 m2.\nAfsnit med aftapning skal adskilles fra andre lokaliteter med bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], og åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60]. Overflader på loft og vægge skal mindst være af beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].\nAfsnit med aftapning skal indrettes med flugtveje i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 2.7.3.\nAfsnit med kategori A-væske og afsnit på over 600 m² skal have mindst én dør direkte til det fri i terrænhøjde.\nProduktionsafsnit i det fri hvor der alene sker aftapning\nSprøjtelakering, dyppelakering og maskinel lakering med brandfarlige væsker skal foruden at opfylde bestemmelserne i afsnit 2.1-2.2, 2.4 og 2.5 foregå i overensstemmelse med bestemmelserne i dette afsnit.\nPå arbejdssteder for sprøjtelakering og maskinel lakering må der højst oplagres 100 liter brandfarlig væske, dog højst 75 liter i område med åben sprøjtelakering, jf. dog punkterne 2.3.18.5 og 2.11.18.14.\nOpstilling af tørreaggregater.\nmed tilhørende anbringelsessteder indrettes i et særligt område på indtil 100 m2 i en brandsektion, som samtidigt benyttes til andet formål.\nI området kan der desuden opstilles tørreaggregater.\nDet er dog en forudsætning, at brandsektionen som helhed opfylder kravene i det til enhver tid gældende bygningsreglement og eventuelle tekniske forskrifter, hvis brandsektionen som helhed er omfattet heraf, og at forskrifterne i de efterfølgende punkter 2.3.5.1-2.3.5.6 overholdes.\nOmkring området med våde sprøjtebokse, åben maskinel lakering eller tørreaggregater skal der udlægges et mindst 3 m bredt friareal. Friarealet må ikke benyttes til andet formål, dog kan transportbånd, kædebaner o.l. krydse friarealet.\nOmrådet med arbejdssteder og tørreaggregater m.v. med tilhørende friareal skal adskilles fra den øvrige del af brandsektionen med hegn, rækværk, kæder, lette vægge e.l.\nDer skal være mindst 1 flugtvejsdør direkte til det fri i terrænhøjde i umiddelbar nærhed af arbejdsstedet.\nI området med arbejdssteder og tørreaggregater m.v. med tilhørende friareal må der ikke anvendes åben ild, herunder vinkelslibere, svejseapparater o.l., med mindre der træffes særlige foranstaltninger.\nI den øvrige del af brandsektionen må der ikke udføres arbejdsprocesser, i hvilke der indgår sådanne mængder brandfarlige væsker, brændbare gasser eller andre stoffer, som vil kunne forårsage antændelse eller være af særlig fare ved brand, at produktionsafsnittet som helhed er omfattet af beredskabslovgivningen.\nBestemmelserne i punkterne 2.3.6-2.3.10 og 2.3.13-2.3.15 skal overholdes afhængig af områdets anvendelse.\nSprøjtelakering med kategori A-væske i sprøjtebokse eller -kabiner\nFra kabiner, der fungerer som arbejdssted, skal der være to af hinanden uafhængige flugtveje. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved kabinens modstående ender. Afstanden fra kabinen til en udgang må ikke overstige 25 m. Kabinens døre til den brandsektion, den er placeret i, skal være forsynet med et gennemsigtigt vindue, der gør det muligt for personen i kabinen at orientere sig om forholdene i brandsektionen.\nTransportorganer og anbringelsessteder samt tørreaggregater i form af åbne tunnelovne e.l. skal placeres således i forhold til eventuelle sprøjtebokse i samme brandsektion, at en effektiv udsugning kan etableres uden at modvirke effektiviteten af sprøjteboksenes udsugningsanlæg.\nDøråbninger, herunder til det fri, fra brandsektionen med arbejdssted skal forsynes med så høje, tætte tærskler, at en væskemængde svarende til det maksimale rumindhold af det største dyppekar forhindres i at flyde ud fra brandsektionen.\nKravet bortfalder, hvis arbejdsstedet indrettes i en kabine eller som åben dyppelakering i et særligt område med lignende foranstaltninger, der forhindrer, at væske kan flyde ud fra henholdsvis kabinen og området.\nDyppekar skal anbringes i et væsketæt bassin af ubrændbart materiale, som kan rumme en væskemængde, der svarer til det maksimale rumindhold af det største dyppekar i bassinet.\nElektrostatisk sprøjtelakering skal udføres i overensstemmelse med punkterne\n2.3.2-2.3.5 samt enten punkterne 2.3.6-2.3.8 eller punkterne 2.3.9-2.3.10.\nDe emner, der males, skal være jordforbundet. Inden for en afstand af 3 m fra sprøjtepistolen skal metalgenstande være jordforbundet.\nPersoner, der arbejder med eller opholder sig i nærheden af sprøjtepistolen, skal bære antistatisk fodtøj, og gulvbelægningen skal være elektrostatisk ledende.\nArbejdssted i det fri med kategori A-væske\nPermanente arbejdssteder i det fri skal indrettes og anvendes i overensstemmelse med punkt 2.3.1.\nKommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at der etableres et midlertidigt arbejdssted for sprøjtelakering i et telt.\nTeltdug skal udføres af et brandmæssigt egnet materiale. Dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber kan bestå af en godkendelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, af en prøvningsattest fra et anerkendt prøvningsinstitut eller af en godkendelse fra en ansvarlig myndighed i EU- og EFTA-lande og i Tyrkiet.\nEt arbejdssted i et telt sidestilles med et arbejdssted i det fri for så vidt angår afstandsforhold. Forskrifterne for udsugningsanlæg, elektriske installationer, flugtveje m.v. for arbejdssted i bygning skal overholdes. Herudover kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) stille de krav, som i hvert enkelt tilfælde skønnes fornødne på grundlag af en bedømmelse af de stedlige forhold.\nSmå autolakererier kan tillades indrettet som industrivirksomheder i anvendelseskategori 1 efter bestemmelserne i bygningsreglementet og i overensstemmelse med disse forskrifters punkter 2.3.18.2 – 2.3.18.9.\nOpstilling af kabiner m.m.\nSprøjte- og kombikabiner skal opstilles i en selvstændig brandsektion efter bygningsreglementets bestemmelser. I brandsektionen kan der indrettes forberedelsesområde samt klargøringsområde. Endvidere kan der opstilles en pistolrenser i rummet, såfremt anlægget maksimalt indeholder 40 liter rensefortynder e.l., og produktets flammepunkt er mindst 30 °C.\nRummet skal adskilles fra andre lokaliteter og aktiviteter med bygningsdel mindst klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] og mindst dør klasse EI2 30-C [BD-dør 30].\nOverflader på loft og vægge skal mindst være af beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1-beklædning].\nDestillationsanlæg skal opstilles i en selvstændig brandsektion eller i det fri. Brandsektionen skal udføres i overensstemmelse med afsnit 2.7.\nAfblæsning fra sikkerhedsventiler skal ske til det fri. Eventuel udluftning fra destillatbeholdere skal føres til det fri.\nAnlæg må kun betjenes af personale, som er instrueret i risikoforholdene og anlæggets betjening, herunder leverandørens anvisninger.\nAnlæg til afbrænding af brandfarlige dampe i forbindelse med udsugning fra eksplosionsfarlige områder, f.eks. udsugningsluft fra produktionsanlæg eller områder med sprøjtelakering, skal godkendes af Beredskabsstyrelsen.\nmed varmluft i overensstemmelse med punkterne 2.6.5-2.6.10.\nVentilationsanlæg må alene betjene én brandsektion med produktion med kategori A-væske.\nVentilationsanlæg, der betjener mere end én brandsektion, eller som placeres uden for den brandsektion, som aggregaterne betjener, skal anbringes i det fri eller i et særskilt ventilationsrum adskilt fra andre lokaliteter med bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].\nAfkastkanaler skal have en udmunding i en højde på mindst 5 m over terræn i en afstand af mindst 1 m fra brændbare materialer og mindst 3 m fra oplukkelige vinduer og andre ydervægsåbninger. Afkastkanalerne skal i øvrigt placeres på en sådan måde, at udblæste dampe, støv m.v. ikke ved normal drift kan antændes eller på anden måde forvolde skade.\nBestemmelserne i punkterne 2.7.2.1-2.7.2.12 og 2.7.2.16-2.7.2.19 finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor brandsektionen er fritliggende.\nIndvendige trapper, der indgår i flugtveje, skal anbringes i trapperum. Vægge i trapperum, der grænser op til brandsektioner udført efter bestemmelserne i dette afsnit, skal udføres i overensstemmelse med punkterne 2.7.2.1-2.7.2.7 og 2.7.2.11-2.7.2.16. Desuden skal brandsektionsvæggen føres helt op og i tæt forbindelse med den yderste tagdækning.\nBestemmelsen gælder ikke for trapper mellem gulv og partielle, indskudte etageadskillelser i samme brandsektion.\nDøre til trapperum fra lokaler, der er indrettet efter disse forskrifter, må ikke fastholdes i åben stilling, medmindre de er forsynet med automatiske branddørlukningsanlæg. Såfremt der i lokalerne anvendes kategori A-væske, skal der tillige installeres et automatisk gasalarmanlæg ved mulige udslipskilder.\nBrandsektioner med produktionsafsnit må kun indrettes i stueetage.\nBrandsektioner på over 600 m2 må kun indrettes i 1-etages bygninger, herunder bygninger med 1 etage og kælder.\nI brandsektioner på over 600 m2 skal loftet udgøres af tagundersiden, og størrelsen af hver partiel, indskudt etageadskillelse må maksimalt være 150 m2. Der må være flere partielle, indskudte etageadskillelser i en brandsektion, såfremt det dokumenteres, at dette ikke forringer brandventilationens effektivitet.\nStørrelsen af brandsektioner med produktionsafsnit med kategori A-væske må ikke overstige 5.000 m2.\nStørrelsen af brandsektioner med andre produktionsafsnit end de i punkt 2.7.1.5 nævnte, må ikke overstige 10.000 m2.\nBeboelsesafsnit samt lokaliteter omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter med tilhørende flugtveje må ikke have forbindelse, herunder døre, til eller placeres på etager over brandsektioner, der er omfattet af disse forskrifter.\nEn brandsektionsvæg skal udføres som bygningsdel mindst klasse (R)EI 60-M A2-s1,d0 [tung BS-bygningsdel 60].\nEr der tale om særlige risikoforhold, så som risiko for væltende reoler e.l., kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) forlange, at sektionsvæggens stabilitet og integritet dokumenteres specifikt for disse forhold.\nEtageadskillelser skal udføres som bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], idet de dog kan udføres som bygningsdel mindst klasse (R)EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum.\nÅbninger i brandsektionsvægge og etageadskillelser skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].\nÅbninger i bygningsdel klasse (R)EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum, skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst klasse EI2 30-C [BD-dør 30].\nFremgår en brandsektionsvægs placering ikke af bygningens ydre, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) stille krav om en udvendig markering til redningsberedskabets orientering. Markeringen skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.\nEn brandsektionsvæg skal ved en ydervæg af bygningsdel klasse EI A2-s1,d0 [BS-bygningsdel] sammenbygges med denne. Ved en ydervæg af bygningsdel klasse EI [BD-bygningsdel] skal brandsektionsvæggen mindst føres frem til og i tæt forbindelse med den udvendige beklædning.\nYdervæggen skal på en strækning af mindst 5 m være udført som bygningsdel mindst klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] uden åbning, herunder ventilationsåbning, af nogen art, bortset fra dør klasse EI2 60-C [BD-dør 60], og med udvendig overflade som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]. Denne sikring af ydervæggen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri.\nBrandsektionsvæggen videreføres gennem ydervæggen til en afstand på 0,5 m fra bygningens udvendige side.\nVed mulighed for vinkelsmitte finder punkt 2.7.2.11 anvendelse.\nBrandsektionsvægge skal føres op over taget med en forsvarligt afdækket brandkam af samme konstruktion som den underliggende væg og med en højde på mindst 0,5 m målt vinkelret på tagfladen.\nHvor taghældningen mod brandsektionsvæggen er større end 1:8 på den ene eller begge sider af væggen, skal brandkammen føres op i en sådan højde, dog på mindst 0,5 m, at der opnås en vandret afstand på mindst 5 m mellem tagfladerne.\nBrandkammen kan erstattes med en sikring af tagkonstruktionen langs brandsektionsvæggen (brandkamserstatning). Sikringen skal udføres som bygningsdel mindst klasse REI 60 [bærende, adskillende BD-bygningsdel 60] i et 5 m bredt bælte uden åbning, herunder ventilationsåbninger, af nogen art. Der skal anvendes ubrændbar isolering samt tagdækning af brandmæssigt egnet materiale.\nBrandkamserstatningen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri.\nSikringen kan udføres som bygningsdel mindst klasse EI 60 [ikke bærende, adskillende BD-bygningsdel 60], men det 5 m brede bælte skal da udføres på begge sider af brandsektionsvæggen (dobbelt brandkamserstatning).\nVed bygninger med forskellige bygningshøjder finder punkt 2.7.2.12 anvendelse.\nSærlige foranstaltninger mod brandsmitte\nHvis der ved en brandsektionsvæg er mulighed for vinkelsmitte, skal ydervægge og tage ved vinklen sikres således, at vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand på mindst 5 m ved brandsektionsvæggen, jf. punkterne 2.7.2.1-2.7.2.4 og 2.7.2.8-2.7.2.10.\nHvis der ved en brandsektionsvæg er forskellige bygningshøjder, skal der sikres mod brandsmitte i overensstemmelse med én af følgende bestemmelser:\nDen højere brandsektions ydervæg og tag over den lavere brandsektions tag skal sikres i overensstemmelse med punkterne 2.7.2.1-2.7.2.4 og 2.7.2.8-2.7.2.9. Punkterne 2.7.2.8-2.7.2.9 finder dog ikke anvendelse, når den højere bygnings tag er mere end 5 m over den lavere bygnings tag.\nDen lavere brandsektions tag skal udføres som bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [adskillende BS-bygningsdel 60] uden åbning af nogen art inden for en afstand på mindst 5 m fra den højere brandsektion. Der skal anvendes ubrændbar isolering samt tagdækning af brandmæssigt egnet materiale. De bærende konstruktioner, der understøtter dette bælte, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 [BD-bygningsdel 60].\nDøråbninger, herunder til det fri, fra brandsektioner med produktionsafsnit skal forsynes med mindst 5 cm høje, tætte tærskler. Tærskelhøjden skal forøges, hvis dette er nødvendigt for at hindre udflydning af en væskemængde svarende til rumindholdet af den største beholder i brandsektionen.\nKommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at der ikke etableres tærskler, hvis muligheden for udflydning af væske udelukkes ved anbringelse af beholdere m.v. i væsketætte bassiner af materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale], eller hvis der træffes andre foranstaltninger, som efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) skøn er tilstrækkelige.\nSåfremt der etableres ventilationsåbninger i ydervægge, skal disse anbringes i en højde, der mindst svarer til overkanten af dørtærskelen, jf. punkt 2.7.2.13.\nHvis der er udnyttelige etager med ydervægsåbninger over brandsektioner med produktionsafsnit med kategori A-væske, skal brandsektionernes døre til det fri udføres som mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].\nHvis etageadskillelser mod uudnyttelige tagrum er ringere end bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], skal brandsektionsvæggen føres op gennem tagrummet og afsluttes som angivet i punkterne 2.7.2.8-2.7.2.9.\nTransportåbninger skal opfylde punkt 2.7.2.13.\nDørene eller lemmene skal forsynes med automatiske branddørlukningsanlæg. Ved lukning skal transportorganerne standse i en stilling, hvor transporterede emner ikke blokerer lukningen.\nI begge brandsektioner skal der på hensigtsmæssige steder opsættes nødafbrydere, som lukker dørene eller lemmene og standser transportorganerne, som angivet i punkt 2.7.2.18.\nNødafbrydernes anbringelsessteder skal tydeligt markeres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.\nFra enhver brandsektion skal der være mindst 2 flugtveje, der er uafhængige af hinanden helt til terræn i det fri og med udgange placeret i eller umiddelbart ved brandsektionens modstående ender.\nDer må intet sted i en brandsektion, herunder indskudt etage, være over 25 m til nærmeste udgang, når der ikke tages hensyn til indretning.\nI brandsektioner med produktionsafsnit, hvor der kan forekomme farlig eksplosiv atmosfære, skal udgange og døre i flugtveje åbne i flugtretningen.\nBygningsdele skal sammenbygges, så den samlede konstruktion i brandmæssig henseende ikke er ringere, end hvad der kræves for de enkelte bygningsdele i konstruktionen.\nBærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger med produktionsafsnit med kategori A-væske, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].\nBærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygning på indtil 600 m², der er fritliggende, kan dog udføres som angivet i punkt 2.7.4.3.\nBærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygning på indtil 600 m2 med andre produktionsafsnit end nævnt i punkt 2.7.4.2, 1. pkt., skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 30 [BD-bygningsdel 30].\nDer stilles dog ingen krav til brandmodstandsevnen for de bærende konstruktioner i bygninger med let tagkonstruktion, såfremt der etableres brandventilationsanlæg i overensstemmelse med punkt 2.10.2.\nBærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger på over 600 m2 med andre produktionafsnit end nævnt i punkt 2.7.4.2, 1. pkt., skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 [BD-bygningsdel 60].\nEn partiel, indskudt etageadskillelse samt konstruktioner, der bærer denne, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], når etageadskillelsen er større end 150 m2.\nBygningsdel klasse (R)EI 60 [BD-bygningsdel 60] ved brandsektion mellem 600 m2 og 1.000 m2 i 1-etages bygninger.\nBygningsdel klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] ved brandsektion på over 1.000 m² i 1- etages bygninger.\nBygningsdel klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] ved bygning med mere end 1 etage samt ved produktionsafsnit med kategori A-væske.\nUdvendige vægoverflader på bygninger med mere end 1 etage og udvendige vægoverflader ved brandsektioner på over 600 m² i 1-etages bygninger skal udføres som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].\nI 1-etages bygning med andre produktionsafsnit end med kategori A-væske, kan overflader på vægge til en højde på 2,5 m over gulv dog udføres som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] i sådanne tilfælde, hvor der er et dokumenteret behov herfor.\nBrændbare isoleringsmaterialer må kun anvendes i vægge, hvis isoleringsmaterialet på alle sider er afdækket med bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].\nPunkt 1.3.8 skal overholdes.\nBrændbare isoleringsmaterialer med såvel brændbar som ubrændbar tagdækning må kun anvendes på underlag af adskillende bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og skal sektioneres med ubrændbare bælter af en bredde på mindst 2,5 m for hver ca. 1.000 m² tagflade, jf. dog punkterne 2.7.2.9 og 2.7.2.12 b.\nFremgår det ubrændbare bælte ikke af bygningens ydre, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) stille krav om en udvendig markering til redningsberedskabets orientering. Markeringen skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.\nBrandsektioner på indtil 600 m² med produktionsafsnit skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst\n2,5 m, hvis de udvendige vægoverflader svarer til mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], eller\nBrandsektioner på over 600 m² med andre produktionsafsnit end med kategori A-væske skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt til vej- og stimidte.\nProduktionsafsnit i det fri skal have en afstand på mindst 10 m til naboskel samt til vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.\nDestillationsanlæg, som opstilles i det fri, skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt til vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.\nAfstandskravet til naboskel samt til vej- og stimidte for bygninger kan nedsættes til 2,5 m ved etablering af brandsektionsvæg, der opfylder bestemmelserne i underafsnit 2.7.2.\nProduktionsafsnit og oplag, der er omfattet af disse forskrifter, samt bygninger og oplag m.v., der er omfattet af andre bestemmelser i brandlovgivningen, skal på samme grund placeres således i forhold til hinanden, at den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.\nDet indbyrdes afstandskrav bortfalder dog, såfremt der i forbindelse med en bygning etableres brandsektionsadskillelse inden for den krævede afstand og i overensstemmelse med afsnit 2.7.2. Placeres bygninger m.v. således, at den indbyrdes afstand er mindre end 5 m, skal bestemmelserne i punkterne 2.7.2.8-2.7.2.16 om brandsmitte overholdes.\nDet indbyrdes afstandskrav for produktionsafsnit i det fri og oplag i det fri eller bygning kan nedsættes til 5 m, hvis der opføres en lodret stående flammeskærm udført som bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-væg 60] uden åbninger. Flammeskærmen skal udformes således, at der fremkommer en efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) skøn forsvarlig brandmæssig adskillelse.\nDer skal installeres vandfyldte slangevinder på følgende steder og i et omfang, så hele det pågældende sted er dækket:\nI brandsektioner med produktionsafsnit.\nVed produktionsafsnit i det fri med et omrids større end 50 m2.\nVandfyldte slangevinder skal anbringes i en sådan afstand fra produktionsafsnittet, at de kan betjenes hurtigt og sikkert, dog mindst 10 m.\nVandfyldte slangevinder kan for produktionsafsnit i det fri erstattes af en anden slukningsmulighed baseret på en ikke-vandfyldt slange med monteret strålerør. Installationen skal være udformet således, at den på samme måde som en vandfyldt slangevinde tilgodeser kravet til tilstrækkelig slukningsevne og umiddelbar funktionsdygtighed.\nI brandsektioner med produktionsafsnit skal der som minimum anbringes 2 egnede håndildslukkere for hver påbegyndt 600 m² gulvareal.\nBrandsektioner på over 600 m2 skal forsynes med brandventilationsanlæg, jf. dog punkt 2.7.4.3.\nBrandsektioner på over 1.000 m2 med produktionsafsnit med kategori A-væske skal forsynes med et automatisk brandslukningsanlæg med alarmoverførsel til redningsberedskabet.\nBrandsektioner på over 2.000 m2 med andre produktionsafsnit end de i punkt 2.10.3 nævnte, skal forsynes med et automatisk brandslukningsanlæg med alarmoverførsel til redningsberedskabet.\nI produktionsafsnit skal der installeres automatiske punktbeskyttelsesanlæg ved objekter, som efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) skøn indebærer særlig brandfare.\nParkering af motorkøretøjer, herunder trucks, uden for driftstiden samt opladning af motorkøretøjer må kun ske på steder, der af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) er godkendt til dette formål. Garagering må ikke ske i produktionsafsnit.\nPersonalet skal instrueres om de brandfarlige væskers egenskaber med hensyn til brand- og eksplosionsfare og om produktionsanlæggets indretning og virkemåde, herunder om indholdet af betjeningsinstrukser.\nEmballager, hvorimellem der omhældes, skal anbringes på en sådan måde, at de ikke kan vælte. Der skal anbringes spildbakker e.l. under taphaner. Spildbakkerne skal have en sådan størrelse, at spild normalt ikke kan forekomme uden for bakken.\nI selve produktionsafsnittet med brandfarlige væsker samt udvendigt på alle døre hertil.\nSelvlukkemekanismen må ikke sættes ud af funktion, og dørene må ikke fastholdes i åben stilling ved hjælp af kroge, hasper, kiler e.l.\nBranddøre skal på begge sider være forsynet med tydelig påskrift eller skiltning: "BRANDDØR - holdes lukket".\nMaskinopstilling m.v. og oplagring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje, herunder udgange, der ikke benyttes i den daglige drift.\nUdgange skal i flugtretningen let kunne passeres uden brug af nøgle eller særligt værktøj.\nBrandtekniske installationer skal kontrolleres og vedligeholdes af en kvalificeret virksomhed, så de er pålidelige i hele installationernes levetid, jf. dog punkt 2.11.6.\nAndre brandslukningsanlæg end automatisk sprinkleranlæg skal mindst én gang om året inspiceres af en kvalificeret virksomhed.\nSærlige ordensregler for sprøjtelakering\nBehandlede emner skal snarest muligt efter påføringsarbejdets afslutning føres til afdampningsrum eller anbringes i tørreaggregat. Anbringelsessteder i brandsektioner med arbejdssteder må ikke få karakter af afdampningsrum, hvorfor anbringelser skal være kortvarige, f.eks. under opfyldning af en reolvogn til et tørreaggregat.\nKompressorer må ikke anbringes i brandsektioner med arbejdssteder, i afdampningsrum eller rum med tørreaggregater.\nDøre til sprøjtekabiner skal holdes aflukket.\nI blanderum og afrensningsrum må der ud over beholdere med brandfarlige væsker, jf. punkt 2.3.18.6, og den for opbevaringen nødvendige emballage, f.eks. papkasser og paller, alene oplagres uantændeligt materiale og beholdere med ikke brændbare væsker.\nBrandsektioner med arbejdssteder, afdampningsrum og rum med tørreaggregater skal altid holdes rene og ryddelige. Arbejdssteder og afdampningsrum skal rengøres omhyggeligt ved arbejdstids ophør, dog mindst én gang dagligt på arbejdsdage.\nVentilatorer og ventilationskanaler skal renses tilstrækkeligt hyppigt og regelmæssigt. Værktøj af jern eller andet gnistgivende materiale må ikke anvendes.\nFiltre i udsugningsinstallationer til sprøjtebokse og –kabiner samt til områder, hvor der foretages åben sprøjtelakering, skal udskiftes iht. leverandørens anvisninger.\nInden større reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt mindre reparationer på anlægget med brug af slibemaskiner eller lignende gnistgivende værktøjer, skal lokalet være rengjort for malingafsætninger, og evt. oplag af brandfarlige væsker skal fjernes.\nAfrenset lakaffald m.v. skal anbringes på en brandmæssig forsvarlig måde i det fri, f.eks. i en metalbeholder med tætsluttende og selvlukkende låg.\nBrugt tvist, afdækningspapir og lign. skal ligeledes opsamles i metalbeholdere med tætsluttende og selvlukkende låg.\nBeholdere med maling og lign. skal holdes forsvarligt lukket.\nDer må ikke oplagres brandfarlige væsker i kabiner og sprøjtebokse, jf. dog punkt 2.3.18.5.\nBeholdere med brandfarlige væsker, hvorfra der tappes, skal anbringes på en sådan måde, at de ikke kan vælte. Der skal anbringes spildbakker af uantændeligt materiale med en mindst 10 cm høj, tæt kant under taphaner. Spildbakkerne skal have en sådan størrelse, at spild normalt ikke kan forekomme uden for bakken.\nTilberedning af maling, herunder opvarmning, skal ske enten i det fri eller på arbejdssteder, hvis ventilationsanlæg skal være i gang under tilberedningen.\nBestemmelserne i dette kapitel omfatter oplag i bygninger og i det fri af brandfarlige væsker i emballager med et rumindhold hver på højst 450 liter.\nFølgende oplag er undtaget fra bestemmelserne i punkterne 3.2.2-3.10.18:\nOplag på højst 25 oplagsenheder, jf. dog litra b og c.\nOplag på højst 120 oplagsenheder, som udelukkende omfatter væsker af klasse III, jf. dog litra c.\nOplag på højst 200 oplagsenheder i butikker.\ni) oplaget i butikkens salgslokale ikke overstiger 100 oplagsenheder, og der anvendes emballage med et rumindhold på højst 1 liter til væsker af klasse I og højst 10 liter til væsker af klasse II-1,\nii) butikkens samlede oplag i glasemballage, bortset fra oplag af alkoholiske drikkevarer, ikke overstiger 75 liter, eller\niii) omhældning og aftapning, bortset fra omhældning i forbindelse med farve- og viskositetsjustering af maleprodukter samt påføring af duftprøver af parfumeprodukter og lign., ikke finder sted.\nTo eller flere oplag på samme grund betragtes som et oplag, medmindre de er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i underafsnit 3.6.2, er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 3.7.8, 1. pkt., eller er adskilt med flammeskærme i overensstemmelse med punkt 3.7.9.\nBeholdere af kunststof, som er større end 150 liter, må ikke stables højere end i 2 lag.\nOplag på højst 800 oplagsenheder kan etableres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), når oplaget placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med punkterne 3.3.1-3.3.11 og 3.4.2-3.4.3, jf. dog punkterne 1.3.2 og 3.2.3.\nKommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår, end de i punkterne 3.3.1-3.3.11 og 3.4.2-3.4.3 nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.3.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.\nEtablering af oplag af brandfarlige væsker i butikker i bygninger med flere etager eller i butikker, som ikke udgør selvstændige brandsektioner i henhold til bygningsreglementet, må kun ske efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).\nFølgende oplag må kun etableres med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse:\nIndendørs oplag på over 800 oplagsenheder og højst 10.000 oplagsenheder, jf. dog punkt 1.3.2.\nOplag i det fri på over 800 oplagsenheder og højst 100.000 oplagsenheder, jf. dog punkt 1.3.2.\nOplag skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med punkterne 3.3.12 og 3.4.4-3.4.10.\nKommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår, end de i punkterne 3.3.12 og 3.4.4-3.4.10 nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.3.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.\nIndendørs oplag på over 10.000 oplagsenheder samt oplag i det fri på over 100.000 oplagsenheder må kun etableres med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.\nKommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan bestemme, at brandfarlige væsker, som har andre farlige egenskaber, skal opbevares på nærmere angivne vilkår.\nOplag i butikker, som ikke er omfattet af punkt 3.2.3\nI hver butik må der oplagres højst 800 oplagsenheder i grupper på hver højst 200 oplagsenheder, jf. dog punkterne 3.3.2-3.3.3. Den indbyrdes afstand mellem grupperne skal være mindst 10 m.\nI hvert salgslokale og lagerlokale, der er indbyrdes adskilt med bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], må der oplagres højst 800 oplagsenheder, jf. dog punkt 3.3.3. Åbninger mellem salgs- og lagerlokaler skal lukkes med dør mindst klasse EI2 60-C [BD-dør 60].\nOverflader på lofter og vægge skal mindst være af beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].\nUanset antallet af salgslokaler og lagerlokaler må butikkens samlede oplag ikke overstige 1.600 oplagsenheder, medmindre hvert enkelt oplag på højst 800 oplagsenheder indrettes i overensstemmelse med punkt 3.3.11.\nDet samlede oplag i glasemballage må, når der ses bort fra alkoholiske drikkevarer, ikke overstige 75 liter i hverken salgs- eller lagerområder.\nOmhældning og aftapning må ikke finde sted, bortset fra omhældning i forbindelse med farvejustering af maleprodukter samt påføring af duftprøver af parfumeprodukter og lign.\nOplag i laboratorier\nI laboratorier, som er adskilt fra andre lokaliteter, herunder andre laboratorier, med bygningsdel mindst klasse EI-60 [BD-bygningsdel 60] og dør mindst klasse EI2 30 [BD-dør 30-M] må der højst oplagres 50 oplagsenheder.\nI en brandsektion med flere laboratorier, der hver især opfylder bestemmelserne i punkt 3.3.7, må der tilsammen oplagres højst 800 oplagsenheder.\nOplag på højst 200 oplagsenheder skal etableres i overensstemmelse med følgende bestemmelser:\nBrandsektioner skal kunne henføres under anvendelseskategori 1 efter bygningsreglementet.\nOplagsrummet skal adskilles fra andre lokaliteter med bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og dør mindst klasse EI2 60-C [BD-dør 60].\nOverflader på lofter og vægge skal udføres som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,s0 [klasse 1-beklædning].\nPlastemballager må højst have et rumindhold på 20 liter og stålemballager må højst have et rumindhold på 200 liter.\nDer må ikke ske omhældning eller aftapning.\nOplag på højst 800 oplagsenheder skal etableres i overensstemmelse med følgende bestemmelser:\nOplagsrummet skal udgøre en selvstændig brandsektion efter bygningsreglementets bestemmelser. Døre til andre lokaliteter skal dog udføres som dør mindst klasse EI2 60-C [BD-dør 60].\nUd over beholdere med brandfarlige væsker og den for opbevaringen nødvendige emballage, som f.eks. papkasser og paller, må der alene oplagres uantændeligt materiale og beholdere med ikke-brændbare væsker.\nOplag i andre bygninger\nOplag skal indrettes i en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med forskrifterne i afsnit 3.6.\nBestemmelserne i afsnit 3.5 om opvarmning og ventilation skal overholdes.\nAfstandsreglerne i afsnit 3.7 skal overholdes.\nBestemmelserne i afsnit 3.9 om brandtekniske installationer skal overholdes.\nOrdensreglerne i punkterne 3.10.16-3.10.18 om brandtekniske installationer skal overholdes.\nOplag på over 800 og højst 10.000 oplagsenheder skal etableres i overensstemmelse med følgende bestemmelser:\nBestemmelserne i afsnit 3.8 om brandslukningsmateriel skal overholdes.\nOrdensreglerne i afsnit 3.10 skal overholdes.\nOplag placeret i container eller under anden form for vejrligsbeskyttelse betragtes som oplag i det fri. Vejrligsbeskyttelsen skal udføres af ubrændbare materialer.\nOplag på højst 800 oplagsenheder\nOplag på over 800 og højst 100.000 oplagsenheder\nOplag skal omgives af et mindst 2 m højt, ubrændbart hegn med døre eller porte, der kan aflåses, så uvedkommende hindres adgang.\nOplag skal sikres mod ukontrolleret udflydning med en tilstrækkelig høj, dog mindst 0,2 m, og tæt omgrænsning af oplagsområdet, eller ved en afledning af den udsivende væske, således at den ikke kan forårsage skade.\nOplag af brandfarlige væsker i emballager af plast skal opdeles i felter med oplag af højst 20 m3 med mellemliggende friarealer med en bredde på mindst 3 m. Afstanden mellem oplagsfelter kan nedsættes til 1,5 m, såfremt friarealet på begge sider er afgrænset med flammeskærm med en højde på mindst 1,8 m.\nmed varmluft i overensstemmelse med punkterne 3.5.5-3.5.10.\nVentilationsanlæg må alene betjene én brandsektion med oplag af kategori A-væske.\nBestemmelserne i punkterne 3.6.2.1-3.6.2.12 og 3.6.2.16-3.6.2.19 finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor brandsektionen er fritliggende.\nIndvendige trapper, der indgår i flugtveje, skal anbringes i trapperum. Vægge i trapperum, der grænser op til brandsektioner udført efter bestemmelserne i dette kapitel, skal udføres i overensstemmelse med punkterne 3.6.2.1-3.6.2.7 og 3.6.2.11-3.6.2.16. Desuden skal brandsektionsvæggen føres helt op og i tæt forbindelse med den yderste tagdækning.\nDøre til trapperum fra lokaler, der er indrettet efter disse forskrifter, må ikke fastholdes i åben stilling, medmindre de er forsynet med automatiske branddørlukningsanlæg. Såfremt der i lokalerne er områder med oplag af kategori A-væske, skal der tillige installeres et automatisk gasalarmanlæg ved mulige udslipskilder.\nBrandsektioner med oplag af brandfarlige væsker må kun indrettes i stueetage.\nBrandsektioner på over 600 m² må kun indrettes i 1-etages bygninger, herunder bygninger med 1 etage og kælder.\nI brandsektioner på over 600 m² skal loftet udgøres af tagundersiden, og størrelsen af hver partiel, indskudt etageadskillelse må maksimalt være 150 m2. Der må være flere partielle, indskudte etageadskillelser i en brandsektion, såfremt det dokumenteres, at dette ikke forringer brandventilationens effektivitet.\nBeboelsesafsnit samt lokaliteter omfattet af Beredskabsstyrelsens driftsmæssige forskrifter med tilhørende flugtveje må ikke have forbindelse, herunder døre, til brandsektioner, der er omfattet af disse forskrifter. Etager over brandsektioner må ikke indeholde beboelsesafsnit.\nRenselemme og eksplosionsklapper i skorstene samt gasmålere må ikke findes i brandsektioner med oplag af kategori A-væske.\nEtageadskillelser skal udføres som bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], idet de dog kan udføres som bygningsdel klasse (R)EI 30 [BD-bygningsdel 30] mod uudnytteligt tagrum.\nEn brandsektionsvæg skal ved en ydervæg af bygningsdel klasse EI A2-s1,d0 [BS-bygningsdel] sammenbygges med denne. Ved en ydervæg af bygningsdel klasse EI [BD-bygningsdel] skal brandsektionsvæggen mindst føres frem til og i tæt forbindelse med den udvendige beklædning.\nYdervæggen skal på en strækning af mindst 5 m være udført som bygningsdel mindst klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60] uden åbning, herunder ventilationsåbning, af nogen art, bortset fra dør mindst klasse EI2 60-C [BD-dør 60], og med udvendig overflade som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning]. Denne sikring af ydervæggen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri.\nVed mulighed for vinkelsmitte finder punkt 3.6.2.11 anvendelse.\nVed bygninger med forskellige bygningshøjder finder punkt ??? anvendelse.\nHvis der ved en brandsektionsvæg er mulighed for vinkelsmitte, skal ydervægge og tage ved vinklen sikres således, at vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand på mindst 5 m ved brandsektionsvæggen, jf. punkterne 3.6.2.1-3.6.2.4 og 3.6.2.8-3.6.2.10.\nDen højere brandsektions ydervæg og tag over den lavere brandsektions tag skal sikres i overensstemmelse med punkterne 3.6.2.1-3.6.2.4 og 3.6.2.8-3.6.2.9. Punkterne 3.6.2.8 og 3.6.2.9 finder dog ikke anvendelse, når den højere bygnings tag er mere end 5 m over den lavere bygnings tag.\nDøråbninger, herunder til det fri, fra brandsektioner med oplag af brandfarlige væsker skal forsynes med mindst 5 cm høje, tætte tærskler. Tærskelhøjden skal forøges, hvis dette er nødvendigt for at hindre udflydning af en væskemængde svarende til rumindholdet af den største beholder i brandsektionen.\nSåfremt der etableres ventilationsåbninger i ydervægge, skal disse anbringes i en højde, der mindst svarer til overkanten af dørtærskelen, jf. punkt 3.6.2.13.\nHvis der er udnyttelige etager med ydervægsåbninger over brandsektioner med oplag af kategori A-væske, skal brandsektionernes døre til det fri udføres som dør mindst klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].\nHvis etageadskillelser mod uudnyttelige tagrum er ringere end bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], skal brandsektionsvæggen føres op gennem tagrummet og afsluttes, som angivet i punkterne 3.6.2.8-3.6.2.9.\nTransportåbninger skal forsynes med døre eller lemme som mindst klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].\nTransportåbninger skal opfylde punkt 3.6.2.13.\nI begge brandsektioner skal der på hensigtsmæssige steder opsættes nødafbrydere, som lukker dørene eller lemmene og standser transportorganerne, som angivet i punkt 3.6.2.18.\nFor brandsektioner på indtil 50 m² er der dog kun krav om 1 flugtvej, hvis denne fører direkte til det fri i terrænhøjde.\nBærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger med oplag af kategori A-væske, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].\nBærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger på indtil 600 m², der er fritliggende, kan dog udføres, som angivet i punkt 3.6.4.3.\nBærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger på indtil 600 m2 med andre oplag af brandfarlige væsker, end nævnt i punkt 3.6.4.2, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 30 [BD-bygningsdel 30].\nDer stilles dog ingen krav til brandmodstandsevnen for de bærende konstruktioner i bygninger med let tagkonstruktion, såfremt der etableres brandventilationsanlæg i overensstemmelse med punkt 3.9.2.\nBærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger på over 600 m2 med andre oplag af brandfarlige væsker, end nævnt i punkt 3.6.4.2, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 [BD-bygningsdel 60].\nBygningsdel klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] ved brandsektion på over 1.000 m² i 1- etages bygninger.\nBygningsdel klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] ved bygning med mere end 1 etage samt ved oplag af kategori A-væske.\nUdvendige vægoverflader på bygninger med mere end 1 etage og udvendige vægoverflader ved brandsektioner på over 600 m² i 1-etages bygninger skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].\nIndvendige væg- og loftoverflader skal udføres mindst som beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].\nI 1-etages bygning med andre oplag af brandfarlige væsker end af kategori A-væske, kan overflader på vægge til en højde på 2,5 m over gulv dog udføres som beklædning klasse K1 10 D-s2,d2 [klasse 2 beklædning] i sådanne tilfælde, hvor der er et dokumenteret behov herfor.\nTagdækning skal være som tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning].\nBrændbar tagdækning skal anbringes på et mindst 25 mm tykt underlag af materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale] med øvre brændværdi på max. 3,0 MJ/kg.\nBrændbare isoleringsmaterialer med såvel brændbar som ubrændbar tagdækning må kun anvendes på underlag af adskillende bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og skal sektioneres med ubrændbare bælter af en bredde på mindst 2,5 m for hver ca. 1.000 m² tagflade, jf. i øvrigt punkterne 3.6.2.9 og 3.6.2.12 b.\nFremgår det ubrændbare bælte ikke af bygningens ydre, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) stille krav om, at der udføres en udvendig markering til redningsberedskabets orientering. Markeringen skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.\nBrandsektioner på over 600 m² med andre oplag af brandfarlige væsker end af kategori A-væske skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt til vej- og stimidte.\nBrandsektioner på over 600 m² med oplag af kategori A-væske skal have en afstand på mindst 10 m til naboskel samt til vej- og stimidte.\nOplag i det fri på højst 2.000 oplagsenheder skal have en afstand på mindst 2,5 m til naboskel samt vej- og stiskel.\nOplag i det fri på mellem 2.000 og 5.000 oplagsenheder skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt til vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.\nOplag i det fri på over 5.000 oplagsenheder skal have en afstand på mindst 10 m til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.\nAfstandskravet til naboskel samt til vej- og stimidte for bygninger kan nedsættes til 2,5 m ved etablering af brandsektionsvæg, der opfylder bestemmelserne i afsnit 3.6.2.\nAfstandskravet til naboskel samt til vej- og stimidte for oplag i det fri kan halveres, dog ikke til mindre end 2,5 m, ved etablering af en flammeskærm efter reglerne i punkt 3.7.9. Flammeskærmen må ikke placeres nærmere end 2,5 m fra naboskel samt vej- og stiskel.\nDet indbyrdes afstandskrav bortfalder dog, såfremt der i forbindelse med en bygning etableres brandsektionsadskillelse inden for den krævede afstand og i overensstemmelse med underafsnit 3.6.2. Placeres bygninger, oplag m.v. således, at den indbyrdes afstand er mindre end 5 m, skal bestemmelserne i punkterne 3.6.2.8-3.6.2.16 om brandsmitte overholdes.\nDet indbyrdes afstandskrav for produktionsafsnit i det fri og oplag i det fri eller bygning kan nedsættes til 5 m, hvis der opføres en lodret stående flammeskærm udført som bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-væg 60] uden åbninger. Flammeskærmen skal udformes således, at der fremkommer en efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) skøn forsvarlig brandmæssig adskillelse.\nVed oplagssted på over 50 m2 for mere end 800 oplagsenheder skal der installeres vandfyldte slangevinder i et omfang, så hele oplagsstedet er dækket.\nVandfyldte slangevinder skal anbringes i en sådan afstand fra oplagsstedet, at de kan betjenes hurtigt og sikkert, dog mindst 10 m.\nBrandsektioner på over 600 m2 skal forsynes med brandventilationsanlæg, jf. dog punkt 3.6.4.3.\nParkering af motorkøretøjer, herunder trucks, uden for driftstiden samt opladning af motorkøretøjer må kun ske på steder, der af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) er godkendt til dette formål. Garagering må ikke ske i rum med oplag af brandfarlige væsker.\nPersonalet skal instrueres om de brandfarlige væskers egenskaber med hensyn til brand- og eksplosionsfare.\nOplagsstedet skal holdes rent og ryddeligt.\nPå oplagssteder for indtil 2.000 oplagsenheder må der ud over beholdere med brandfarlige væsker og den for opbevaringen nødvendige emballage, som f.eks. papkasser og paller, alene oplagres uantændeligt materiale og beholdere med ikke brændbare væsker.\nPå oplagssteder for mere end 2.000 oplagsenheder må der ikke findes andet end beholdere med brandfarlige væsker og den for opbevaringen nødvendige emballage, som f.eks. papkasser og paller.\nI selve afsnittet med oplag af brandfarlige væsker samt udvendigt på alle døre hertil.\nVed oplagssteder for brandfarlige væsker i det fri.\nBrandtekniske installationer skal kontrolleres og vedligeholdes af en kvalificeret virksomhed, så de er pålidelige i hele installationernes levetid, jf. dog punkt 3.10.17.\nBestemmelserne i dette kapitel omfatter oplag i bygninger og i det fri af brandfarlige væsker i emballager med et rumindhold større end 450 liter og tanke.\nFølgende oplag er undtaget fra bestemmelserne i afsnit 4.2 og afsnittene 4.4-4.20:\nOplag af væsker af klasse III i jorddækkede tanke.\nUndtagelserne i litra a og b finder dog ikke anvendelse på oplag i emballager eller tanke af plast.\nTo eller flere oplag på samme grund betragtes som et oplag, medmindre de er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i underafsnit 4.16.2, er fritliggende i overensstemmelse med afstandsreglerne i punkt 4.17.12, 1. pkt., og punkt 4.17.13 eller er adskilt med flammeskærme i overensstemmelse med punkt 4.17.14.\nTankanlæg til brandfarlige væsker skal være udført som angivet i afsnit 4.3 eller godkendes af Beredskabsstyrelsen, jf. dog punkterne 4.2.2-4.2.3.\nOplag på højst 50 oplagsenheder i indendørs tanke af plast kan etableres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), når oplaget placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med afsnit 4.5.\nOplag på højst 50 oplagsenheder i overjordiske tanke af plast kan etableres uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), når oplaget placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med afsnit 4.7.\nIndendørs oplag på højst 10.000 oplagsenheder i emballager eller tanke, bortset fra tanke omfattet af punkterne 4.2.2-4.2.3, jf. dog punkterne 1.3.2 og 4.2.7.\nOplag i det fri af højst 100.000 oplagsenheder i emballager eller overjordiske tanke samt de til oplaget knyttede forhold vedrørende påfyldning af tanke, jf. afsnit 4.10, salgs- og forbrugstankanlæg, jf. afsnit 4.11, og depottankanlæg, jf. afsnit 4.12, bortset fra tanke omfattet af punkterne 4.2.2-4.2.3, jf. dog punkterne 1.3.2 og 4.2.7.\nOplag af væsker af klasse I og II i jorddækkede tanke.\nOplagene skal placeres, indrettes og benyttes i overensstemmelse med bestemmelserne i disse tekniske forskrifter.\nKommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan godkende andre vilkår, end de i punkterne 4.2.9-4.2.10 og afsnittene 4.4, 4.6 og 4.8-4.12 nævnte. De af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) godkendte vilkår skal sikre, at de i punkt 1.3.1 indeholdte hensyn tilgodeses i mindst samme omfang som ved anvendelse af forskrifterne.\nIndendørs oplag på mere end 10.000 oplagsenheder i emballager eller tanke, oplag i det fri på mere end 100.000 oplagsenheder i emballager eller overjordiske tanke samt de til oplaget knyttede forhold vedrørende påfyldning af tanke, jf. afsnit 4.10, salgs- og forbrugstankanlæg, jf. afsnit 4.11, og depottankanlæg, jf. afsnit 4.12, må kun etableres med kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) tilladelse og på vilkår fastsat af Beredskabsstyrelsen.\nOplag på mere end 50 oplagsenheder af klasse III-væsker i indendørs eller overjordiske tanke af plast må kun etableres med Beredskabsstyrelsens tilladelse.\nPlasttanke må kun anvendes til væsker af klasse III og til højst 120 oplagsenheder.\nRørgrave samt hulrum under udleveringsstandere, pumpeøer og lignende områder med kategori A-væske, skal fyldes med sand eller andet tilsvarende fyldmateriale for at forhindre tilstedeværelse af eksplosionsfarlige blandinger.\nDette krav gælder dog ikke tankbrønde, koblingsbrønde og standergruber, hvor der i henhold til anden lovgivning skal foretages inspektion af rør, udstyr m.v.\nFunktionsdygtigheden af beredskabsinstallationer, herunder vandpumper, manuelle nødstop og tilslutningssteder for redningsberedskabet, må ikke kunne påvirkes i tilfælde af brand.\nHvor der skal anvendes specialskum, f.eks. alkoholbestandigt skum, til slukning af brand i brandfarlige væsker, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) stille krav om oplag af specialskumvæske hos virksomheden.\nTankanlæg skal være konstrueret således, at oplagring af den væske, som de er beregnet til, sker på betryggende måde.\nTanke skal være modstandsdygtige over for normale ydre og indre påvirkninger, herunder korrosion.\nTanke skal opstilles og understøttes således, at der ikke kan opstå utilsigtede spændinger i rørsystemet og farlige sætninger af tankene.\nTankanlæg, der anvendes til oplag af olieprodukter, skal udføres i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen).\nTankanlæg, der anvendes til oplag af andre brandfarlige væsker end olieprodukter skal:\nudføres i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen), idet dog bekendtgørelsens krav vedrørende isolerende belægning ikke finder anvendelse på indendørs og overjordiske tanke, eller\ngodkendes af Beredskabsstyrelsen.\nArmaturer, rørledninger og andet tilbehør skal anbringes på studse, flanger, muffer, halse, eller andre former for forstærkninger.\nUdvendigt isoleringsmateriale på indendørs og overjordiske tanke og rørledninger skal være af materiale klasse B-s1,d0 [klasse A materiale].\nLodretstående tanke skal placeres på understøtninger, som mindst svarer til bygningsdel klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60].\nBestemmelserne i punkterne 4.3.24-4.3.36 finder ikke anvendelse for indendørs og overjordiske tanke af plast.\nTanke skal udluftes til det fri, evt. gennem tryk-vakuum ventil, gennem udluftningsrør med tværsnitsareal af en sådan størrelse, at skadelige over- og undertryk undgås under såvel fyldning som tømning.\nUdluftningsrør skal føres op til en højde af mindst 1 m over terræn, dog kun 0,5 m over terræn for tanke med oplag af klasse III-væske. Der skal være god naturlig ventilation omkring udluftningsrøret.\nDen del af rørene, der er over terræn, skal over alt være synlig og tilgængelig for eftersyn.\nUdluftningsrør skal have fald mod tanken, idet rørenes frie ender dog kan være nedadvendte.\nUdluftningsrør må ikke kunne afspærres.\nTankalarmer må kun anvendes, hvis det i punkt 4.3.9 beskrevne nødvendige tværsnitsareal ikke derved formindskes.\nUdluftningen i rørets frie ende skal forsynes med beskyttelsesnet, som ikke må formindske det i punkt 4.3.9 nødvendige beskrevne tværsnitsareal.\nUdluftningsrør fra tanke, hvori der kan forekomme antændelige dampe, skal forsynes med en sikring mod flammepassage. Sikringen må ikke formindske det i punkt 4.3.9 beskrevne nødvendige tværsnitsareal.\nUdluftningsrør fra tanke med kategori A-væske skal udføres og anbringes på en sådan måde i forhold til bebyggelse m.v., herunder døre, vinduer og andre ydervægsåbninger, at vagabonderende dampe ikke kan antændes eller på anden måde forvolde skade.\nTankes fyldningsgrad skal kunne kontrolleres manuelt eller ved automatisk overfyldningssikring med henblik på forebyggelse mod overfyldning, jf. dog punkt 4.3.17.\nAnlæg med overjordiske tanke med et individuelt oplagsvolumen på over 10 m3 kategori A-væske skal være forsynet med et overfyldningssikringssystem, der er fysisk og elektrisk uafhængigt af det niveaumålingssystem, der rutinemæssigt anvendes til fyldning af tanken til den normale fyldningsgrad.\nNiveaupejling må ikke ved beskadigelse kunne give anledning til farlig udtrængning af væske.\nStandglas skal være forsynet med fjederbelastet ventil.\nRørledninger, der kan afspærres, skal forsynes med trykaflastningsmulighed.\nVed underjordiske tanke skal rørledninger være tilsluttet tankens overside over højeste væskestand.\nLægges rørledninger på noget punkt lavere end højeste væskestand i tanken, skal der anbringes:\nen let tilgængelig afspærringsventil direkte på rørstudsen. I tilfælde, hvor afspærringsventilen ikke kan placeres direkte på rørstudse, skal den placeres så nær denne som muligt, eller\nen fjernbetjent pneumatisk ventil, som er selvlukkende ved manglende tryk.\nVed indbyrdes forbundne tanke (tankbatteri) i forbindelse med oliefyringsanlæg skal der dog kun være en ventil på rørledningen til fyret.\nRørledninger fra tanke skal føres direkte til den brandsektion, hvor væsken skal anvendes eller aftappes. Ved tanken skal rørledningen forsynes med en afspærringsventil.\nRørledninger med brandfarlige væsker, der føres gennem brandsektionsafgrænsninger, skal forsynes med afspærringsventiler på begge sider af afgrænsningen umiddelbart ved gennemføringsstedet.\nKommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan forlange, at afspærringsventiler, som ikke er let tilgængelige og tydeligt afmærkede, skal lukke automatisk ved brand.\nProcesstyringssystemet på virksomheder med anlæg med tanke med et individuelt oplagsvolumen på over 10 m3 kategori A-væske, hvortil der overføres brandfarlige væsker fra eksterne rørledninger, skal være indrettet, så virksomheden er i stand til at afbryde eller omdirigere en produktstrøm.\nSikkerhedsmæssigt vigtige ventiler, som f.eks. tankventiler, rørbrudsventiler og tryk-vakuumventiler, skal være i brandsikker udførelse og i gods af støbestål eller tilsvarende, som tåler chokafkøling med vand uden at sprække.\nSikkerhedsmæssigt vigtige ventiler og tappeudstyr skal være tydeligt mærket og let tilgængeligt i en nødsituation.\nVentiler, der ofte åbnes, f.eks. til prøveudtagning, skal være selvlukkende.\nVentiler, der sjældent åbnes, f.eks. til drænering af tank, skal forsegles eller aflåses.\nFylde- og aftapningsanordning i tanke til væsker af klasse I og II\nPåfyldningsrør skal føres ned i nærheden af tankens bund og mindst 15 mm under mundingen på tankens aftapningsrør. Hvor tankens aftapningsrør sidder i bunden af tanken, skal påfyldningsrøret føres så tæt på tankens bund som muligt.\nPumpeaggregater for væsker af klasse I og II\nPumper skal udføres på en sådan måde, at gnistdannelser ikke kan forekomme under normale driftsforhold.\nPumpeaggregatets normale startkontakt skal suppleres med en nødafbryder, der anbringes efter aftale med kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) således, at pumpen med sikkerhed kan standses i tilfælde af brand under driften.\nNødafbryderen kan beskyttes af en rude af splintfrit glas e.l., som let kan knuses.\nNødafbryderen skal placeres et sikkert sted, og anbringelsesstedet skal tydeligt markeres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.\nNødafbrydere for udleveringsstandere skal anbringes i det fri, jf. punkt 4.3.32.\nSelvlukkende pistolventiler, der forsynes med fastholdeanordning, skal udføres i henhold til EN 13012.\nSlanger mellem udleveringsstandere og pistolventiler skal være ledende med en modstand på mindre end 106 Ω.\nUdleveringsstandere på salgstankanlæg skal være indrettet således, at der ikke kan udleveres mere end 150 liter pr. tankning, dog 1.000 liter pr. tankning af diesel. Dette gælder dog ikke udleveringsstandere til både og fly.\nOpvarmningsanordninger i forbindelse med tanke\nOpvarmningsanordninger, f.eks. varmeslanger, der er udført således, at farlige temperaturer kan opstå, når opvarmningsanordningen ikke er omgivet af væske, skal placeres minimum 15 cm lavere end studsen for aftapningsrørets munding i tanken.\nEmballager skal placeres direkte på gulv eller terræn og må ikke stables.\nEmballager kan dog oplagres i reoler, hvis oplaget forsynes med et automatisk slukningsanlæg. Indretningen af reolerne og brandslukningsanlægget skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) efter udtalelse fra Beredskabsstyrelsen.\nEmballager skal anbringes på en sådan måde, at udflydende væske i tilfælde af lækage ikke kan forårsage skade.\nIndendørs oplag på højst 10.000 oplagsenheder i emballager af metal\nOplag skal etableres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.6.\nOplag i det fri på højst 100.000 oplagsenheder i emballager af metal\nOplag skal etableres i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.8.\nIndendørs oplag på højst 10.000 oplagsenheder i emballager af plast\nOplag skal indrettes i en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.16. Brandsektionen skal have mindst en dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn.\nVed oplag af kategori A-væsker større end 3 m3 skal der etableres sikring mod ukontrolleret udflydning med en opsamlingskapacitet på det samlede oplagsvolumen.\nOrdensreglerne i afsnit 4.20 skal overholdes.\nOplag i det fri på højst 100.000 oplagsenheder i emballager af plast\nOplag skal omgives af et mindst 2 m højt, ubrændbart hegn med døre eller porte, der kan aflåses, så uvedkommende hindres adgang.\nOplag skal sikres mod ukontrolleret udflydning med en tilstrækkelig høj, dog mindst 0,2 m, og tæt omgrænsning af oplagsområdet eller ved en afledning af den udsivende væske, således at den ikke kan forårsage skade.\nOplag skal opdeles i felter med oplag af højst 20 m3 med mellemliggende friarealer med en bredde på mindst 3 m. Afstanden mellem oplagsfelter kan nedsættes til 1,5 m, såfremt friarealet på begge sider er afgrænset med flammeskærm med en højde på mindst 1,8 m og højst 3 m.\nEmballager, der placeres, hvor påkørsel kan finde sted, skal beskyttes ved opsætning af:\nEt mindst 0,5 m højt autoværn, der er forsvarligt befæstet og placeret mindst 0,5 m fra emballagerne, eller\nmindst 0,7 m høje påkørselsstolper, der er forsvarligt befæstet og anbragt i en indbyrdes afstand af højst 1,5 m og placeret mindst 0,5 m fra emballagerne. Stolperne skal styrkemæssigt svare til mindst 100 mm betonfyldt stålrør.\nTo eller flere oplag på samme grund betragtes som et oplag, medmindre de er adskilt i overensstemmelse med reglerne om brandsektionsadskillelser i afsnit 4.16.2.\nTanke, der opstilles indendørs, skal placeres i stueetage eller kælder.\nI bygninger skal rum, hvori plasttanke placeres, adskilles fra øvrige rum med person- eller dyreophold med bygningsdel mindst klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30]. Eventuelle døre i adskillelsen skal udføres som mindst klasse EI2 30-C [BD-dør 30].\nRum i bygninger, hvori plasttanke placeres, skal forsynes med så høje og tætte tærskler, at en væskemængde svarende til indholdet af tanken forhindres i at flyde ud fra oplagsrummet til andre rum.\nRum i bygninger, hvori plasttanke placeres, skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst 2,5 m.\nAfstandskravet bortfalder, såfremt bygningens ydervæg svarer til bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Væggen skal have en sådan udformning, at der fremkommer en forsvarlig brandmæssig adskillelse.\nOplag på højst 800 oplagsenheder af væske af klasse III\nOplagsstedet skal adskilles fra andre lokaliteter med bygningsdel mindst klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60], og åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med mindst dør klasse EI2 60-C [BD-dør 60]. Overflader på lofter og vægge skal mindst være af beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].\nDøråbninger skal forsynes med høje, tætte tærskler, således at en væskemængde svarende til det maksimale rumindhold af den største tank forhindres i at flyde ud fra oplagsrummet.\nAnbringelse af tanke i fyrrum må kun ske i bassiner.\nPå oplagsstedet må der ikke oplagres andre brandfarlige væsker.\nAndre oplag på højst 800 oplagsenheder\nOplag skal indrettes i en selvstændig brandsektion i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.16.\nBrandsektioner med oplag af kategori A-væske skal have mindst én dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn.\nOrdensreglerne i punkterne 4.20.11-4.20.13 om brandtekniske installationer skal overholdes.\nOplag på mellem 800 og 10.000 oplagsenheder\nBrandsektionen skal have mindst en dør direkte til det fri i terrænhøjde eller til rampe med trappe til terræn.\nVed oplag af mere end 3 m3 og indtil 10 m3 kategori A-væske i to eller flere tanke skal de i punkt 4.16.2.13 beskrevne tærskler være af en sådan højde, at der kan hindres udflydning af en væskemængde svarende til rumindholdet af den største tank med et tillæg på 10 % af det samlede øvrige tankvolumen.\nVed oplag af mere end 10 m3 kategori A-væske i to eller flere tanke skal de i punkt 4.16.2.13 beskrevne tærskler være af en sådan højde, at der kan hindres udflydning af en væskemængde svarende til mindst 75 % af det samlede oplagsvolumen, dog mindst svarende til rumindholdet af den største tank med et tillæg på 10 % af det samlede øvrige tankvolumen.\nKommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen stille krav om skumsluknings- og overrislingsanlæg, såfremt oplaget frembyder særlige risici.\nSkumslukningsanlæg skal opfylde bestemmelserne i punkterne 4.19.6-4.19.15, og overrislingsanlæg skal opfylde bestemmelserne i punkterne 4.19.18-4.19.26.\nFlere oplag i tanke, som placeres med en indbyrdes afstand på mindre end 5 m, betragtes som ét oplag.\nTanke i det fri, der placeres nærmere end 2 m fra bygninger eller 1,5 m fra tagudhæng, skal brandmæssigt adskilles fra bygningerne med bygningsdel mindst klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] uden åbninger i en afstand af indtil 2 m fra tanken.\nSåfremt tanke placeres i skure eller carporte eller under halvtage eller lignende vejrligsbeskyttende konstruktioner, skal disse konstruktioner placeres mindst 2 m fra bygninger og mindst 1,5 m fra tagudhæng. Alternativt skal konstruktionerne brandmæssigt adskilles fra bygningerne med bygningsdel mindst klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30]. Eventuelle døre skal udføres mindst som klasse EI2 30-C [BD-dør 30].\nAfstandskravet bortfalder, såfremt der mod naboskel etableres en væg som bygningsdel mindst klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Væggen skal have en sådan udformning, at der fremkommer en forsvarlig brandmæssig adskillelse. Væggen skal være mindst 0,5 m højere end tanken og mindst 0,5 m længere end tanken.\nTanke, der placeres på en sådan måde, at der er risiko for, at de påkøres, skal beskyttes ved opsætning af:\net mindst 0,5 m højt autoværn, der er forsvarligt befæstet og placeret mindst 0,5 m fra tankene, eller\nmindst 0,7 m høje påkørselsstolper, der er forsvarligt befæstet og anbragt i en indbyrdes afstand af højst 1,5 m og placeret mindst 0,5 m fra tankene. Stolperne skal styrkemæssigt svare til mindst 100 mm betonfyldt stålrør.\nTanke med væsker af klasse I og II må ikke anbringes i samme gruppe som tanke med væsker af klasse III.\nOplag på højst 10.000 oplagsenheder\nTanke skal anbringes på en spildbakke e.l. af beton, murværk eller jern. Spildbakken skal have et rumindhold svarende til 5 min. overpumpningstid ved højeste pumpekapacitet, jf. dog punkt 4.8.8.\nOplag på mellem 10.000 og 100.000 oplagsenheder\nTanke skal jordforbindes og forsynes med udligningsforbindelser, der forhindrer udladning af statisk elektricitet.\nTanke til væsker af klasse I og II skal anbringes i bassiner, der kan rumme indholdet af den største tank. Bassinerne skal derudover forsynes med en mindst 15 cm høj kant af hensyn til eventuel udlægning af skum m.v. i forbindelse med uheld.\nVed oplag i tanke til kategori A-væske, hvor oplagsvolumen er større end 10 m3, og oplaget er fordelt i to eller flere tanke, skal bassinet kunne rumme volumenet af den største tank med et tillæg på 10 % af det samlede øvrige tankvolumen.\nNår flere tanke anbringes i samme bassin, skal bassinet opdeles i et antal rum svarende til antallet af tanke ved hjælp af mindst 0,5 m høje vægge.\nTanke til væsker af klasse III skal anbringes i et bassin med et rumindhold, der svarer til overpumpning ved højeste pumpekapacitet i det tidsrum, der forventes at forløbe, indtil pumpning kan bringes til ophør, dog mindst 5 minutter.\nBassinvægge og opdelinger skal forblive stabile ved helt vandfyldt bassin.\nSamlinger i bassinvægge skal kunne modstå varmepåvirkning i tilfælde af brand, så bassinet forbliver tæt.\nRør må ikke føres gennem bassinvægge, medmindre det er nødvendigt af procestekniske årsager. Rørgennemføringer i beton- og murstensvægge skal i givet fald udføres ved brug af en indstøbt flange, og der skal anbringes en afspærringsventil på røret på ydersiden af bassinet.\nVed oplag af væsker i klasse I og II skal bassinvægge med overkant mere end 3 m over terræn forsynes med omløbende balkon med en bredde på mindst 0,6 m eller med mindst 3 platforme med direkte adgang fra terræn.\nKommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan efter udtalelse fra Beredskabsstyrelsen stille krav om overrislingsanlæg, såfremt oplaget frembyder særlige risici. Overrislingsanlægget skal udføres i overensstemmelse med punkterne 4.19.18-4.19.26, og ordensreglerne i punkt 4.20.26 skal overholdes.\nTanke med væsker af klasse I må ikke placeres under bygninger.\nAfstandsreglerne i punkt 4.17.10 skal overholdes.\nVed et tankanlæg med kategori A-væske skal der være en tilkørsel til en påfyldningsplads, der er placeret på et areal i det fri i umiddelbar tilknytning til tankanlægget. Påfyldningspladsen må ikke placeres på offentlig vej.\nPåfyldningspladsen skal udføres af jævn, tæt og ubrændbar belægning og have en størrelse på mindst 4 m x 4 m. Pladsen skal tydeligt afmærkes.\nPåfyldningsstudse skal anbringes inden for pladsens kontur og i det fri eller under dæksel.\nPåfyldningspladsen og hele det areal, som tankkøretøjet optager under påfyldning af anlæggets tanke, må ikke overdækkes.\nOrdensreglerne i punkterne 4.20.27-4.20.29 skal overholdes.\nOverdækning af arealer ved salgs- og forbrugstankanlæg skal opfylde bestemmelserne i punkterne 4.11.2-4.11.5.\nTage skal bæres af søjler e.l. af materiale mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale].\nTage, som anvendes til overdækning af arealer på over 50 m², skal udføres af materiale mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale].\nTage, der ikke er udført af materiale mindst klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale], skal have en afstand på mindst 5 m til enhver bygning med mere end 1 etage og skal anbringes i en indbyrdes afstand på mindst 10 m.\nTage må ikke medføre en forringelse af den naturlige ventilation ved udleveringsstandere og arealer i nærheden af disse.\nBestemmelserne i punkt 4.18.4 om brandslukningsmateriel skal overholdes.\nOrdensreglerne i punkterne 4.20.30-4.20.32 skal overholdes.\nDe brandfarlige væskers egenskaber i henseende til brand- og eksplosionsfare.\nBrugen og placeringen af de til anlægget hørende håndildslukkere.\nIndholdet af den til anlægget hørende betjeningsinstruks for personalet.\nVed udleveringsstandere for væsker af klasse I og II skal der opsættes skilte med teksten ”RYGNING OG ÅBEN ILD FORBUDT. STANDS MOTOREN FØR PÅFYLDNINGEN” med en skrifthøjde på mindst 1,5 cm. Skilte skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.\nVed selvbetjeningsstandere skal der anbringes en instruks for benyttelse af standeren med tydelig angivelse af, hvor nødafbryderen er anbragt.\nBetjeningsinstruks for chaufføren i forbindelse med påfyldning af tanke fra tankkøretøj\nVed salgs- og forbrugstankanlæg med kategori A-væske skal der forefindes en betjeningsinstruks, som mindst omfatter en beskrivelse af det i punkterne 4.11.12-4.11.17 anførte.\nVed påfyldning af anlægget fra tankkøretøj skal tankkøretøjets udløbsstudse placeres inden for den godkendte påfyldningsplads.\nTankes fyldningsgrad skal kontrolleres manuelt eller ved automatisk overfyldningssikring med henblik på forebyggelse mod overfyldning.\nEfter pejling af en tank skal pejlestudse lukkes forsvarligt. Pejlestudse må aldrig være åbne under påfyldning af en tank.\nAnlægget skal holdes rent og ryddeligt.\nChaufføren skal blive ved tankkøretøjet under hele påfyldningen og påse, at uvedkommende ikke færdes på påfyldningspladsen ved tankning, samt tilse, at der ikke foregår aktiviteter i det zoneklassificerede område omkring udluftningsrørene, som kan frembyde farlige tændkilder.\nHvis uvedkommende kørsel på påfyldningspladsen er mulig, skal chaufføren sikre, at slangerne til studse er tydeligt markeret med henblik på at forebygge påkørsel.\nLæsning af tankkøretøjer skal ske på en læsseplads af beton, der er beliggende i det fri på et areal omgivet af et mindst 2 m højt, ubrændbart hegn med døre eller porte, som kan aflåses, så uvedkommende hindres adgang.\nPladsen skal placeres på en sådan måde, at frakørsel med tankkøretøjer umiddelbart kan finde sted.\nLæssepladsen skal have en sådan størrelse, at hele tankkøretøjet kan holde på pladsen under lastningen.\nLæssepladsen skal tydeligt afmærkes og anlægges med vandret kontur samt med fald fra alle sider (1:50) til afløb.\nVed læsning skal der ved læssepladsen være en sikker udligningsforbindelse med fast monterede kabler med tilslutningsanordning svarende til tankkøretøjets metalbeslag for jordforbindelse.\nDet skal sikres, at lastning ikke kan foretages, medmindre denne udligningsforbindelse er etableret.\nUdleveringsstandere til lastning af tankkøretøjer skal anbringes inden for læssepladsens kontur.\nIndholdet af den til anlægget hørende betjeningsinstruks.\nPå læssepladsen skal der opsættes skilte med teksten ”RYGNING OG ÅBEN ILD FORBUDT” med en skrifthøjde på mindst 1,5 cm. Skilte skal udføres i overensstemmelse med punkt 1.3.7.\nVed depottankanlæg med væsker af klasse I og II skal der ophænges en betjeningsinstruks i holdbar udførelse, som mindst omfatter en beskrivelse af det i punkterne 4.12.10-4.12.18 anførte.\nVed påfyldning fra tankkøretøj skal tankkøretøjets udløbsstudse placeres inden for påfyldningspladsen.\nEfter pejling af en tank skal pejlestudse lukkes forsvarligt. Pejlestudse må ikke være åbne under påfyldning af en tank.\nVed lastning af tankkøretøj skal dennes motor være standset, inden arbejdet påbegyndes. Motoren må ikke startes igen, før tanken og de beholdere, hvortil eller hvorfra der tappes, er forsvarligt lukket.\nTankkøretøjets egen pumpe må ikke anvendes ved lastning.\nLastning af tankkøretøj må ikke påbegyndes, før vognens tank er jordforbundet.\nTankkøretøj til kørsel med blandet last samt anlæggets udleveringsstandere, fyldepistoler m.v. skal være forsynet med en ensartet mærkning, der angiver væsketypen og -kvaliteten.\nTankkøretøjets ventilindstilling ved kørsel med blandet last og ved enhver senere omstilling må kun foretages af chaufføren.\nDer skal foreligge en nødplan til brug ved brand eller andet uheld. Nødplanen skal være godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).\nNødplanen skal bl.a. indeholde en beskrivelse af hvordan redningsberedskabet alarmeres.\nChaufføren skal blive ved tankkøretøjet under hele påfyldningen.\nDepottankanlæg uden betjeningsmandskab\nBestemmelserne i punkterne 4.12.1-4.12.18 skal overholdes.\nVed produkttanke og ved læsseramper skal der installeres automatisk virkende ventiler, som kun åbner, når pumpen aktiveres, og som lukker i tilfælde af driftsforstyrrelser samt ved betjening af nødstop. Kravet gælder ikke for anlæg med tanke, der er lavere beliggende end udleveringsstanderne.\nTil sikring mod produktspild, som følge af brud på rørledninger e.l., skal anlægget forsynes med en kontrolanordning, der standser pumpen og lukker de i punkt 4.12.20 nævnte ventiler, såfremt der i et tidsrum af højst 3 minutter ikke er indikeret flow på måleren ved fylderøret, eller der efter start af pumpen ikke er målt impulser fra tælleværkets impulsgiver på måleren ved fylderøret.\nAnlægget skal forsynes med et tidsrelæ, som uafhængigt af den i punkt 4.12.21 nævnte kontrolanordning standser pumpen og lukker de i punkt 4.12.20 omtalte ventiler senest 20 minutter efter start af pumpen.\nVed anlægget skal der etableres manuelt alarmtryk med direkte alarmafgivelse til redningsberedskabet. Ved store anlæg kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kræve flere manuelle alarmtryk.\nRedningsberedskabet skal på ethvert tidspunkt sikres adgang til depottankanlægget.\nDen i punkt 4.12.7 omtalte instruktion skal gives til de chauffører, der laster tankkøretøjer ved anlægget.\nInstallationer i forbindelse med tankanlæg, hvor der etableres dampreturanlæg, skal være udført i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin og Miljø- og Energiministeriets (nu Miljøministeriets) bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer.\nDampgenvindingsanlæg skal typegodkendes af Beredskabsstyrelsen.\nInstallationer i forbindelse med anlæg, hvor der etableres dampgenvinding, skal være udført i overensstemmelse med Miljøministeriets bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved oplagring og distribution af benzin.\nOpvarmning af brandsektion skal ske:\nmed varmluft i overensstemmelse med punkterne 4.15.5-4.15.10.\nVentilationsanlæg, der betjener mere end én brandsektion, eller som placeres uden for den brandsektion, som aggregaterne betjener, skal anbringes i det fri eller i særskilt ventilationsrum adskilt fra andre lokaliteter med bygningsdel mindst klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. Åbninger til andre lokaliteter skal lukkes med dør mindst klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].\nBestemmelserne i punkterne 4.16.2.1-4.16.2.12 og 4.16.2.16 finder ikke anvendelse i de tilfælde, hvor brandsektionen er fritliggende.\nIndvendige trapper, der indgår i en flugtvej, skal anbringes i trapperum. Vægge i trapperum, der grænser op til brandsektioner udført efter bestemmelserne i dette kapitel, skal udføres i overensstemmelse med punkterne 4.16.2.1-4.16.2.7 og 4.16.2.11-4.16.2.16. Desuden skal brandsektionsvæggen føres helt op og i tæt forbindelse med den yderste tagdækning.\nDøre til trapperum fra lokaler, der er indrettet efter disse forskrifter, må ikke fastholdes i åben stilling, medmindre de er forsynet med automatiske branddørlukningsanlæg. Såfremt der i lokalerne er områder med oplag af kategori A-væske, skal der tillige installeres et automatisk gasalarmanlæg ved mulige udslipskilder.\nBrandsektioner med oplag af brandfarlige væsker må kun indrettes i stueetage.\nI brandsektioner på over 600 m² skal loftet udgøres af tagundersiden, og størrelsen af hver partiel indskudt etageadskillelse må maksimalt være 150 m2. Der må være flere partielle indskudte etageadskillelser i en brandsektion, såfremt det dokumenteres, at dette ikke forringer brandventilationens effektivitet.\nÅbninger i brandsektionsvægge og etageadskillelser skal lukkes med døre, porte eller lemme som mindst dør klasse EI2 60-C A2-s1,d0 [BS-dør 60].\nVed mulighed for vinkelsmitte finder punkt 4.16.2.11 anvendelse.\nBrandsektionsvægge skal føres op over taget med en forsvarligt afdækket brandkam af samme konstruktion som den underliggende væg med en højde på mindst 0,5 m målt vinkelret på tagfladen.\nHvor taghældningen mod brandsektionsvæggen er større end 1:8 skal bæltets bredde svare til en vandret afstand på 5 m fra brandsektionsvæggen.\nBrandkamserstatningen skal have forbindelse med brandsektionsvæggen, men placeringen i forhold til brandsektionsvæggen er i øvrigt valgfri.\nI begge tilfælde skal brandsektionsvæggen føres helt op og i tæt forbindelse med den yderste tagdækning.\nVed bygninger med forskellige bygningshøjder finder punkt 4.16.2.12 anvendelse.\nHvis der ved en brandsektionsvæg er mulighed for vinkelsmitte, skal ydervægge og tage ved vinklen sikres således, at vinkelsmitte ikke kan finde sted inden for en afstand på mindst 5 m ved brandsektionsvæggen, jf. punkterne 4.16.2.1-4.16.2.4 og 4.16.2.8-4.16.2.10.\nDen højere brandsektions ydervæg og tag over den lavere brandsektions tag skal sikres i overensstemmelse med punkterne 4.16.2.1-4.16.2.4 og 4.16.2.8-4.16.2.9. Punkterne 4.16.2.8 og 4.16.2.9 finder dog ikke anvendelse, når den højere bygnings tag er mere end 5 m over den lavere bygnings tag.\nDøråbninger, herunder til det fri, fra brandsektioner med oplag af brandfarlige væsker skal forsynes med mindst 5 cm høje, tætte tærskler. Tærskelhøjden skal forøges, hvis dette er nødvendigt for at hindre udflydning af en væskemængde svarende til rumindholdet af den største beholder i brandsektionen, jf. dog punkt 4.4.6 med hensyn til oplag af kategori A-væske i plastemballager og punkt 4.6.12 med hensyn til oplag af kategori A-væske i tanke.\nSåfremt der etableres ventilationsåbninger i ydervægge, skal disse anbringes i en højde, der mindst svarer til overkanten af dørtærskelen, jf. punkt 4.16.2.13.\nHvis etageadskillelse mod uudnytteligt tagrum er ringere end bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], skal brandsektionsvæggen føres op gennem tagrummet og afsluttes som angivet i punkterne 4.16.2.8-4.16.2.9.\nBærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger på indtil 600 m2, der er fritliggende, kan dog udføres som angivet i punkt 4.16.4.3.\nBærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger på indtil 600 m2 med andre oplag af brandfarlige væsker, end nævnt i punkt 4.16.4.2, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 30 [BD-bygningsdel 30].\nDer stilles dog ingen krav til brandmodstandsevnen for de bærende konstruktioner i bygninger med let tagkonstruktion, såfremt der etableres brandventilationsanlæg i overensstemmelse med punkt 4.19.2.\nBærende bygningskonstruktioner i 1-etages bygninger på over 600 m2 med andre oplag af brandfarlige væsker end nævnt i punkt 4.16.4.2, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 [BD-bygningsdel 60].\nEn partiel, indskudt etageadskillelse samt konstruktioner, der bærer denne, skal udføres som bygningsdel mindst klasse R 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60], når etageadskillelsen er større end 150 m².\nBygningsdel klasse (R)EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] ved brandsektion på over 1.000 m2 i 1-etages bygninger.\nUdvendige vægoverflader på bygninger med mere end 1 etage og udvendige vægoverflader ved brandsektioner på over 600 m2 i 1-etages bygninger skal udføres som mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].\nTagdækning skal være udført som tagdækning mindst klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning].\nBrændbare isoleringsmaterialer med såvel brændbar som ubrændbar tagdækning må kun anvendes på underlag af adskillende bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] og skal sektioneres med ubrændbare bælter af en bredde på mindst 2,5 m for hver ca. 1.000 m² tagflade, jf. i øvrigt punkterne 4.16.2.9 og 4.16.2.12 b.\nBrandsektioner på indtil 600 m2 skal have en afstand til naboskel samt vej- og stimidte på mindst:\n2,5 m, hvis udvendige vægoverflader svarer til mindst beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning], eller\n5 m, hvis udvendige vægoverflader er ringere end beklædning klasse K1 10 B-s1,d0 [klasse 1 beklædning].\nBrandsektioner på over 600 m2 med andre oplag af brandfarlige væsker end af kategori A-væske, skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt til vej- og stimidte.\nOplag i det fri på over 2.000 og højst 5.000 oplagsenheder skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt til vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel.\nOplag i det fri på over 5.000 oplagsenheder skal have en afstand på mindst 10 m til naboskel samt vej- og stimidte og mindst 2,5 m til vej- og stiskel, dog skal overjordiske tanke med et indhold af mere end 5.000 oplagsenheder af klasse II-væske have en afstand på mindst 4 gange diameteren af tanken til naboskel samt vej- og stimidte.\nKanter af bassiner og spildbakker skal have en afstand på mindst 2,5 m til naboskel samt vej- og stiskel.\nKonturen af påfyldningspladser for tankkøretøjer skal have en afstand på mindst 2,5 m til naboskel, vej- og stiskel samt parkeringsarealer. Læssepladser for tankkøretøjer skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt vej- og stiskel.\nUdleveringsstandere for væske af klasse I og II skal have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt vej- og stiskel.\nDesuden skal standerne placeres i det fri i en afstand på mindst 4 m fra døre, oplukkelige vinduer og andre ydervægsåbninger.\nFra tanke med oplag med farlig eksplosiv atmosfære skal udluftningsrør have en afstand på mindst 5 m til naboskel samt vej- og stiskel. For tankanlæg med dampreturanlæg skal afstanden dog være mindst 2,5 m.\nAfstandskravet til naboskel samt til vej- og stimidte for bygninger kan nedsættes til 2,5 m ved etablering af brandsektionsvæg efter reglerne i afsnit 4.16.2.\nAfstandskravet til naboskel samt til vej- og stimidte for oplag i det fri kan halveres, dog ikke til mindre end 2,5 m, ved etablering af flammeskærm efter reglerne i punkt 4.17.14. Flammeskærmen må ikke placeres nærmere end 2,5 m fra naboskel samt vej- og stiskel.\nProduktionsafsnit og oplag, der er omfattet af disse forskrifter, samt bygninger og oplag m.v., der er omfattet af andre bestemmelser i brandlovgivningen, skal på samme grund placeres således i forhold til hinanden, at den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel, jf. dog punkt 4.17.13. Dette gælder dog ikke for de i punkt 4.17.9 nævnte udleveringsstandere og de i punkt 4.17.10 nævnte udluftningsrør. For oplag i overjordiske tanke henvises endvidere til punkt 4.17.15.\nDet indbyrdes afstandskrav bortfalder dog, såfremt der i forbindelse med en bygning etableres brandsektionsadskillelse inden for den krævede afstand og i overensstemmelse med afsnit 4.16.2. Placeres bygninger, oplag m.v. således, at den indbyrdes afstand er mindre end 5 m, skal bestemmelserne i punkterne 4.16.2.8 – 4.16.2.16 om brandsmitte overholdes.\nKonturen af påfyldningspladser og læssepladser skal dog have en afstand på mindst 5 m til bygninger og flammeskærme, og på tre af påfyldningspladsens sider skal der være mindst 10 m til vinduer, døre og andre ydervægsåbninger i bygninger med mere end to etager.\nTanke med oplagsvolumen større end 200 m3 og med oplag af kategori A-væsker skal have en afstand af mindst 15 m til nærmeste bygning og mindst 50 m til bygninger og andre oplag omfattet af beredskabslovgivningen.\nTanke i grupper med et oplag på højst 100.000 oplagsenheder af væsker i klasse I skal placeres således i forhold til nabotanke i gruppen og bassinkanter, at følgende afstandskrav er overholdt:\nAfstand i meter fra tank til\nV ≤ 5 m3\n5 < V ≤ 100 m3\nNabotank i samme gruppe\n0,5 D, dog mindst 1\n*) Bassinkanter skal dog være placeret sådan i forhold til tanke, at kontrol og vedligeholdelse er mulig.\nI skemaet betegner V tankvolumenet og D tankdiameteren.\nTanke i grupper med et oplag på højst 100.000 oplagsenheder af væsker i klasse II skal placeres således i forhold til nabotanke i gruppen og bassinkanter, at følgende afstandskrav er overholdt:\nV ≤ 25 m3\n25 < V ≤ 500 m3\nNabotank i gruppe\nTanke i grupper med et oplag på højst 100.000 oplagsenheder af væsker i klasse III-1 skal placeres således i forhold til nabotanke i gruppen og bassinkanter, at følgende afstandskrav er overholdt:\nV ≤ 500 m³\n500 m³ < V ≤ 5.000 m³\n1/6 D, dog mindst 1\nVed salgs-, forbrugs- og depottankanlæg skal der anbringes mindst 1 egnet håndildslukker i sikker afstand fra udleveringsstanderen, f.eks. ved nødafbryderen. Håndildslukkeren skal være let tilgængelig.\nBrandsektioner på over 600 m2 skal forsynes med brandventilationsanlæg, jf. dog punkt 4.16.4.3.\nBrandslukningsanlæg i bygninger\nTanke med oplag større end 10.000 oplagsenheder af væsker af klasse I og II samt tilhørende bassiner skal forsynes med skumslukningsanlæg.\nKommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at bassinerne ikke forsynes med skumslukningsanlæg, hvis slukningsmulighederne vurderes at være forsvarlige uden fast skumslukningsanlæg.\nKommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at skumslukningen delvis baseres på mobile anlæg eller mobilt udstyr, og at den for så vidt angår henstillede transporttanke helt kan baseres på mobile anlæg eller mobilt udstyr. I givet fald skal der være udarbejdet en risikovurdering for den samlede løsning.\nSkumslukningsanlæg skal designes således, at der opnås en hensigtsmæssig og ensartet slukningseffekt.\nSkumslukningsanlægget skal være indrettet således, at der ved overfyldning af en tank ikke kan forekomme indtrængning af brændbar væske eller antændelige dampe i det.\nSkumrør og forsyningsrør skal placeres således, at de ikke umiddelbart kan skades ved forskydning i konstruktioner som følge af brand eller eksplosion.\nAntallet af skumrør og deres placering skal afpasses til tankstørrelsen.\nSkumvæsken skal være egnet til slukning af den aktuelle væske.\nFastsættelse af den nødvendige vand- og skumvæskemængde pr. m2 væskeoverflade pr. minut samt den nødvendige påføringstid skal ske med udgangspunkt i den brandfarlige væskes egenskaber, de tekniske specifikationer for den anvendte skumvæske samt den anvendte påføringsmetode.\nVed bestemmelse af den nødvendige vandmængde og tilblanding af skum skal der tages højde for eventuelt tab af effekt som følge af bassinstørrelse, kastelængde samt vindpåvirkning.\nDer skal i den nødvendige påføringstid, jf. punkt 4.19.11, tilvejebringes kontinuerlig forsyning af vand og skumvæske for at opnå en tilstrækkelig slukningsindsats.\nBetjenings- og tilkoblingssteder for skumanlæg skal være placeret let tilgængelige og i sikker afstand fra tankområdet, så redningsberedskabets adgang og betjening kan ske på betryggende vis.\nDer skal udfærdiges en instruks til redningsberedskabet om betjening af skumslukningsanlæggene. Instruksen skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).\nFor tanke med oplag af andet end brandfarlige væsker af klasse I og II, men hvor oplaget frembyder særlige risici, kan kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) efter udtalelse fra Beredskabsstyrelsen kræve skumslukningsanlæg.\nTanke med oplag større end 10.000 oplagsenheder af klasse III-1-væske, som er beliggende inden for en afstand på 50 m fra:\noverjordiske tanke med væsker af klasse I eller II-1,\npåfyldnings- eller læssepladser m.v. for væsker af klasse I eller II-1, eller\noplag af væsker af klasse I eller II i emballage,\nskal forsynes med overrislingsanlæg eller på anden måde beskyttes mod farlig varmepåvirkning i et omfang, som kan sidestilles med det niveau, der ville være opnået med et overrislingsanlæg.\nKravet kan dog fraviges, såfremt det kan dokumenteres, at afstanden er tilstrækkelig til at hindre farlig varmepåvirkning af tanken.\nKommunalbestyrelsen (redningsberedskabet) kan tillade, at overrisling delvis baseres på mobile anlæg eller mobilt udstyr. I givet fald skal der være udarbejdet en risikovurdering for den samlede løsning.\nOverrislingsanlæg skal indrettes således, at den nødvendige kølende effekt opnås over det nødvendige overrislingsareal.\nOverrislingsanlægget skal være indrettet således, at der ved overfyldning af en tank ikke kan forekomme indtrængning af brændbar væske eller antændelige dampe i overrislingsanlægget.\nOverrislingsrør og forsyningsrør skal placeres således, at de ikke umiddelbart kan skades ved forskydning i konstruktioner som følge af brand eller eksplosion.\nAntallet af dyser og deres placering skal afpasses til tankstørrelsen.\ndet nødvendige overrislingsareal på tanke,\nden nødvendige vandmængde pr. m2 overrislingsareal pr. minut samt\nden nødvendige samlede indsatstid\nskal ske med udgangspunkt i den forventede varmestrålings- og flammepåvirkning.\nVed bestemmelse af den nødvendige vandmængde skal der tages højde for eventuelt tab af effekt som følge af tankens udformning samt vindpåvirkning.\nDer skal i den nødvendige indsatstid, jf. punkt 4.19.22, tilvejebringes kontinuerlig forsyning af vand for at opnå en tilstrækkelig kølingsindsats.\nBetjenings- og tilkoblingssteder for overrislingsanlæg skal være placeret let tilgængelige og i sikker afstand fra tankområdet, så redningsberedskabets adgang og betjening kan ske på betryggende vis.\nDer skal udfærdiges en instruks til redningsberedskabet om betjening af overrislingsanlæggene. Instruksen skal godkendes af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet).\nBrandtekniske installationer skal kontrolleres og vedligeholdes af en kvalificeret virksomhed, så de er pålidelige i hele installationernes levetid, jf. dog punkt 4.20.12.\nSærlige ordensregler for oplag over 800 oplagsenheder\nSærlige ordensregler for tankanlæg\nEventuelle benzin- og olieudskillere skal jævnligt efterses, tømmes og om fornødent renses.\nDer skal udvises forsigtighed ved rensningen. Rensning må kun foretages ved dagslys og på tidspunkter, hvor der er ringe trafik ved anlægget.\nNår anlægget ikke er under konstant opsyn, skal overjordiske påfyldnings- og pejlerør være aflåst.\nSpildbakker og bassiner skal holdes fri for vand, renses og tømmes for spildt væske ved arbejdstids ophør, dog mindst én gang dagligt på arbejdsdage.\nSærlige ordensregler for tankanlæg med skumslukningsanlæg eller overrislingsanlæg\nTankanlæggets ejer, bruger eller en af disse udpeget driftsansvarlig skal sørge for, at skuminstallationer, herunder koblinger, ventiler, rørinstallationer og skumrør m.m., efterses, kontrolleres og afprøves mindst 1 gang om året. Det lokale redningsberedskab skal orienteres om afprøvningen, således at det har mulighed for at deltage i denne.\nDer skal føres journal over de udførte eftersyn og afprøvninger.\nTankanlæggets ejer, bruger eller en af disse udpeget driftansvarlig skal sørge for, at overrislingsanlæg efterses, kontrolleres og afprøves mindst 1 gang om året. Afprøvning skal ske efter aftale med det lokale redningsberedskab.\nSærlige ordensregler for påfyldning af tanke fra tankkøretøjer\nTankkøretøjets udløbsstudse skal under påfyldning være placeret inden for påfyldningspladsens kontur.\nFør påfyldning af en tank skal der foretages en pejling af tanken for at sikre mod overfyldning.\nSærlige ordensregler for salgs- og forbrugstankanlæg\nNår anlægget ikke er under konstant opsyn, skal udleveringsstandere være aflåst, dog undtaget udleveringsstandere for selvbetjening i forbindelse med betalingsautomat m.v.\nInden for en afstand af 3 m fra udleveringsstandere, herunder udleveringsstander for sprinklervæske, og 5 m fra påfyldningspladsen må der ikke placeres anlæg eller brændbare materialer og væsker, som er tankanlægget uvedkommende, f.eks. oplag af sprinklervæske, F-gas, pejsebrænde o.l. Dog kan der placeres udstyr for oppumpning af dæk samt mindre lukkede affaldsbeholdere, der er udført således, at en brand vil være begrænset til beholdernes indre, i tilfælde af antændelse af affaldet.\nAffaldsbeholderne skal løbende tømmes, således at affald ikke forhindrer, at beholderen er lukket.\nNødafbrydere skal være synlige og let tilgængelige og må ikke skjules af vareudstilling m.v.