1 Wersja oprogramowania Centrala alarmowa INSTRUKCJA INSTALATORA perfecta_i_pl 02/17 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych Gdańsk POLSKA tel serwis dz. techn ;\n2 OSTRZEŻENIA System alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z niniejszą instrukcją w celu uniknięcia błędów, które mogą skutkować wadliwym działaniem lub nawet uszkodzeniem sprzętu. Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu. Wprowadzanie w urządzeniu jakichkolwiek modyfikacji, które nie są autoryzowane przez producenta, lub dokonywanie samodzielnych napraw skutkuje utratą uprawnień wynikających z gwarancji. Firma SATEL stawia sobie za cel nieustanne podnoszenie jakości swoich produktów, co może skutkować zmianami w ich specyfikacji technicznej i oprogramowaniu. Aktualna informacja o wprowadzanych zmianach znajduje się na naszej stronie internetowej. Proszę nas odwiedzić: Niniejszym SATEL sp. z o.o. deklaruje że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem W instrukcji mogą wystąpić następujące symbole: - uwaga, - uwaga krytyczna.\n3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Właściwości Manipulatory Właściwości manipulatorów Moduły rozszerzające Urządzenia bezprzewodowe PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL Instalacja systemu Plan instalacji Oszacowanie poboru prądów w systemie Okablowanie Montaż centrali Opis płyt głównych Podłączenie urządzeń do magistrali komunikacyjnej Podłączenie manipulatorów Podłączenie ekspanderów wejść przewodowych Podłączenie ekspandera wyjść przewodowych Podłączenie czujek i innych urządzeń do wejść Podłączenie sygnalizatorów Podłączenie mikrofonu Podłączenie zasilania i uruchomienie centrali Zasilanie główne Zasilanie awaryjne Procedura podłączania zasilania i uruchomienia centrali Uruchomienie trybu serwisowego Awaryjna procedura uruchomienia centrali Pierwsze kroki po uruchomieniu centrali Programowanie adresów manipulatorów przewodowych Programowanie adresu przy pomocy funkcji serwisowej Programowanie adresu bez uruchamiania trybu serwisowego Identyfikacja urządzeń podłączonych do magistrali Uruchomienie funkcji identyfikacji Montaż karty SIM Podłączenie komputera do centrali Instalacja urządzeń bezprzewodowych PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL Dodawanie nowych urządzeń bezprzewodowych Usuwanie urządzeń bezprzewodowych Numeracja wejść i wyjść w systemie Numeracja wejść Wejścia przewodowe Wejścia bezprzewodowe PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL Numeracja wyjść Wyjścia przewodowe Wyjścia bezprzewodowe PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL Dane techniczne Centrala Manipulator PRF-LCD...23\n4 2 PERFECTA SATEL 1. Wprowadzenie Niniejsza instrukcja opisuje centrale PERFECTA 16, PERFECTA 32, PERFECTA 16-WRL i PERFECTA 32-WRL oraz sposób ich instalacji. Instrukcja dostarcza ponadto informacji na temat urządzeń współpracujących z centralami i sposobu ich podłączenia. Centrale alarmowe z serii PERFECTA spełniają wymagania norm EN Grade 2, EN Grade 2, EN Grade 2, EN i EN Klasa II. 2. Właściwości Struktura systemu 2 strefy (grupy wejść). Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref. Wejścia 8 programowalnych wejść przewodowych na płycie głównej centrali: obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych, obsługa konfiguracji EOL i 2EOL. Zabezpieczenie elektryczne wejść. Maksymalna liczba wejść programowalnych: 16 (PERFECTA 16 i PERFECTA 16-WRL), 32 (PERFECTA 32 i PERFECTA 32-WRL). 20 typów reakcji. Wyjścia 4 programowalne wyjścia przewodowe na płycie głównej centrali: 2 wyjścia wysokoprądowe, 2 wyjścia niskoprądowe typu OC. Maksymalna liczba wyjść programowalnych: 12 (PERFECTA 16 i PERFECTA 32), 16 (PERFECTA 16-WRL i PERFECTA 32-WRL) wyjścia o numerach od 13 do 16 dedykowane są do obsługi sygnalizatorów bezprzewodowych MSP realizowane funkcje. 2 wyjścia zasilające na płycie głównej centrali. Zabezpieczenie elektryczne wyjść. Magistrala komunikacyjna Możliwość podłączenia manipulatorów i modułów rozszerzających. Zabezpieczenie elektryczne magistrali komunikacyjnej. Urządzenia bezprzewodowe tylko PERFECTA 16-WRL i PERFECTA 32-WRL Obsługa urządzeń radiowych 433 MHz produkowanych przez firmę SATEL: do 16 (PERFECTA 16-WRL) / 32 (PERFECTA 32-WRL) czujek, do 4 sygnalizatorów, do 4 manipulatorów, do 15 pilotów. Szyfrowana komunikacja radiowa.\n5 SATEL PERFECTA 3 Dwukierunkowa komunikacja z manipulatorami i sygnalizatorami bezprzewodowymi. Do 6 funkcji sterujących dostępnych z pilota. Komunikacja Wbudowany komunikator GSM/GPRS. Obsługa dwóch kart SIM (nano-sim). Monitoring Monitorowanie zdarzeń do dwóch stacji monitorujących. Obsługa formatów komunikacji Contact ID i SIA. Przesyłanie kodów zdarzeń do stacji monitorującej przy pomocy: GPRS, kanał głosowy GSM, wiadomości SMS. Określanie priorytetu różnych sposobów monitorowania zdarzeń. Powiadamianie Powiadamianie o zdarzeniach na 8 numerów telefonów w formie: 16 komunikatów głosowych, wiadomości SMS o treści generowanej automatycznie. Wbudowany moduł głosowy umożliwiający odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego. Informowanie użytkowników aplikacji PERFECTA CONTROL o zdarzeniach przy pomocy powiadomień push. Sterowanie SMS Sterowanie systemem alarmowym przy pomocy wiadomości SMS. Aplikacja mobilna PERFECTA CONTROL Obsługa systemu alarmowego z urządzeń mobilnych: sterowanie systemem alarmowym, sprawdzanie stanu systemu alarmowego. Dźwiękowa weryfikacja alarmu Możliwość nasłuchiwania dźwięków z chronionego obiektu przez telefon. Pamięć zdarzeń 3584 zdarzeń. Użytkownicy 15 użytkowników. Możliwość przydzielenia użytkownikowi: hasła, pilota. Uprawnienia określające zakres dostępu do systemu. Timery 8 timerów umożliwiających automatyczne: załączanie/wyłączanie czuwania w strefach,\n6 4 PERFECTA SATEL sterowanie wyjściami (włączanie/wyłączanie światła, zraszanie ogrodu itp.). Programowanie Programowanie lokalne: manipulator, komputer z zainstalowanym programem PERFECTA SOFT podłączony do portu RS-232 (TTL) centrali. Programowanie zdalne przy pomocy komputera z zainstalowanym programem PERFECTA SOFT za pośrednictwem GPRS. Aktualizacja oprogramowania centrali Aktualizacja oprogramowania przy pomocy komputera podłączonego do portu RS-232 (TTL) centrali. Aktualizacja oprogramowania z wykorzystaniem komunikacji GPRS i serwera aktualizacji UPSERV (zdalna aktualizacja). Wbudowany zasilacz Zasilacz impulsowy 12 V / 2 A. Zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Układ kontroli stanu akumulatora i odłączania rozładowanego akumulatora. 3. Manipulatory Rys. 1. Manipulator PRF-LCD / PRF-LCD-WRL. Firma SATEL oferuje następujące manipulatory dla central alarmowych PERFECTA: PRF-LCD przewodowy manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną, PRF-LCD-WRL bezprzewodowy manipulator LCD z klawiaturą mechaniczną (obsługiwany przez centrale PERFECTA 16-WRL i PERFECTA 32-WRL). W systemie alarmowym powinien być co najmniej jeden manipulator. W manipulatorach bezprzewodowych reakcja na działania użytkownika jest wolniejsza, niż w manipulatorach przewodowych.\n7 SATEL PERFECTA Właściwości manipulatorów Wyświetlacz 2 x 16 znaków z podświetleniem. Diody LED informujące o stanie stref oraz systemu. 12 klawiszy, oznaczonych zgodnie ze standardem telefonicznym, przeznaczonych do wprowadzania danych. 4 klawisze dodatkowe do poruszania się po menu oraz załączania/wyłączania czuwania. Podświetlenie klawiszy. Styk sabotażowy reagujący na otwarcie obudowy i oderwanie od ściany. 4. Moduły rozszerzające Do centrali można podłączyć następujące ekspandery: INT-E ekspander wejść. Umożliwia rozbudowę systemu o 8 programowalnych wejść przewodowych. INT-O / INT-ORS ekspander wyjść. Umożliwia rozbudowę systemu o 8 programowalnych wyjść przewodowych. 5. Urządzenia bezprzewodowe PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL Centrala PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL obsługuje następujące urządzenia bezprzewodowe 433 MHz: MFD-300 bezprzewodowa czujka zalania wodą. MGD-300 bezprzewodowa czujka zbicia szyby. MMD-300 bezprzewodowa czujka magnetyczna. MMD-302 bezprzewodowa czujka magnetyczna z wejściem roletowym. MPD-300 bezprzewodowa pasywna czujka podczerwieni. MSD-300 bezprzewodowa czujka dymu i ciepła. MSP-300 bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny. PRF-LCD-WRL manipulator bezprzewodowy. 6. Instalacja systemu Wszystkie połączenia elektryczne należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu. Do wykonania montażu przydatne będą: wkrętak płaski 2,5 mm, wkrętak krzyżakowy, szczypce precyzyjne, szczypce płaskie, wiertarka z kompletem wierteł.\n8 6 PERFECTA SATEL 6.1 Plan instalacji Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj plan systemu alarmowego. Sporządź szkic obiektu i umieść na nim wszystkie urządzenia, które mają wchodzić w skład systemu alarmowego: centralę, manipulatory, czujki, sygnalizatory, moduły rozszerzające itd. Grube mury, metalowe ścianki itp. zmniejszają zasięg sygnału GSM. Pamiętaj o tym, wybierając miejsce montażu centrali. Centrala i inne elementy systemu alarmowego powinny być montowane w ramach obszaru chronionego. 6.2 Oszacowanie poboru prądów w systemie Na etapie planowania systemu alarmowego należy zsumować prądy pobierane przez wszystkie urządzenia wchodzące w jego skład (płytę główną centrali, manipulatory, moduły rozszerzające, czujki, sygnalizatory itd.). W rachunku należy uwzględnić prąd ładowania akumulatora. W przypadku, gdy suma prądów przekracza prąd wyjściowy zasilacza centrali, w systemie należy zastosować ekspandery z zasilaczem lub dodatkowy zasilacz. Suma prądów pobieranych przez urządzenia podłączone do dodatkowego zasilacza (ekspandera z zasilaczem) nie może przekroczyć prądu wyjściowego zasilacza. Planując podłączenie urządzeń do poszczególnych wyjść zasilających (centrali, ekspanderów z zasilaczem itd.) należy pamiętać, że suma prądów pobieranych przez te urządzenia nie może przekroczyć maksymalnej obciążalności prądowej tych wyjść. 6.3 Okablowanie Do wykonania połączeń przewodowych między urządzeniami wchodzącymi w skład systemu zaleca się stosowanie kabla prostego nieekranowanego. W przypadku stosowania kabla typu skrętka pamiętaj, że jedną parą skręconych przewodów nie wolno przesyłać sygnałów CLK (zegar) i DTA (dane). Przekrój przewodów zasilających należy tak dobrać, aby spadek napięcia między zasilaczem a zasilanym urządzeniem nie przekroczył 1 V w stosunku do napięcia wyjściowego. Dla zagwarantowania poprawnego działania elementów systemu istotne jest zapewnienie jak najmniejszej rezystancji i pojemności przewodów sygnałowych. Przy większych odległościach między urządzeniami, aby zmniejszyć rezystancję przewodów, konieczne może być zastosowanie dla każdego sygnału kilku równolegle połączonych żył. Konsekwencją tego może być jednak wzrost pojemności przewodów. Zbyt duża rezystancja albo pojemność przewodów łączących centralę z manipulatorami lub modułami rozszerzającymi może uniemożliwić ich właściwą pracę (np. centrala nie będzie w stanie zidentyfikować urządzenia, zgłaszane będą braki obecności itd.). Dobierając długość przewodów należy stosować się do zaleceń przedstawionych w rozdziałach dotyczących podłączania poszczególnych typów urządzeń. Unikaj prowadzenia przewodów równolegle do przewodów 230 V AC, w ich bezpośrednim sąsiedztwie, gdyż może to spowodować wadliwe działanie systemu. 6.4 Montaż centrali Płyta główna centrali zawiera elementy elektroniczne wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Przed podłączeniem do płyty głównej zasilania (akumulatora, napięcia zmiennego z transformatora), należy zakończyć wszystkie prace instalacyjne dotyczące urządzeń przewodowych (podłączenie manipulatorów, modułów rozszerzających, czujek itd.).\n9 SATEL PERFECTA 7 Centrala powinna być instalowana w pomieszczeniach zamkniętych, o normalnej wilgotności powietrza. Należy zapewnić centrali ochronę przed dostępem osób niepowołanych. Instalator powinien zapewnić ochronę użytkowników i personelu serwisowego poprzez zastosowanie odpowiedniej obudowy urządzenia. W miejscu montażu centrali powinien być dostępny obwód zasilania 230 V AC z połączeniem ochronnym Opis płyt głównych Rys. 2. Płyta główna centrali alarmowej. diody LED: lewa świeci, gdy używana jest funkcja podsłuchu. środkowa świeci, gdy testowany jest akumulator. prawa miga, gdy włączony jest komunikator GSM/GPRS. kołki RESET umożliwiające uruchomienie centrali w sytuacjach awaryjnych (patrz: Awaryjna procedura uruchomienia centrali s. 16). port RS-232 (TTL). przewody do podłączenia akumulatora (czerwony +, czarny -). złącze do podłączenia anteny (zalecana antena: ANT-GSM-I firmy SATEL). Antenę należy podłączać, gdy wyłączone jest zasilanie centrali. Zachowaj szczególną ostrożność podczas podłączania anteny. Po podłączeniu anteny, zamontuj plastikowe zabezpieczenie złącza.\n10 8 PERFECTA SATEL dioda LED SIM1. Świeci, gdy aktywna jest karta zamontowana w gnieździe SIM 1. dioda LED SIM2. Świeci, gdy aktywna jest karta zamontowana w gnieździe SIM 2. gniazdo SIM1 przeznaczone do zamontowania pierwszej karty SIM. gniazdo SIM2 przeznaczone do zamontowania drugiej karty SIM. Nie zaleca się wkładania karty SIM do gniazda przed zaprogramowaniem w centrali kodu PIN karty. moduł systemu bezprzewodowego. tylko PERFECTA 16-WRL i PERFECTA 32-WRL gniazdo typu mini-jack do podłączenia mikrofonu. Opis zacisków: AC - wejście zasilania (18 V AC). +OUT1-, +OUT2- - programowalne wyjścia wysokoprądowe. Na zacisku + stale obecne jest napięcie +12 V DC. Zacisk jest zwierany albo odcinany od masy w zależności od stanu wyjścia (włączone/wyłączone) i jego polaryzacji. OUT3, OUT4 - programowalne wyjścia niskokoprądowe typu OC (odcięcie od masy / zwarcie do masy). COM - masa. AUX - wyjście zasilania +12 V DC. KPD - wyjście zasilania +12 V DC. DTA - dane magistrali komunikacyjnej. CLK - zegar magistrali komunikacyjnej. Z1...Z8 - wejścia. 6.5 Podłączenie urządzeń do magistrali komunikacyjnej Przewody magistrali muszą być prowadzone w jednym kablu. Odległość urządzenia od centrali może wynosić do 600 m. Urządzenie może być zasilane bezpośrednio z centrali, jeżeli odległość od centrali nie przekracza 300 m. Przy większych odległościach urządzeniu należy zapewnić inne źródło zasilania (zasilacz lub ekspander z zasilaczem). Tabela 1 przedstawia liczbę wymaganych przewodów dla prawidłowego podłączenia urządzenia do magistrali w przypadku użycia przewodów o średnicy 0,5 mm. CLK DTA COM Odległość Liczba przewodów do 300 m m Tabela 1. Urządzenie podłączone do magistrali komunikacyjnej musi mieć ustawiony właściwy adres. Dwa urządzenia nie mogą mieć tego samego adresu (niemożliwe będzie ich zidentyfikowanie). W rozdziałach poświęconych podłączaniu konkretnych urządzeń znajdziesz informacje na temat wymagań dotyczących ustawienia adresu.\n11 SATEL PERFECTA Podłączenie manipulatorów Centrala obsługuje do 4 manipulatorów. Mogą to być manipulatory przewodowe lub bezprzewodowe (manipulatory bezprzewodowe można zainstalować dopiero po uruchomieniu centrali). Manipulatory muszą mieć ustawione adresy z zakresu od 0 do 3. Opis programowania adresów manipulatorów znajdziesz na stronie 16. Montaż manipulatora PRF-LCD Manipulator przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń. Miejsce montażu powinno umożliwiać łatwy i wygodny dostęp użytkownikom systemu. 1. Otwórz obudowę manipulatora (rys. 3). Rys. 3. Otwieranie obudowy manipulatora. 2. Przyłóż podstawę obudowy do ściany i zaznacz położenie otworów montażowych. 3. Wywierć w ścianie otwory na kołki montażowe. 4. Przeprowadź przewody przez otwór w podstawie obudowy. 5. Przy pomocy kołków i wkrętów przymocuj podstawę obudowy do ściany. Kołki i wkręty powinny zostać odpowiednio dobrane do podłoża (inne w przypadku betonu i cegły, a inne w przypadku gipsu, czy drewna itd.). 6. Zaciski manipulatora połącz z odpowiednimi zaciskami centrali alarmowej (patrz: rys. 4). 7. Załóż pokrywę na zaczepy i zatrzaśnij obudowę. 8. Zablokuj pokrywę przy pomocy wkrętów.\n12 10 PERFECTA SATEL Rys. 4. Sposób podłączenia manipulatora do centrali Podłączenie ekspanderów wejść przewodowych Do centrali możesz podłączyć: PERFECTA 16 / PERFECTA 16-WRL: 1 ekspander wejść INT-E, PERFECTA 32 / PERFECTA 32-WRL: 3 ekspandery wejść INT-E. Każdy ekspander pozwala rozbudować system o 8 programowalnych wejść przewodowych. Rys. 5. Sposób podłączenia ekspandera INT-E do centrali. W ekspanderze wejść musi być ustawiony adres: PERFECTA 16 / PERFECTA 16-WRL: 12 (0Ch), PERFECTA 32 / PERFECTA 32-WRL: 12 (0Ch), 13 (0Dh) lub 14 (0Eh). Przełącznik DIP-switch 10 musi być ustawiony w pozycji OFF.\n13 SATEL PERFECTA 11 Rys. 6. Sposób ustawienia przełączników DIP-switch w ekspanderze INT-E. Tabela 2 przedstawia numerację wejść w ekspanderze w zależności od ustawionego adresu. Jeżeli numer wejścia w ekspanderze pokrywa się z numerem wejścia bezprzewodowego, wejście w ekspanderze nie jest obsługiwane. Adres ekspandera dziesiętnie szesnastkowo Numery wejść 12 0C D E Tabela 2. Ekspander jest identyfikowany jako INT-E (do ekspandera nie jest podłączony dedykowany zasilacz) lub INT-EPS (do ekspandera jest podłączony dedykowany zasilacz) Podłączenie ekspandera wyjść przewodowych Do centrali możesz podłączyć ekspander INT-O albo INT-ORS. Pozwoli to rozbudować system o 8 programowanych wyjść przewodowych. W ekspanderze wyjść musi być ustawiony adres 15 (0Fh). W przypadku ekspandera INT-ORS, przełącznik DIP-switch 10 musi być ustawiony w pozycji ON. Ekspander jest identyfikowany jako INT-O (do ekspandera nie jest podłączony dedykowany zasilacz) lub INT-OPS (do ekspandera jest podłączony dedykowany zasilacz).\n14 12 PERFECTA SATEL Rys. 7. Sposób podłączenia ekspandera INT-O do centrali. Rys. 8. Sposób ustawienia przełączników DIP-switch w ekspanderze INT-O. 6.6 Podłączenie czujek i innych urządzeń do wejść Wejścia centrali obsługują następujące typy obwodów: NC typ obwodu umożliwiający podłączenie czujki posiadającej wyjście alarmowe NC (normalnie zamknięte). Rozwarcie obwodu wywoła alarm. NO typ obwodu umożliwiający podłączenie czujki posiadającej wyjście alarmowe NO (normalnie otwarte). Zwarcie obwodu wywoła alarm. EOL typ obwodu umożliwiający podłączenie czujki posiadającej wyjście alarmowe NC lub NO. W obwodzie należy zastosować rezystor parametryczny. Zwarcie lub rozwarcie obwodu wywoła alarm. 2EOL/NC typ obwodu zalecany w przypadku podłączania czujki posiadającej wyjście alarmowe NC oraz wyjście sabotażowe. W obwodzie należy zastosować 2 rezystory parametryczne. Wejście rozróżnia 3 stany: normalny, alarm i sabotaż. 2EOL/NO typ obwodu analogiczny jak 2EOL/NC, ale dla czujki posiadającej wyjście alarmowe NO. Roletowa typ obwodu umożliwiający podłączenie czujki roletowej. Wibracyjna typ obwodu umożliwiający podłączenie czujki wibracyjnej. Do wejścia można też podłączyć czujkę posiadającą wyjście alarmowe NC (możesz przykładowo podłączyć szeregowo czujkę wibracyjną i czujkę magnetyczną).\n15 SATEL PERFECTA 13 Rys. 9. Sposoby podłączania czujek do wejść. Wyjścia czujki oznaczone są literami: A - alarmowe, T sabotażowe. Rezystory parametryczne W konfiguracji EOL do zamknięcia obwodu użyj rezystora 2,2 k. W konfiguracji 2EOL użyj dwóch rezystorów 1,1 k. 6.7 Podłączenie sygnalizatorów Zaleca się uruchomienie centrali bez podłączonych sygnalizatorów. Zapobiegnie to przypadkowemu wyzwoleniu sygnalizacji po uruchomieniu centrali. W zależności od typu sygnalizatora: sygnalizatory bez własnego zasilania (np. SP-500, SP-4001, SP-4003, SPL-2010, SPW-100, SPW-210, SPW-220) do wyzwalania sygnalizacji należy użyć wyjść wysokoprądowych, sygnalizatory z własnym zasilaniem (np. SP-4002, SP-4004, SP-4006, SP-6500, SPLZ-1011, SD-3001, SD-6000) do wyzwalania sygnalizacji zaleca się stosowanie wyjść niskoprądowych, a do zasilania wyjść wysokoprądowych.\n16 14 PERFECTA SATEL Rys. 10. Sposób podłączenia sygnalizatorów do wyjść centrali. I sygnalizator bez własnego zasilania. II - sygnalizator z własnym zasilaniem. 6.8 Podłączenie mikrofonu Mikrofon umożliwi użytkownikom podsłuchiwanie dźwięków z chronionego obiektu po nawiązaniu połączenia telefonicznego z centralą. Firma SATEL oferuje mikrofon MIC-1, który można podłączyć do gniazda typu mini-jack centrali. Jeżeli zdecydujesz się na inny mikrofon, powinien to być mikrofon elektretowy, np. typowy mikrofon komputerowy. Wybierając miejsce montażu mikrofonu pamiętaj, że zasłony, kotary, miękkie obicia mebli, płytki akustyczne itp. pochłaniają dźwięk i w efekcie utrudniają lub nawet uniemożliwiają korzystanie z funkcji podsłuchu. Nie zaleca się montażu w pobliżu urządzeń, które podczas pracy generują hałas (np. wentylatory, klimatyzatory, lodówki). 6.9 Podłączenie zasilania i uruchomienie centrali Nie należy podłączać zasilania dopóki nie zostaną zakończone prace instalacyjne Zasilanie główne Centrala wymaga zasilania napięciem zmiennym 18 V (±10%). Zaleca się stosowanie transformatora o mocy 40 VA. Transformator powinien być podłączony do zasilania sieciowego 230 V AC na stałe. Przed przystąpieniem do wykonania okablowania, zapoznaj się z instalacją elektryczną obiektu. Do zasilania wybierz obwód, w którym cały czas obecne będzie napięcie. Obwód ten powinien być wyposażony w rozłącznik dwubiegunowy z separacją zestyków co najmniej 3 mm i/lub zabezpieczenie przeciwzwarciowe bezpiecznikiem typu zwłocznego o wartości 16 A. Właściciela lub użytkownika systemu alarmowego należy powiadomić o sposobie odłączenia transformatora od zasilania sieciowego (np. poprzez wskazanie bezpiecznika chroniącego obwód zasilający centralę). Do transformatora jednosekcyjnego nie wolno podłączać dwóch urządzeń z zasilaczem.\n17 SATEL PERFECTA 15 Przed podłączeniem transformatora do obwodu, z którego będzie on zasilany, należy wyłączyć w tym obwodzie napięcie Zasilanie awaryjne W charakterze zasilania awaryjnego należy zastosować szczelny akumulator kwasowoołowiowy 12 V. Pojemność akumulatora musi zostać odpowiednio dobrana do poboru prądu w systemie. W przypadku systemu, który ma spełniać wymagania normy EN dla Grade 2, akumulator powinien zapewnić pracę systemu pozbawionego zasilania sieciowego przez 12 godzin. Jeżeli napięcie akumulatora spadnie poniżej 11 V na czas dłuższy niż 12 minut (3 testy akumulatora), centrala zasygnalizuje awarię akumulatora. Po obniżeniu napięcia do ok. 10,5 V akumulator zostanie odłączony. Nie wolno podłączać do centrali mocno rozładowanego akumulatora (napięcie na zaciskach akumulatora bez podłączonego obciążenia mniejsze od 11 V). Akumulator taki należy wstępnie doładować. Zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać, lecz należy się ich pozbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska Procedura podłączania zasilania i uruchomienia centrali 1. Wyłącz zasilanie w obwodzie 230 V AC, do którego ma być podłączony transformator. 2. Przewody napięcia zmiennego 230 V podłącz do zacisków uzwojenia pierwotnego transformatora. 3. Zaciski uzwojenia wtórnego transformatora podłącz do zacisków AC centrali. Do wykonania połączenia użyj przewodów giętkich o przekroju 0,5 0,75 mm 2 albo przewodów sztywnych o przekroju 1 2,5 mm Podłącz akumulator do dedykowanych przewodów (plus akumulatora do czerwonego przewodu, minus do czarnego). Jeżeli akumulator posiada skręcane końcówki, użyj przejściówek dołączonych do centrali (nie obcinaj końcówek kabli akumulatorowych). Centrala nie uruchomi się po podłączeniu samego akumulatora. 5. Włącz zasilanie 230 V AC w obwodzie, do którego podłączony jest transformator. Centrala uruchomi się. Opisana kolejność włączania zasilania (najpierw akumulator, a następnie 230 V AC) umożliwia prawidłową pracę zasilacza i układów zabezpieczeń elektronicznych centrali, dzięki którym unika się uszkodzeń elementów systemu alarmowego, spowodowanych ewentualnymi błędami montażowymi. Jeżeli konieczne jest wyłączenie zasilania centrali, wyłącz najpierw zasilanie główne (AC), a następnie awaryjne (akumulator). Ponowne włączenie zasilania powinno odbyć się zgodnie z opisaną wyżej kolejnością Uruchomienie trybu serwisowego Jeżeli po uruchomieniu centrali alarmowej chcesz wykonać prace, które nie wymagają wyłączenia zasilania (np. ustawić czułość w czujkach przewodowych), uruchom tryb serwisowy. Gdy uruchomiony jest tryb serwisowy, alarmy sabotażowe nie są generowane. 1. Wprowadź hasło serwisowe (fabrycznie: 12345) i naciśnij. 2. Wyświetlone zostanie menu użytkownika. 3. Naciśnij.\n18 16 PERFECTA SATEL 4. Gdy kursor wskaże funkcję TRYB SERWISOWY, naciśnij. 5. Wyświetlone zostanie menu trybu serwisowego (kursor wskaże funkcję KONIEC TS) Awaryjna procedura uruchomienia centrali Jeżeli centrala nie uruchomiła się poprawnie, nie są obsługiwane manipulatory, centrala nie akceptuje haseł itp., a wszystkie połączenia wykonane zostały poprawnie, postępuj zgodnie z poniższą procedurą: 1. Wyłącz zasilanie centrali (najpierw odłącz zasilanie AC, a potem akumulator). 2. Załóż zworkę na kołki RESET. 3. Włącz zasilanie centrali (najpierw podłącz akumulator, a potem zasilanie AC). 4. Odczekaj kilka sekund (aż diody obok kołków RESET przestaną migać) i zdejmij zworkę z kołków RESET. W centrali zostanie uruchomiony tryb serwisowy. Menu trybu serwisowego zostanie wyświetlone w manipulatorze przewodowym o najniższym adresie. Jeżeli w systemie alarmowym nie ma żadnego manipulatora przewodowego lub brak łączności z manipulatorami przewodowymi (np. gdy zwarta jest magistrala komunikacyjna), dostęp do menu trybu serwisowego możesz uzyskać z manipulatora bezprzewodowego o najniższym adresie. Naciśnij dowolny klawisz w tym manipulatorze w ciągu 30 sekund od zdjęcia zworki z kołków RESET. Menu trybu serwisowego nie zostanie wyświetlone, jeżeli w centrali włączona jest opcja BLOKADA TRYBU SERWISOWEGO. W manipulatorze o najniższym adresie wyświetlony zostanie komunikat: Ustawienia fabryczne? 1=Tak. Możesz nacisnąć, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Dopiero po przywróceniu ustawień fabrycznych wyświetlone zostanie menu trybu serwisowego Pierwsze kroki po uruchomieniu centrali Centrala z manipulatorami przewodowymi Jeżeli do centrali są podłączone manipulatory przewodowe, po uruchomieniu centrali z ustawieniami fabrycznymi: 1. Zaprogramuj poprawne, indywidualne adresy w manipulatorach przewodowych. 2. Uruchom funkcję identyfikacji urządzeń podłączonych do magistrali komunikacyjnej centrali. Centrala bez manipulatorów przewodowych PERFECTA 16-WRL / PERECTA 32-WRL Jeżeli do centrali nie są podłączone manipulatory przewodowe, po uruchomieniu centrali z ustawieniami fabrycznymi: 1. Podłącz do centrali alarmowej komputer. 2. Przy pomocy programu PERFECTA SOFT dodaj manipulatory bezprzewodowe. 3. Uruchom funkcję identyfikacji urządzeń podłączonych do magistrali komunikacyjnej centrali Programowanie adresów manipulatorów przewodowych Manipulator musi mieć zaprogramowany indywidualny adres z zakresu od 0 do 3. Fabrycznie we wszystkich manipulatorach przewodowych zaprogramowany jest adres 0. Po uruchomieniu centrali alarmowej z ustawieniami fabrycznymi, obsługiwane są wszystkie manipulatory podłączone do magistrali, niezależnie od ich adresów. Pozwala to zaprogramować indywidualne adresy w manipulatorach.\n19 SATEL PERFECTA Pamiętaj o zaprogramowaniu indywidualnego adresu w przypadku podłączania nowego manipulatora do już działającego systemu alarmowego. Programowanie adresu przy pomocy funkcji serwisowej Funkcję programowania adresów można uruchomić przy pomocy manipulatora przewodowego lub bezprzewodowego, ale pozwala ona ustawić adresy tylko w manipulatorach przewodowych. 1. Uruchom tryb serwisowy (patrz: Uruchomienie trybu serwisowego s. 15). 2. Naciśnij kolejno, aby uruchomić funkcję 20.ADRESY MAN. 3. Na wyświetlaczach wszystkich manipulatorów przewodowych pojawi się informacja o aktualnym adresie i dopuszczalnym zakresie adresów (patrz: rys. 11). Rys. 11. Programowanie adresu manipulatora (n = aktualny adres). 4. W manipulatorze, w którym chcesz zmienić adres, naciśnij klawisz z cyfrą, która odpowiada nowemu adresowi. 5. Naciśnij, aby zakończyć funkcję (funkcja zostanie zakończona automatycznie po upływie 2 minut od jej uruchomienia). Manipulator zostanie zrestartowany Programowanie adresu bez uruchamiania trybu serwisowego Ten sposób ustawienia adresu jest przydatny, gdy zablokowana jest obsługa manipulatorów i niemożliwe jest uruchomienie trybu serwisowego. 1. Wyłącz zasilanie manipulatora. 2. Odłącz przewody od zacisków CLK i DTA manipulatora. 3. Zewrzyj zaciski CLK i DTA manipulatora. 4. Włącz zasilanie manipulatora. 5. Na wyświetlaczu manipulatora pojawi się informacja o aktualnym adresie i dopuszczalnym zakresie adresów (patrz: rys. 11). 6. Naciśnij klawisz oznaczony cyfrą, która odpowiada nowemu adresowi (jeżeli się pomylisz, możesz nacisnąć - nastąpi restart manipulatora i ponownie wyświetlona zostanie informacja o aktualnym adresie). 7. Wyłącz zasilanie manipulatora. 8. Rozewrzyj zaciski CLK i DTA manipulatora. 9. Prawidłowo podłącz przewody do zacisków CLK i DTA manipulatora. 10. Włącz zasilanie manipulatora Identyfikacja urządzeń podłączonych do magistrali Urządzenia podłączone do magistrali komunikacyjnej są obsługiwane poprawnie dopiero po ich zidentyfikowaniu przez centralę alarmową. Identyfikacja urządzeń jest wymagana po pierwszym uruchomieniu centrali oraz każdorazowo w przypadku dodania nowego urządzenia lub zmiany adresu w urządzeniu obsługiwanym przez centralę. Odłączenie zidentyfikowanego urządzenia sabotażowy. od magistrali komunikacyjnej wywoła alarm\n20 18 PERFECTA SATEL Uruchomienie funkcji identyfikacji 1. Uruchom tryb serwisowy (patrz: Uruchomienie trybu serwisowego s. 15). 2. Naciśnij kolejno, aby uruchomić funkcję 21.IDENTYFIK. 3. Wyświetlony zostanie komunikat Proszę czekać Gdy urządzenia podłączone do magistrali komunikacyjnej zostaną zidentyfikowane, wyświetlona zostanie informacja o liczbie urządzeń podłączonych do magistrali. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się informacja o problemie z urządzeniem o określonym adresie, oznacza to, że w urządzeniu ustawiony jest niewłaściwy adres (nieodpowiedni dla tego typu urządzenia lub ten sam adres w co najmniej dwóch urządzeniach) lub urządzenie to nie jest obsługiwane. 5. Naciśnij, aby wyjść z funkcji Montaż karty SIM Gniazda na płycie głównej umożliwiają zamontowanie dwóch kart nano-sim. Jeżeli centrala ma przesyłać dane w technologii GPRS, zaleca się używanie kart SIM z planem taryfowym dedykowanych do komunikacji M2M (machine-to-machine). W przypadku, gdy karta SIM wymaga podania kodu PIN, przed zamontowaniem karty należy zaprogramować kod PIN. Jeżeli zaprogramowany zostanie błędny kod PIN, po jego użyciu zgłoszona zostanie awaria. Po upływie 255 sekund centrala ponowi próbę użycia kodu PIN. Trzykrotne użycie błędnego kodu PIN spowoduje zablokowanie karty SIM. W celu odblokowania karty należy wprowadzić kod PUK. Rys. 12. Sposób montażu karty nano-sim Podłączenie komputera do centrali Port RS-232 (TTL) centrali możesz połączyć z portem USB komputera. Do wykonania połączenia użyj konwertera USB-RS oferowanego przez firmę SATEL. Po podłączeniu do centrali alarmowej komputera możesz: skonfigurować system alarmowy przy pomocy programu PERFECTA SOFT (komunikacja jest szyfrowana), zaktualizować oprogramowanie centrali Instalacja urządzeń bezprzewodowych PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL Centrala PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL obsługuje: do 4 manipulatorów bezprzewodowych, do 16 (PERFECTA 16-WRL) / 32 (PERFECTA 32-WRL) czujek bezprzewodowych, do 4 sygnalizatorów bezprzewodowych.\n21 SATEL PERFECTA 19 Do instalowania urządzeń bezprzewodowych 433 MHz możesz przystąpić po uruchomieniu centrali i zidentyfikowaniu urządzeń współpracujących z centralą. Przed zamontowaniem urządzenia bezprzewodowego: 1. Umieść baterię w urządzeniu. 2. Zarejestruj urządzenie w centrali. Możesz to zrobić przy pomocy programu PERFECTA SOFT lub manipulatora LCD. 3. Sprawdź, czy transmisje z urządzenia umieszczonego w planowanym miejscu montażu docierają do centrali. W celu wysłania transmisji możesz np. otworzyć styk sabotażowy w urządzeniu. Jeżeli z przewidywanego miejsca montażu transmisje z urządzenia nie docierają do centrali, wybierz inne miejsce. Czasami wystarczy przesunąć urządzenie o kilkanaście centymetrów. Dopiero po upewnieniu się, że centrala odbiera transmisje z urządzenia, możesz zamontować urządzenie na stałe Dodawanie nowych urządzeń bezprzewodowych Program PERFECTA SOFT Dodanie manipulatora bezprzewodowego 1. Kliknij na zakładkę Sprzęt. 2. Kliknij na jeden z nieużywanych manipulatorów. Adres tego manipulatora zostanie przydzielony manipulatorowi bezprzewodowemu po zakończeniu procedury dodawania. 3. Kliknij na. 4. Wyświetlony zostanie panel dodawania urządzenia bezprzewodowego. 5. W polu Nr seryjny wprowadź numer seryjny manipulatora. Znajdziesz go na płytce elektroniki manipulatora. 6. Naciśnij dowolny klawisz dodawanego manipulatora. 7. Gdy wyświetlony zostanie komunikat Dane urządzenia wczytano, kliknij na OK. 8. Kliknij na, aby zapisać zmiany w centrali. Dodanie czujki bezprzewodowej 1. Kliknij na zakładkę Wejścia. 2. Kliknij na jedno z nieużywanych wejść. Do tego wejścia zostanie przypisana czujka bezprzewodowa po zakończeniu procedury dodawania. 3. Kliknij na. 4. Wyświetlony zostanie panel dodawania urządzenia bezprzewodowego. 5. W polu Nr seryjny wprowadź numer seryjny czujki. Znajdziesz go na płytce elektroniki lub na obudowie czujki. 6. Otwórz na chwilę styk sabotażowy czujki. 7. Gdy wyświetlony zostanie komunikat Dane urządzenia wczytano, kliknij na OK. 8. Kliknij na, aby zapisać zmiany w centrali. Dodanie sygnalizatora bezprzewodowego 1. Kliknij na zakładkę Wyjścia. 2. Kliknij na jedno z nieużywanych wyjść o numerze od 13 do 16. Do tego wyjścia zostanie przypisany sygnalizator bezprzewodowy po zakończeniu procedury dodawania. 3. Kliknij na.\n22 20 PERFECTA SATEL 4. Wyświetlony zostanie panel dodawania urządzenia bezprzewodowego. 5. W polu Nr seryjny wprowadź numer seryjny sygnalizatora. Znajdziesz go na płytce elektroniki sygnalizatora. 6. Otwórz na chwilę styk sabotażowy sygnalizatora. 7. Gdy wyświetlony zostanie komunikat Dane urządzenia wczytano, kliknij na OK. 8. Kliknij na, aby zapisać zmiany w centrali. Manipulator 1. Uruchom tryb serwisowy (patrz: Uruchomienie trybu serwisowego s. 15). 2. Naciśnij kolejno, aby uruchomić funkcję 1271.DODAJ. 3. Wprowadź numer seryjny urządzenia bezprzewodowego. Znajdziesz go na płytce elektroniki lub na obudowie urządzenia. 4. Naciśnij. 5. Gdy wyświetlone zostanie polecenie Otwórz sabotaż urządz., dodawanie manipulatora: naciśnij dowolny klawisz dodawanego manipulatora, dodawanie czujki lub sygnalizatora: otwórz na chwilę styk sabotażowy w dodawanym urządzeniu. 6. Wyświetlone zostaną typ i numer seryjny dodawanego urządzenia (jeżeli nic się nie wydarzy, może to oznaczać, że wprowadziłeś niewłaściwy numer seryjny w takim przypadku naciśnij, aby wyjść z funkcji). 7. Naciśnij. 8. Gdy wyświetlone zostanie polecenie WYBIERZ..., przy pomocy klawiszy i wybierz: dodawanie manipulatora: adres, który ma mieć manipulator, dodawanie czujki: wejście, do którego chcesz przypisać czujkę, dodawanie sygnalizatora: wyjście, do którego chcesz przypisać sygnalizator. 9. Naciśnij. Urządzenie zostanie dodane Usuwanie urządzeń bezprzewodowych Program PERFECTA SOFT Usunięcie manipulatora bezprzewodowego 1. Kliknij na zakładkę Sprzęt. 2. Kliknij na manipulator bezprzewodowy, który chcesz usunąć. 3. Kliknij na. 4. W oknie, które się wyświetli, kliknij na Usuń, aby potwierdzić chęć usunięcia manipulatora. 5. Kliknij na, aby zapisać zmiany w centrali. Usunięcie czujki bezprzewodowej 1. Kliknij na zakładkę Wejścia. 2. Kliknij na wejście, do którego przypisana jest czujka, którą chcesz usunąć. 3. Kliknij na. 4. W oknie, które się wyświetli, kliknij na Usuń, aby potwierdzić chęć usunięcia czujki.\n23 SATEL PERFECTA Kliknij na, aby zapisać zmiany w centrali. Usunięcie sygnalizatora bezprzewodowego 1. Kliknij na zakładkę Wyjścia. 2. Kliknij na wyjście, do którego przypisany jest sygnalizator, który chcesz usunąć. 3. Kliknij na. 4. W oknie, które się wyświetli, kliknij na Usuń, aby potwierdzić chęć usunięcia sygnalizatora. 5. Kliknij na, aby zapisać zmiany w centrali. Manipulator 1. Uruchom tryb serwisowy (patrz: Uruchomienie trybu serwisowego s. 15). 2. Naciśnij kolejno, aby uruchomić funkcję 1273.USUŃ. 3. Przy pomocy klawiszy i wybierz: usuwanie manipulatora: manipulator, który chcesz usunąć, usuwanie czujki: wejście, do którego przypisana jest czujka, którą chcesz usunąć, usuwanie sygnalizatora: wyjście, do którego przypisany jest sygnalizator, który chcesz usunąć. 4. Naciśnij. 5. Wyświetlone zostaną typ i numer seryjny usuwanego urządzenia 6. Naciśnij. Urządzenie zostanie usunięte. 7. Numeracja wejść i wyjść w systemie 7.1 Numeracja wejść Wejścia przewodowe Wejścia na płycie elektroniki centrali mają numery od 1 do 8. Wejścia w ekspanderach numerowane są w zależności od ustawionego w nich adresu: ekspander o adresie 12 (0Ch) numery od 9 do 16, ekspander o adresie 13 (0Dh) numery od 17 do 24, ekspander o adresie 14 (0Eh) numery od 25 do Wejścia bezprzewodowe PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL Podczas dodawania czujek bezprzewodowych wybierasz numery wejść, które będą bezprzewodowe. Jeżeli numer wejścia przewodowego pokrywa się z numerem wejścia bezprzewodowego, wejście przewodowe nie jest obsługiwane. 7.2 Numeracja wyjść Wyjścia przewodowe Wyjścia na płycie elektroniki centrali mają numery od 1 do 4. Wyjścia w ekspanderze mają numery od 5 do 12.\n24 22 PERFECTA SATEL Wyjścia bezprzewodowe PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL Wyjścia bezprzewodowe mają numery od 13 do Dane techniczne 8.1 Centrala Napięcie zasilania V AC ±15%, Hz Zalecany transformator VA Pobór prądu w stanie gotowości PERFECTA 16 / PERFECTA ma PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL ma Maksymalny pobór prądu PERFECTA 16 / PERFECTA ma PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL ma Pobór prądu w stanie gotowości z akumulatora PERFECTA 16 / PERFECTA ma PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL ma Maksymalny pobór prądu z akumulatora PERFECTA 16 / PERFECTA ma PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL ma Napięcie wyjściowe zasilacza V DC ±15% Zakres napięć wyjściowych... 10,5 V 14 V DC Prąd wyjściowy zasilacza... 2 A Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora V ±10% Napięcie odcięcia akumulatora... 10,5 V ±10% Prąd ładowania akumulatora ma Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych ma / 12 V DC Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych ma / 12 V DC Obciążalność wyjścia KPD ma / 12 V DC Obciążalność wyjścia AUX ma / 12 V DC Wejścia przewodowe programowalne...8 Maksymalna liczba wejść programowalnych...32 Wyjścia przewodowe programowalne...4 Maksymalna liczba wyjść programowalnych PERFECTA 16 / PERFECTA PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL...16 Wyjścia zasilające...2 Magistrale komunikacyjne...1 Manipulatory...do 4 Strefy...2 Numery telefonów do powiadamiania...8 Komunikaty głosowe...16 Użytkownicy...15\n25 SATEL PERFECTA 23 Timery... 8 Pamięć zdarzeń Stopień zabezpieczenia wg EN Grade 2 Klasa środowiskowa wg EN II Zakres temperatur pracy C Maksymalna wilgotność... 93±3% Wymiary płytki elektroniki PERFECTA 16 / PERFECTA x 68 mm PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL x 110 mm Masa PERFECTA 16 / PERFECTA g PERFECTA 16-WRL / PERFECTA 32-WRL g 8.2 Manipulator PRF-LCD Napięcie zasilania V DC ±15% Pobór prądu w stanie gotowości...30 ma Maksymalny pobór prądu...50 ma Klasa środowiskowa wg EN II Zakres temperatur pracy C Maksymalna wilgotność... 93±3% Wymiary obudowy x 124 x 22 mm Masa g


» Podświetlany blat LED dla dzieci\nPstryk i już jest! Wspaniała zabawa światłem i kolorem!\n- Uczymy się mieszania kolorów nakładając na siebie transparentne transparentne kształty, transparentne sześciany i liczmany figury geometryczne przestrzenne. Jaki kolor otrzymamy, gdy złożymy czerwone i żółte?\n- Bawimy się elementami fluorescencyjnymi - naświetlamy na blacie a potem gasimy światło i... świecą!\n- Szukamy w domu slajdów oraz zdjęć rentgenowskich i patrzymy co na nich jest!\n- Sypiemy kolorowy piasek i... malujemy (możemy narysować dziecku wzór, np "X", który dziecko ma za zadanie odtworzyć rysując paluszkiem kształt na stoliku)\n- Polecamy także nasze szkiełka\nBlat przeznaczony jest do użytku w celach edukacyjnych w szkołach i innych placówkach oświatowych, pod nadzorem dorosłego. Moduł LED jest wykonany z drewna sosnowego. W produkcji zostały wykorzystane światła LED, dzięki czemu światło jest równomierne.\nRozmiar blatu 45 cm x 42 cm. Powierzchnia świecąca: 43 cm x 40,6 cm.\nCena dotyczy tylko blatu i zasilacza sieciowego (bez dodatków)\nBlat świecący w ciemności wspiera rozwój:\n- poznawczy - obserwacja, eksperymentowanie, kolory\n- sensoryczny - percepcja wrokowa\n- ekspresyjny - projektowanie i sztuka\n- osobisty - wspólna zabawa\nUwaga! Blatów nie wysyłamy paczką w ruchu.


Posesję ogrodzić możesz na wiele sposobów – rodzajów ogrodzeń jest co niemiara. Będzie to w każdym bądź razie niezbędne z czysto praktycznych przyczyn – w ten bowiem sposób wytycza się granice parceli.\nWarto jednakże przy tej okazji zatroszczyć się też o aspekty estetyczne, bo to właśnie na ogrodzenie uwagę zwraca się w najpierw. Bardzo wiele osób, chcąc zaoszczędzić sobie i czasu, i pieniędzy wznosi ogrodzenie murowane czy stawia na zwyczajną, siatkę metalową. O ile murek ma rację bytu, dlatego że jest wytrzymały i nadać mu możemy różne formy, o tyle siatki metalowe nie są ani praktyczne, ani tym bardziej piękne. Wyłączną w zasadzie zaletą którą posiadają jest to, iż są tanie. To chyba najmniej droga z wszystkich osiągalnych możliwości. Można jeszcze przykładowo posadzić żywopłot, co także drogie nie będzie, lecz po pierwsze – należy zaczekać dłuższy czas aż osiągnie właściwą wysokość, zaś po drugie – utrzymanie go w odpowiednim stanie wymaga sporo pracy, więc na pewno nie jest to alternatywa dobra dla osób, jakie na takowe rzeczy nie mają czasu.\nJeżeli według Ciebie opublikowany artykuł jest wciągający, to przeczytaj też pomocne źródło (http://www.maragency.pl/kategoria/dmuchawy/dmuchawy-rootsa/24), które zawiera absorbujące informacje - one zapewne Cię zajmą.\nNiemałą popularnością cieszą się również ogrodzenia kute, lecz nie mniejsze zainteresowanie wzbudzają drewniane ogrodzenia Lublin.\nNajwiększą wartością ogrodzeń drewnianych jest ich wygląd. Prezentują się ładnie oraz bardzo elegancko. Są także na tyle wielozadaniowe, że pasują w zasadzie do wszelakich posiadłości. Płoty owe przybierać mogą formę tak klasyczną, jak i bardziej dekoracyjną – to już zależy od smaku właściciela.\nDo ich wykonania stosuje się rozmaite odmiany drewna, niemniej jednak najlepiej stawiać na rodzaje odznaczające się wielką wytrzymałością i wytrzymałością na czynniki pogodowe. Jeśli idzie o ogrodzenia gabionowe Lublin do ich walorów na pewno należy zaliczyć nietuzinkowość i nowoczesny design.\nNie zwlekaj - naciśnij ten link maszyny budowlane części i ciesz się opublikowanymi tam świeżymi tekstami. Na pewno poszerzą one Twą znajomość rzeczy na powyższy temat.\nLecz również nie jest to oferta dla tradycjonalistów.


Podkategoria: Kulturystyka - strona 1 - MitMi - nowoczesny katalog stron\nOstatnimi czasy przede wszystkim u młodych ludzi niesłychanie pożądane są bluzy Tapout. Są one nie tylko modne, lecz też niezmiernie wygodne. Dostępne w sprzedaży są też w dużych sklepach internetowych gdzie możemy je nabyć za naprawdę zachęcającą cenę. Outlaw jest to sklep kibica w którym zoczysz spodnie z charakterem takich marek jak tapout. Sklep z odzieżą dla sportowców. Klimaty osiedlowe JP, SLU. Koszulki i bluzy sztuk walki Boks. Koszulki na siłownie. Prowadzimy sprzedaż hurtownia sztuk walki a także detaliczną, obsługujemy kluby sztuk walki, sponsoring zawodników, oraz współpracujemy z licznymi siłowniami w Polsce.\nOficjalny sklep z odżywkami, legalnymi sterydami, prohormonami i produktami zawierającymi tribulus terrestris. Oferujemy najwłaściwsze odżywki, które umożliwią każdemu konsumentowi całkowitą skuteczność przy jednoczesnej pewności bezpieczeństwa. Tożsamo jak również inni klienci naszego sklepu na pewno jesteś wyczerpany ćwiczeniami, które nie dają owoców, ciągłe powtórzenia, które jedyne co wywołują to Twoją irytację. Brak zadowalających efektów to trudność każdego kulturysty. Asortyment naszego sklepu może to przekształcić. W spisie produktów/usług naszego sklepu możecie odnaleźć wręcz każdą odżywkę potrzebną przy treningu: od aminokwasów i białek poprzez gainery, kreatynę, spalacze tłuszczu aż do technicznych odżywek wspomagających regenerację stawów i poprawiających wytrzymałość organizmu. Zapraszamy do zapoznania się z wszechstronną ofertą naszego sklepu z odżywkami, warte wątpliwości są specjalnie zrealizowane przez nas promocje na suplementy.\nGSupplements.pl - najlepsze odżywki i suplementy »\nSklep z odżywkami i suplementami diety G-Supplements oferuje szeroki asortyment produktów wspomagających odchudzanie, wydolność a także rozbudowę tkanki mięśniowej. Zapewniamy Państwu profesjonalne doradztwo w zakresie doboru odżywek a także produkty gwarantujące najbardziej spektakularne efekty bez ryzyka zdrowotnego. Prowadzimy sprzedaż odżywek dla sportowców i amatorów. Oprócz profesjonalnych zestawów wspomagających proponujemy Państwu również niezbędne do ćwiczeń akcesoria i urządzenia optymalizujące wyniki treningu. W naszym sklepie znajdą Państwo zarówno suplementy dla niej jak i suplementy dla niego.


Buventol Easyhaler - Ulotka\nWariant informacji: Proszek Do Inhalacji 100 Mcg/Dawkę, pokaż więcej wariancji\nProszek Do Inhalacji 200 Mcg/Dawkę\nProszek Do Inhalacji 100 Mcg/Dawkę\n100 mikrogramów/dawkę inhalacyjną proszek do inhalacji\n1. Co to jest lek Buventol Easyhaler i w jakim celu się go stosuje\n2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Buventol Easyhaler\n3. Jak stosować lek Buventol Easyhaler\n5. Jak przechowywać lek Buventol Easyhaler\nSalbutamol należy do grupy leków nazywanych krótko działającymi agonistami receptorów beta-2, które powodują rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli. Powoduje otwieranie dróg oddechowych i w ten sposób zapobiega i leczy niedrożność dróg oddechowych. Łagodzi objawy zaburzeń oddechowych takich jak uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech i kaszel. Działanie salbutamolu występuje szybko i utrzymuje się przez krótki okres (4 do 6 godzin).\n■VI \_ |SI IST£ KSTWO Z !>li 0W r.A\n'.taflOrtoTncnl Pomyki Lifcowdjfaiinaei' .'0-952 yVars?ewa\n. I IP\nBuventol Easyhaler jest wskazany w objawowym leczeniu napadów astmy, zaostrzeń astmy i przewlekłej obturaeyjnej choroby płuc z odwracalną obturacją dróg oddechowych, a także w zapobieganiu napadom astmy wywołanym przez wysiłek lub alergeny.\nKiedy nie stosować leku Buventol Easyhaler\n- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na salbutamol, substancję czynną leku lub laktozę (która zawiera białka mleka).\nW przypadku występowania uczulenia lub podejrzenia jego występowania, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.\nKiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Buvcntol Easyhaler\nNależy zachować szczególną ostrożność stosując lek Buventol Easyhaler u pacjentów z:\n- jakimikolwiek chorobami serca lub naczyń krwionośnych,\n- infekcją płucną,\n- problemami dotyczącymi stężenia cukru we krwi łącznie z cukrzycą,\n- nadczynnością tarczycy,\n- guzem w okolicy nerek (guzem chromochłonnym).\nW przypadku występowania jakiejkolwiek z powyżej opisanych sytuacji należy poinformować lekarza przed zastosowaniem Icku Buventol Easyhaler.\nStosowanie leku Buventol Easyhaler z innymi Ickami\nNależy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje następujące leki:\n- inne leki rozszerzające mięśnie gładkie oskrzeli\nleki blokujące receptory beta-adrenergiczne (np. propranolol)\nteofilina lub aminofilina\nMIM KTK RiSTWO ZłJ KO W] A\nliepsflamor" Fo%W!. łfcowej i f arinacj-\n00-952 WflrS/aw:j j,I MufciJr*^\nStosowanie leku zjedzeniem i piciem\nJedzenie i picie nie wpływa na działanie leku podawanego przy użyciu inhalatora.\nLek nie może być stosowany u kobiet w ciąży, planujących ciążę lub karmiących piersią, o ile lekarz nie zaleci inaczej.\nBrak danych potwierdzających wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.\nWażne informacje o niektórych składnikach Icku Buventol Easyhaler\nLek zawiera niewielką ilość laktozy, która nie powinna powodować problemów u pacjentów z nietolerancją laktozy. Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza o występowaniu nietolerancji niektórych innych cukrów lub u pacjenta występuje uczulenie na białka mleka, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.\nSubstancja czynna leku - salbutamol - znajduje się w inhalatorze Easyhaler. Lek ma postać suchego proszku przeznaczonego do podawania wziewnego przez ustnik inhalatora.\nLek Buventol Easyhaler należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.\nZalecana dawka leku Buventol Easyhaler u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 4 lat to:\nW celu złagodzenia napadów astmy, zaostrzeń astmy oraz zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z odwracalną obturacją dróg oddechowych jedną dawkę leku (100 pg) należy przyjąć jak najszybciej po wystąpieniu objawów. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 200 pg salbutamolu. W przypadku utrzymywania się objawów, tę dawkę można powtórzyć po kilku minutach.\n□apartament Pe^ityM i Fatmnc; 00-952 Warszawa\nIj! M lii\nW celu zapobiegania napadom astmy wywołanym przez wysiłek lub alergeny - jedna lub dwie dawki (100 pg lub 200 jag) 15 - 30 minut przed wysiłkiem lub kontaktem z alergenem.\nU osób dorosłych oraz u dzieci maksymalna daw'ka dobowa (w ciągu 24 godzin) wynosi: 8 inhalacji (800 pg). W przypadku pogorszenia objawów takich jak świszczący oddecji i utrudnionego oddychania, tylko w sytuacjach wyjątkowych lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu tej dawki. BARDZO WAŻNE JEST, aby nie przyjmować leku Buventol Easyhaler w większych dawkach lub częściej niż zalecił lekarz.\nJeżeli poprawa stanu pacjenta (świszczący oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej) nie jest taka jak spodziewana lub nie trwa tak długo jak powinna lub jeśli pacjent przyjmuje lek częściej niż zwykle, należy' poinformować o tym lekarza tak szybko jak to możliwe. Może to oznaczać, że stan pacjenta uległ pogorszeniu i pacjent wymaga zastosowania dodatkowego leczenia.\nNależy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent wymaga stosowania leku Buventol Easyhaler częściej niż raz w tygodniu. Pacjent może wymagać „zapobiegawczego” leczenia przeciwzapalnego. Jeśli pacjent już stosuje „zapobiegawcze” leczenie przeciwzapalne ważne jest aby stosować je regularnie i w sposób ciągły, nawet jeżeli nastąpiła poprawa.\nW przypadku wrażenia, że działanie leku Buventol Easyhaler jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.\nZastosowanie większej niż zalecana dawki leku Buventol Easyhaler\nW przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, może wystąpić przyspieszenie rytmu serca i uczucie drżenia. Objawy te powinny ustąpić samoistnie w ciągu kilku godzin, ale należy o tym poinformować lekarza lub farmaceutę.\nPominięcie stosowania leku Buventol Easyhaler\nW przypadku pominięcia dawki leku Buventol Easyhaler należy przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze lub przyjąć lek zanim wystąpią objawy duszności. Lekarz może zalecić przyjmowanie leku regularnie każdego dnia lub tylko w przypadkach, udy u pacjenta wystąpi uczucie duszności lub płytkiego oddechu.\nMINI STF RSTWO ZDROWIA\nDĄjrtrUKTiern Potityki Lakowej t Paimaci 4/1 j I PO-962 Warszawa\nJak każdy lek, lek Buventol Easyhaler może powodować działania niepożądane, ehoć nie u każdego one wystąpią.\nCzęsto występujące działania niepożądane (częściej niż 1 na 100), (Często > 1/100, < 1/10): rozszerzenie naczyń obwodowych i związane z tym niewielkie przyspieszenie tętna, drżenia.\nNiezbyt często występujące działania niepożądane (częściej niż 1 na 1 000), (Niezbyt często >\n1/1 000, < 1/100): ból głowy.\nRzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000), (Rzadko > 1/10 000, <\n1/1 000): suchość błony śluzowej jamy ustnej, kaszel, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła - płukanie jamy ustnej i gardła po inhalacji zapobiega podrażnieniom, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, kurcze mięśni, bóle mięśniowe, niepokój, zawroty głowy, bezsenność, nadpobudliwość u dzieci.\nNiezbyt często u niektórych pacjentów mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcja anafitaktyczna lub obrzęk naczynioruchowy). Jeśli pacjent zauważy swędzenie, wysypkę, zaczerwienienie skóry, obrzęk powiek oczu, warg, twarzy lub krtani, świszczący oddech, niskie ciśnienie krwi lub zapaść po zastosowaniu leku Buventol Easyhaler, należy ODSTAWIĆ lek Buvcntol Easyhaler. Należy' natychmiast skontaktować się z lekarzem.\nRzadko, po podaniu leki wzicwne mogą powodować nasilenie świszczącego oddechu i płytkości oddechu (paradoksalny skurcz oskrzeli). W takim przypadku należy ODSTAWIĆ lek Buventol Easyhaler. Należy' natychmiast skontaktować się z lekarzem.\nPrzed pierwszym użyciem lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.\nPo otwarciu opakowania z folii aluminiowej lek należy chronić przed wilgocią. Zaleca się przechowywanie inhalatora w pojemniku ochronnym.\nM i NISTKRSTWO Z U ROWIA\niiepartatnan! PoWyto Lckowti i Farm-;'\n5/111 00-952 Warszawa\nW przypadku zawilgocenia inhalatora należy wymienić go na nowy.\nInhalator należy wymienić 6 miesięcy po otwarciu opakowania z folii. W celu zapamiętania daty otwarcia opakowania należy zapisać ją w ramce:\nNie stosować leku Buventol Easyhaler po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP (skrót stosowany do opisu terminu ważności). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.\n6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Buventol Easyhaler\n- Substancją czynną leku jest salbutamolu siarczan.\n- Inne składniki leku to laktoza jednowodna (zawiera białka mleka).\nJak wygląda lek BuventoI Easyhaler i co zawiera opakowanie\n1 inhalator proszkowy Easyhaler zawiera 200 dawek.\nPlastikowy inhalator proszkowy Easyhaler jest zaopatrzony w nasadkę i licznik dawek, zapakowany w torebkę z folii aluminiowej laminowanej (PET/Al/PE) i umieszczony w tekturowym pudełku.\n200 dawek w inhalatorze proszkowym\n200 dawek w inhalatorze proszkowym wraz z pojemnikiem ochronnym\nOćjjnrianieir Pulrtyta IsKowftf i Facmacj 6/111 00-952 Warszawa\n, |* I &\nMcnarini International Operations Luxembourg S.A.\n1, Avenue de la Gare L-1611 Luxembourg Luksemburg\nOrion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia\ntel. (022) 566 21 00\nfax. (022) 566 21 01\nMINISTE KSTWO JA) KO W Ia\nr.iopaitamęn: Pc^rtyki Litł.owtj i Fanmac 00-952 Wasszawa\nijj Mfa-hłJciwtfŃŁ I0


Pigwa a pigwowiec – różnice; właściwości; uprawa; przepisy; pigwówka - centrumwitalnosci.pl\n13 marca 2017 Udostępnij\nPigwa a pigwowiec – różnice\nObie rośliny, mimo że pochodzą z jednej rodziny, są całkowicie różne. Co warto na ten temat wiedzieć? Najłatwiej rozróżnić można je po wyglądzie. Pigwa to drzewo, które w polskich warunkach osiąga do 3 metrów wysokości i przypomina nieco gruszę Z kolei pigwowiec to ciernisty krzew nie przekraczający 1,5 m wysokości.\nPigwa a pigwowiec – kwiaty\nRóżnią je również kwiaty. Pigwa kwitnie bowiem na różowo i biało na przełomie maja i czerwca. Kwiaty przypominają na pierwszy rzut oka kwiaty jabłoni i mają do 5 cm. Natomiast pigwowiec kwitnie na pomarańczowo i czerwono jeszcze przed rozwinięciem się liści. Kwiaty są nie większe niż 2,5 cm. Poza tym pigwa potrzebuje drugiej odmiany kwitnącej do zapylenie kwiatów, w przeciwieństwie do pigwowca Obie rośliny są jednak mocno miododajne.\nPigwa a pigwowiec – owoce\nKolejną różnicą są oczywiście owoce W przypadku pigwy są one żółte i duże, słodkawe i aromatyczne, nieco lepiące i woskowate. Osiągają wagę nawet 1 kg. Smak pigwy po ugotowaniu staje się łagodniejszy. Nasiona z kolei wykazują właściwości trujące, dlatego też w ostatnim czasie popularność pigwy zmalała. Owoce pigwowca są wielkości orzecha włoskiego. Podobnie jak u pigwy są one żółte, ale kwaśne i przydatne do spożycia dopiero po ugotowaniu. Sprawdzają się jako dodatek do herbaty. Dawniej wkładano je też do szaf.\nPigwa jest owocem, który w okresie jesienno-zimowym powinien stać się podstawowym składnikiem diety. Pigwa zawiera bowiem sporą ilość witaminy C i innych witamin, a także pierwiastków wzmacniających odporność organizmu i wspomagających układ odpornościowy.\nPigwa pospolita (Cydonia oblonga) uprawiana jest od wielu lat przede wszystkim jako roślina ozdobna w sadach czy parkach. Owoce dojrzewają w okresie jesiennym. Są żółte i dość duże, dlatego niekiedy nazywa się je owocami jabłkowymi. Nie nadają się do jedzenia na surowo, bo są twarde i bardzo kwaśne. Sprawdzają się jednak jako składnik wielu przetworów - marmolad, dżemów, kompotów, soków, nalewek czy win. Pigwa niekiedy mylona jest z pigwowcem japońskim (Chaenomeles japonica), ale w tym drugim przypadku owoce są mniejsze i bardziej kwaśne. Doskonale sprawdzają się w nalewkach - pigwówkach.\nPigwa zawiera garbniki, pektyny i olejek lotny. Poza tym jest cennym źródłem witaminy C, która skutecznie wzmacnia układ odpornościowy W okresie jesienno-zimowym organizm potrzebuje także zawartych w niej witamin z grupy B. Poza tym owoce pigwy zawierają też związki mineralne (wapń, fosfor, potas, miedź, żelazo, magnez, fosfor), które są potrzebne do wzmacniania organizmu. Dlatego też poleca się spożywanie owoców pigwy w formie soku podczas walki z grypą i przeziębieniem.\nPigwa na dolegliwości układu pokarmowego\nLecznicze działanie mają też nasiona pigwy. Napar z nich przygotowany łagodzi niestrawności, a także zgagę i refluks żołądkowy. Zaleca się jego picie także przy stanach zapalnych przewodu pokarmowego czy nieżycie żołądka i jelit. Owoce i nasiona pigwy pobudzają trawienie, polecane są więc w diecie odchudzającej. Ponadto wzmacniają wątrobę.\nSok z pigwy – na przeziębienie\n1 kg owoców należy umyć i pokroić na ćwiartki. Później trzeba usunąć z nich pestki w pokroić w mniejsze plasterki. Tak przygotowane owoce układa się w dużym słoju i zasypuje cukrem (0,5 kg na 1 kg owoców). Taki słoik należy odstawić w ciepłe miejsce na 5 dni, mieszając jego zawartość raz dziennie. Później syrop przelewa się do mniejszych słoików i pasteryzuje 10 minut. Można do niego dodać odrobinę miodu pszczelego.\nPigwa do herbaty – konfitura\nKonfitura z pigwy może być jak cytryna dodawana do herbaty. Jak ją przygotować? Należy 1,5 kg owoców obrać i pokroić w mniejsze kawałki (usuwając przy tym pestki). Całość należy gotować w wodzie około 40 minut. Później owoce należy przesypać na patelnię i zasypać je cukrem z dodatkiem cynamonu. Powinny być podsmażane do momentu aż osiągną kolor ciemno pomarańczowy. Taką konfiturę można spożyć od razu lub zapasteryzować na zimę.\nOwoce pigwy należy umyć, osuszyć i pokroić na małe kawałki usuwając gniazda nasienne. Później wrzuca się je do dużego słoika i zasypuje cukrem zostawiając na 2 tygodnie w ciemnym miejscu. Po tym czasie powstały syrop zalewa się spirytusem w osobnym słoiku. Całość wymaga jeszcze 2 miesięcy. Z kolei resztę owoców można zalać wódką i po 3 tygodniach przefiltrować. Na końcu oba roztwory łączy się.\n1,5 kg owoców pigwowca\n1,4 l przegotowanej wody\nOwoce należy umyć i pokroić na małe kawałki. Następnie układa się je w większym słoiku i zalewa spirytusem. Tak przygotowany słój musi odczekać miesiąc. Po tym czasie należy z niego zlać alkohol. Łączy się go z syropem przygotowanym z wody i cukru. Taka mieszanka z powrotem trafia do owoców na kilka dni. Po kilku dniach syrop się zlewa i miesza z alkoholem. Całość można przechowywać nawet przez kilka miesięcy.\nPigwa i pigwowiec w ogrodzie\nRóżnice między pigwą i pigwowcem są widoczne w ich uprawie. Pigwa lubi miejsca słoneczne i osłonięte od wiatru. Nie jest w pełni odporna na mróz, a więc wymaga przykrycia. Nie jest zbyt wymagająca w kwestii gleby. Wymaga natomiast częstego podlewania. Z kolei pigwowiec jest w zasadzie mrozoodporny, preferuje stanowisko słoneczne lub półcieniste. Jest również roślina odporną na zniszczenie.\nPigwę można co jakiś czas przycinać. Warto usuwać przede wszystkim pędy chore i uszkodzone. W ich miejscu wyrosną nowe. Z kolei pigwowiec formowany jest najczęściej po kwitnieniu, kiedy to usuwa się pędy najstarsze. Owoce pigwy dojrzewają dopiero w październiku, dlatego też niekiedy zbiera się je wcześniej i czeka aż dojrzeją w warunkach pogodowych. Z kolei pigwowiec zbierany może być nawet po pierwszych przymrozkach.\nZ babcinej apteczki 12 listopada 2020


Upadłość likwidacyjna a koszty procesu, ustanowienie kuratora, bezpodstawne wzbogacenie - Firma - rp.pl\nAktualizacja: 16.06.2017, 05:40\nUpadłość likwidacyjna a koszty procesu, ustanowienie kuratora, bezpodstawne wzbogacenie\n- Jestem prezesem zarządu sp. z o.o., którą mylnie pozwał syndyk innej sp. z o.o. znajdującej się w upadłości likwidacyjnej. Po wniesieniu odpowiedzi na pozew, syndyk cofnął powództwo. Na mój wniosek sąd zasądził na rzecz reprezentowanej przeze mnie spółki koszty zastępstwa procesowego, ale w pozostałym zakresie nie obciążył powoda kosztami, mimo że proces przegrał. Sąd powołał się na to, że sam fakt pozostawania przez tę spółkę w upadłości likwidacyjnej uzasadnia stanowisko, że jej kondycja ekonomiczna jest trudna. Czy to jest wystarczający argument do zwolnienia przegranego od kosztów procesu – pyta pan Igor.\nZgodnie z art. 102 k.p.c., w wypadkach szczególnie uzasadnionych, sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej nimi w ogóle. Cytowany przepis, statuujący zasadę słuszności, stanowi wyjątek od podstawowej reguły, w świetle której przegrywający sprawę zobligowany jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie wszystkie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (art. 98 § 1 k.p.c.).\nPojęcie „wypadki szczególnie uzasadnione", pozostawia sądowi orzekającemu swobodę oceny, czy fakty związane z przebiegiem procesu, jak i te dotyczące sytuacji majątkowej strony, stanowią podstawę do nie obciążania jej kosztami procesu (tak np. postanowienie Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2007r., I CZ 110/07, niepubl.). Do kręgu „wypadków szczególnie uzasadnionych" należą zatem zarówno okoliczności związane z samym przebiegiem procesu, jak i te leżące na zewnątrz. Do pierwszych zaliczane są sytuacje wynikające z charakteru żądania poddanego rozstrzygnięciu, jego znaczenia dla strony, subiektywne przekonanie o zasadności roszczeń, przedawnienie, prekluzja. Drugie natomiast wyznacza kondycja ekonomiczna strony, z tym zastrzeżeniem, że niewystarczające jest powoływanie się jedynie na trudną sytuację majątkową, nawet jeśli była podstawą zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Całokształt okoliczności, które mogłyby uzasadniać zastosowanie tego wyjątku, powinien być oceniony z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego (postanowienie SN z 1 grudnia 2011r., I CZ 26/11, niepubl.).\nSam fakt, iż spółka pozostaje w upadłości likwidacyjnej uzasadnia stanowisko, że jej sytuacja majątkowa jest trudna. Za zastosowaniem dobrodziejstwa wynikającego z art. 102 k.p.c. przemawia więc również położenie ekonomiczne tego podmiotu. Tak uznał w postanowieniu z 6 listopada 2014 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I ACz 1737/14.\nOdpowiadając zatem na pytanie pana Igora: w świetle przytoczonego postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu pozostawanie przez tę sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej uzasadnia chociaż częściowe zwolnienie jej od kosztów procesu.\nW wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej nimi w ogóle\nPodstawa ustanowienia kuratora\n- Byłem jedynym członkiem zarządu sp. z o.o. Z tego, co wiem, po złożeniu przeze mnie rezygnacji i podjęciu przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki uchwały o odwołaniu, podmiot został bez organów uprawnionych do jej reprezentacji. Spółka zaś formalnie istnieje i figuruje w KRS. Zastanawiam się, czy w opisanej sytuacji, np. naczelnik urzędu skarbowego mógłby wszcząć kontrolę, a jeżeli tak, to kto by wtedy tę spółkę reprezentował. Czy art. 138 § 3 Ordynacji podatkowej stanowi podstawę do ustanowienia przez sąd rejestrowy kuratora upoważnionego do reprezentowania osoby prawnej tylko w zakresie czynności wszczęcia przez organ i przeprowadzenia kontroli podatkowej i postępowania podatkowego czy też do ustanowienia kuratora materialnoprawnego w oparciu o art. 42 k.c. i upoważnienia takiego kuratora do działania za tę osobę również w innych postępowaniach (w tym podatkowych) – pyta pan Fabian.\nZgodnie z art. 42 k.c., jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora. Kurator powinien postarać się niezwłocznie o powołanie organów osoby prawnej, a w razie potrzeby o jej likwidację. Owe starania powinny jedynie zmierzać do uruchomienia procedury powołania niezbędnych organów, a więc albo do zwołania zebrania udziałowców, albo rady nadzorczej.\nKuratora dla osoby prawnej ustanawia sąd rejestrowy, w którego okręgu osoba ta ma lub miała ostatnią siedzibę. Sąd może wszcząć postępowanie z urzędu. Postanowienie jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą jego wydania. W zaświadczeniu dla kuratora sąd określa zakres jego uprawnień (art. 603–604 k.p.c.).\nWprawdzie postępowanie w/s ustanowienia kuratora dla osoby prawnej niemającej organów sąd fakultatywnie inicjuje z urzędu, jednak – co do zasady – konieczne jest uprzednie złożenie wniosku w tej materii przez zainteresowanego. Należy w nim wskazać, że osoba prawna nie ma organów, na skutek czego nie jest możliwe prowadzenie przez nią spraw. O tym zaś, że został ustanowiony kurator przewodniczący (referendarz sądowy) ogłasza publicznie w budynku sądu i lokalu wójta (burmistrza, prezydenta miasta – w którego okręgu osoba ta ma lub miała ostatnią siedzibę), w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie. Z chwilą odebrania przez kuratora pisma doręczenie dla reprezentowanej przez niego osoby prawnej staje się skuteczne. Sąd (referendarz sądowy) może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu określonego terminu liczonego od chwili wywieszenia stosownego obwieszczenia w budynku sądu.\nPodobne unormowanie, co objęte dyspozycją art. 42 k.c., zawiera także art. 138 § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. W świetle cytowanego przepisu mianowicie: gdy osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie może prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów, organ podatkowy składa do sądu wniosek o ustanowienie kuratora.\nOdpowiadając więc na pytanie: gdyby naczelnik urzędu skarbowego chciał wszcząć kontrolę w sp. z o.o., o którą pyta pan Fabian, wówczas musiałby wcześniej skierować do sądu rejestrowego (w którym ta spółka jest wpisana do KRS) wniosek o ustanowienie dla niej kuratora. W uzasadnieniu powinien wskazać, że podmiot ten nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów.\nNa uwagę w omawianym kontekście zasługuje uchwała SN z 5 grudnia 2014 r., III CZP 101/14, zgodnie z którą „Artykuł 138 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ... jest podstawą złożenia przez organ podatkowy wniosku o ustanowienie kuratora na mocy art. 42 § 1 k.c.".\nKuratora dla osoby prawnej ustanawia sąd rejestrowy, w którego okręgu osoba ta ma lub miała ostatnią siedzibę\nA może bezpodstawne wzbogacenie\nOd wielu lat jestem właścicielem firmy projektowo- budowlanej. Dostałem zlecenie na remont zabytkowego budynku. Zgodnie z umową miałem sporządzić stosowną dokumentację, uzyskać wymagane pozwolenia na prace, a następnie prawidłowo je przeprowadzić. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe. W trakcie robót okazało się jednak, że w części budynku została zamurowana klatka schodowa, która wykluczyła zbudowanie windy, a z kontraktu wynikało, że miała ona zostać zbudowana. Konserwator zabytków wyraził zaś zgodę tylko na wybudowanie windy zewnętrznej, co kosztowało dodatkowe, nieobjęte ryczałtem - 100 tys. zł. Aby wywiązać się z umowy, poniosłem z własnych środków, ten ekstra wydatek. Zamawiający odmówił mi jednak jego zwrotu, tłumacząc to faktem, że skoro w umowie ustalono wynagrodzenie ryczałtowe, to nadprogramowe pieniądze mi się nie należą. Poza tym, jako doświadczony przedsiębiorca, od razu powinienem był przewidzieć, że wyżej opisane problemy wystąpią. Czy rzeczywiście nie mam szans na odzyskanie tych 100 tys. zł – pyta pan Piotr.\nJeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Gdy jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Tak stanowi przepis art. 632 k.c.\nW sprawie pana Piotra mamy do czynienia z remontem zabytkowego obiektu. Nie sposób zatem wymagać, nawet od doświadczonego wykonawcy, że już na etapie podpisania umowy przewidzi wszystkie okoliczności i koszty, jakie mogą się zdarzyć w trakcie realizacji robót. Gdyby bowiem zaakceptować taki pogląd, to wynagrodzenie wykonawcy zależałoby wyłącznie od tego, że żadne niespodziewane zdarzenia nie zaistnieją. Wykluczone jest tym bardziej obciążanie przyjmującego zamówienie skutkami ograniczeń administracyjnych - w przypadku czytelnika - pozwolenia konserwatora zabytków.\nNiezależnie od tego, nawet gdyby założyć, że nie byłoby podstaw do podwyższenia ryczałtu o kwotę 100 tys. zł, wówczas pan Piotr mógłby alternatywnie dochodzić zapłaty wskazanej sumy na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu zamawiającego (art. 405 k.c).\nKonkluzje te wynikają z wyroku SN z 7 kwietnia 2017 r., I CSK 245/16.\nSN, np. w uzasadnieniu wyroku z 1 kwietnia 2011 r., III CSK 220/10, dopuścił mianowicie możliwość alternatywnego formułowania podstaw faktycznych i prawnych żądania i to także w przypadku, gdy wzajemnie się wykluczają. Nie można bowiem wymagać od powoda, aby uzasadniając swoje roszczenie procesowe, już na wstępie procesu mógł przewidzieć wynik postępowania dowodowego. Brak również normy prawnej zakazującej poddania pod ocenę sądowi żądania opartego na różnych podstawach faktycznych.\nPan Piotr może zatem domagać się w pozwie zapłaty 100 tys. zł, w pierwszej kolejności, na podstawie art. 632 § 2 k.c., natomiast na wypadek uznania przez sąd, iż nie ma podstaw do zmiany ryczałtu - alternatywnie (w tym samym pozwie), na podstawie art. 405 k.c., z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia się przez zamawiającego o w/w kwotę, tj. o wartość bezspornie zbudowanej przez czytelnika windy zewnętrznej (i ewentualnych dodatkowych wydatków związanych z jej budową).\nJeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.\npodstawa prawna: art. 98 § 1, art. 102 oraz art. 603-604 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 768)\npodstawa prawna: art. 138 § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1948 ze zm.)\npodstawa prawna: art. 42, 405 oraz art. 632 ustawy z 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 459)\nBrak pełnej wypłaty dla bez upadłości\nOpłata od pozwu a prawo do sądu\nJasne przepisy ws. opieki nad dzieckiem\nUczniowie ze szkoły księcia George'a objęci kwarantanną\n#RZECZoBIZNESIE: Jarosław Mikołaj Skoczeń: Mieszkania jeszcze będą sporo drożały


Sparwdzian z lektury Kamienie na szaniec\nniewiem t... - Zadane.pl\nPoprzednie pytanie Następne pytanie Sparwdzian z lektury Kamienie na szaniec niewiem tylko na te pytania Czego dokonały Buki pod Dębem Wielkim? Do jakiej szkoły uczęszczali podczas wojny? W jakich okolicznościach zginął Zośka? Jakie były główne akcje Zośki po smierci Rudego? Z góry dziękuje :**\nSzkoła -Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie\nZośka zginął w akcji pod Sieczychami (zakończona powodzeniem)\nBuki pod Wielkim Dębem udzielają pomocy rannym ze zbombardowanego pociągu\nZośka zginął 20 VIII 1943 w akcji pod Sieczychami.\nAkcje po śmierci Rudego : Akcja w Celestynowie, nieudana akcja pod Czarnocinem, akcja w Sieczychach\n1.Czego dokonały Buki pod Dębem Wielkim?\nodp: Buki pod Dębem Wielkim podczas niepotrzebnego wymarszu z Warszawy Alek i inni zorganizowali transport osób rannych do szpitala.\n2.Do jakiej szkoły uczęszczali podczas wojny?\nodp: Bohaterowie uczesczali do gimnzajum im: Stefana Batorego <jak się nie mylę>\n3.W jakich okolicznościach zginął Zośka?\nodp: Zośka Ginie Sieczychach gdzie zdobywał posterunek żandarmerii\nMam nadzieje ze sie przyda;-)\n4.Jakie były główne akcje Zośki po smierci Rudego?\nodp: Akcja w Celestynowie, nieudana akcja pod Czarnocinem, akcja w Sieczychach\nFabuła tragedii to seria dramatycznych zdarzeń.Trudno jest wskazać jeden punkt kuluminacyjny wygnanie Ronda z Werony. Mam to na dziś za fast odp daje naj\nJesteś Kreonem i wydajesz obwieszczenie o zakazie grzebania zwłok Polinika podaj 3 powody\nList samobuiczy romea do juli


Ukorzenienie – projekt realizowany z programu „Patriotyzm jutra” Muzeum Historii Polski – Centrum Kultury i Aktywności\nPROGRAM „PATRIOTYZM JUTRA” MUZEUM HISTORII POLSKI, XIII EDYCJA\nTPW ODDZIAŁ TARGÓWEK FABRYCZNY, MIESZKANIOWY I ZACISZE\nHUFIEC ZHP PRAGA-PÓŁNOC IM. WIGIERCZYKÓW (partner)\nMAJ-LISTOPAD 2021 R.\nUl. Siarczana 6, Warszawa\nProjekt „Ukorzenienie” beneficjent konkursu „Patriotyzm jutra 2021” Muzeum Historii Polski w Warszawie, jest połączeniem szerokiej gamy środków wyrazu zarówno artystycznego (wystawa, koncerty, performance), jak i edukacyjnego (warsztaty, spacery) próbujący w sposób otwarty, zachęcający do zabawy i doświadczania utożsamienia się z miejscem zamieszkania. Jest poszukiwaniem swoich korzeni, osiedlaniem się emocjonalnym i zakochaniem w „swoim” miejscu zamieszkania.\nMożna być patriotą na wiele sposobów. Można upamiętniać, utrwalać historię miejsc i ludzi, którzy ją tworzyli, można stawiać pomniki, można pisać księgi i przewodniki. Ale należy też pamiętać, że to my jako mieszkańcy danego kraju, obszaru, tu i teraz tworzymy historię tych miejsc, to my jesteśmy historią tych miejsc. To nasze pasje, wiedza, działania tworzą przeszłość a także przyszłość danego rejonu. Targówek Fabryczny oraz przylegle mu obszary zamieszkuje różnorodna społeczność, do której kierujemy ten projekt. Są to osoby mieszkające tu od dziesięcioleci, młode małżeństwa z dziećmi pochodzące z różnych rejonów nie tylko Warszawy, ale i całego kraju. Jest także społeczność wielokulturowa, mieszkańcy Ośrodka dla Cudzoziemców. Społeczność cudzoziemska stanowi także ponad 50% uczniów lokalnej szkoły podstawowej. W projekcie skupimy się na wspólnym działaniu, doświadczaniu, uczeniu się i tworzeniu. Podstawą aktywności są warsztaty edukacyjne, spacery, a także spotkania integracyjne połączone z działaniami artystycznymi. Wszystkie działania realizować będziemy w naszej instytucji i w parku do niej przyległym.\nTworząc projekt zastanawialiśmy się jakie przedsięwzięcia podjąć by wszyscy, wywodzący się z tak różnych miejsc zarówno zamieszkania jak i emocjonalnie poczuli się tu jak „u siebie”, by zapuścili tu korzenie, by mogli czerpać z bycia członkiem wspólnoty, by czuli się potrzebni? Jak stworzyć przestrzeń do wspólnych działań: bezpieczną, otwartą, przyjazną dla każdego z nich? Te pytania były dla nas punktem wyjścia projektu, którego wspólnym mianownikiem stały się korzenie. Projektem tym zapraszamy do wspólnej zabawy, do radosnego odkrywania i artystycznego spojrzenia na korzenie jako takie. Jest to zaproszenie do współudziału, partycypacji, zaangażowania do odkrywania i eksplorowania okolicy, do uważnej obserwacji i całkiem innego spojrzenia na otaczający nas świat. Chcielibyśmy by nasi mieszkańcy podzielili się swoimi historiami, mieli okazję poznać różnorodne środki wyrazu artystycznego, poczuli sprawczość własnych działań, spojrzeli z innej perspektywy na pochodzenie swoje oraz sąsiadów, otworzyli się na różnorodną historię. Wszystkie działania łączy wspólny mianownik: korzenie, czy to pod postacią jadalnej części, czy instrumentu, na którym można zagrać, czy jako temat do rozmowy o sieciowaniu się i wspólnocie jaką tworzą mieszkańcy danego obszaru, o ich wzajemnym oddziaływaniu.\nWspólnota, historia, patriotyzm, kultura, lokalność, sieciowanie – te hasła będą nam towarzyszyć podczas realizacji projektu.\nDo realizacji działań projektowych zaprosiliśmy artystów, specjalistów fundacje i stowarzyszenia z Warszawy i całego kraju. Współpracować będą z nami między innymi : Kwiaciarnia Grafiki, dr Małgorzata Kalemba-Drożdż, Dzika Ochota, Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna”, Fundacja „Sztuka Ciała”, Ceramiczny Kramik, Litograf Studio, Paprykalaba, Marcin Pendowski.


SM Ryki w rankingu Forbesa - SM Ryki\nSM Ryki w rankingu Forbesa\nSpółdzielnia Mleczarska Ryki została wyróżniona w konkursie „Diamenty Forbesa 2014”. Nagrody przyznawane są firmom, które dynamicznie zwiększają swoją wartość na rynku.\nRanking przygotował prestiżowy miesięcznik gospodarczy „Forbes” według metodologii opracowanej przez analityków Bisnode Polska. Firmy oceniane są na podstawie sprawozdań finansowych złożonych do Krajowego Rejestru Sądowego. Analizowana jest ich rentowność i płynność finansowa. Wartość przedsiębiorstwa obliczana jest jako średnia ważona wartości ich majątku i wartości dochodowej. Dodatkowo jury plebiscytu sprawdza genezę wyników każdego laureata, by wyeliminować przedsiębiorstwa, w których skokowy wzrost wartości spowodowany był jednorazowym zdarzeniem.\nSpółdzielnia Mleczarska Ryki pojawiła się w opracowaniu jako jedno z przedsiębiorstw województwa lubelskiego w kategorii „przychody od 50 do 250 mln zł”. W 2012 roku przychody sięgnęły prawie 224 mln zł., a przeciętny wzrost wartości w latach 2010-2012 przekroczył 16 procent. Zysk netto firmy w 2012 roku wyniósł 3,7 mln zł.


Zamiast powiedzieć: „Odejdź, nie chcemy Cię, zabierasz nam uczniów, mieszasz ludziom w głowach, ośmieszasz nas”, faryzeuszom łatwiej zastawić się Herodem. Udając zatroskanego o Jego życie przyjaciela, manipulować, zmusić do ucieczki i milczenia. Myśleli, że Jezus przestraszy się śmierci. A On nie tylko chce jawnie kontynuować swoją pracę w danej miejscowości, „podając niejako Herodowi miejsce i czas w nim swojego pobytu”, ale z ironią dodaje o konieczności niezwłocznego udania się do Jerozolimy. Ale to tylko, żeby wytrącić faryzeuszom oręż z ręki.\nTak na prawdę, z dzisiejszego czytania wyziera smutek Boga odrzuconego. Boga, który jest łagodny… i choć nie pozwala się zastraszyć, to pozwala się odrzucić. „Jeruzalem, Jeruzalem, ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani”. Tutaj przychodzi na myśl, przypowieść o robotnikach, którzy zawłaszczyli winnice. Bóg przez wieki upominał się o ten naród i miasto. Wysyłał proroków, ale tych zabijali, więc wysłał Syna. Jednak i Jego odrzucili. Ale Bóg pozwala się odrzucić: „Oto dom wasz tylko dla was zostanie”. Dom bez Boga?\nA jaki jest twój dom? Bóg został już wypędzony? Bo jego zasady są Ci nie na rękę, bo jest nieżyciowy, bo nie da się dzisiaj stosować dekalogu, chyba że chce się być frajerem, bo nie masz czasu na modlitwę – niech modlą się ludzie starsi, oni mają na to czas…, bo przez życie trzeba z łokciami, jak sobie nie wyszarpiesz to nie będziesz miał, przecież to nie dla siebie, dla bliskich, dla dzieci…, bo jak się nie będą ciebie bali, to się będą śmiali, bo…


USA: Trump formalnie nominowany kandydatem Republikanów do prezydentury - - Forsal.pl – Biznes, Gospodarka, Świat\nforsal.plUSA: Trump formalnie nominowany kandydatem Republikanów do prezydentury\n20 lipca 2016, 07:14 | Aktualizacja: 20.07.2016, 07:15\nOgłaszanie wyników głosowań odbywało się w atmosferze entuzjazmu. Delegaci wiwatowali na cześć Trumpa i skandowali jego nazwisko. Odczytywanie rezultatów głosowań poprzedziło odśpiewanie przez zebranych hymnu narodowego USA „Gwiaździsty Sztandar” i recytacja przysięgi na wierność fladze USA.\nKandydata partii na prezydenta wybiera się w wyborach pośrednich. Zależnie od wyników prawyborów w poszczególnych stanach, kandydatom przydziela się odpowiednią liczbę delegatów – na zasadzie proporcjonalnej, albo „zwycięzca bierze wszystko” - którzy zobowiązani są głosować na zwycięzcę.


Leczenie zespolu DIC\nPodstawą rozpoznania zespołu DIC jest stwierdzenie małopłytkowości z tendencją do szybkiego zmniejszania się liczby płytek, niskiego wskaźnika protrombinowego, obecności produktów degradacji fibryny i fibryno-genu we krwi z jednoczesnym zmniejszeniem stężenia fibrynogenu w osoczu. Leczenie jest niezwykle trudne. Przede wszystkim należy dążyć do usunięcia czynników sprzyjających powstawaniu DIC, a więc likwidowanie kwasicy i leczenie choroby podstawowej. Pewne wyniki w przewlekłym lub zagrażającym DIC można uzyskać podając leki przeciwagregacyjne: kwas acetylosalicylowy 500 mg/24 h z dipirydamolem (Curantyl, Persantin) 3 razy dziennie 75 mg. Postępowanie takie ma również istotne znaczenie w profilaktyce DIC. W ostrym zespole DIC lekami z wyboru są: heparyna oraz krioprecypitat lub plazmina mrożona do uzupełnienia zużywających się czynników krzepnięcia. Podanie heparyny u łudzi z zaawansowaną miażdżycą może być przeciwwskazane. Sam wiek metrykalny nie stanowi natomiast przeszkody do leczenia heparyną. Zwraca się obecnie coraz częściej uwagę na występowanie zespołu DIC zależnego od mnogich mikrozakrzepów w naczyniach płucnych u chorych długotrwale unieruchomionych. W zapobieganiu zakrzepicy płucnej — stanu trudnego nieraz do rozpoznania — duże znaczenie może mieć podskórne podawanie soli wapniowej heparyny w niewielkich dawkach.


Skażone jajka trafiły do Wielkiej Brytanii. Oficjalne stanowisko Food Standard Agency | TopMejt\nby Redakcja\t,\t2017-08-08\nKomisja Europejska podała wczoraj (poniedziałek, 7 sierpnia), że skażone pestycydem zawierającym trujący fipronil jajka zostały wysłane do Wielkiej Brytanii, Szwecji, Szwajcarii i Francji. Jaka jest skala problemu? Czy konsumenci mieszkający w UK powinni unikać jedzenia jajek lub produktów jajka zawierających?\nFipronil odkryto w jajkach pochodzących z jednej z belgijskich ferm już na początku czerwca. Najpierw lokalne władze uznały zgłoszenie za „odizolowany przypadek” i – jak przyznała w niedzielę przedstawicielka belgijskiej agencji do spraw żywności – nie zdawały sobie sprawy ze skali problemu. Aż do lipca, kiedy to o sprawie dowiedziała się rzeczniczka Komisji Europejskiej.\nW trakcie dochodzenia wyszło na jaw, że skala problemu jest ogromna, a skażone jajka trafiły najpierw do Holandii, a później do Niemiec. Dopiero 4 sierpnia strona niemiecka przyznała, że skażone jajka zostały wysłane także do Wielkiej Brytanii i innych europejskich krajów.\nWedług Światowej Organizacji Zdrowia fipronil jest umiarkowanie szkodliwy, a jego duże ilości mogą powodować uszkodzenie wątroby, nerek czy gruczołów limfatycznych. W związku z zagrożeniem – sieć Aldi zdecydowała się wycofać z niemieckich sklepów miliony jajek. Podobnie postąpiły holenderskie sklepy. W Belgii i Holandii stosuje się też prewencyjny ubój drobiu (tylko w Holandii wybito już około 350 tysięcy sztuk drobiu).\nJak sytuacja wygląda w Wielkiej Brytanii? Jako pierwsza zareagowała sieć sklepów Aldi. Rzecznicy marki w otwartym komunikacie zagwarantowali, że jajka dostępne w supermarketach Aldi pochodzą z Wielkiej Brytanii.\nDo problemu odnieśli się też eksperci Food Standards Agency. Na oficjalnej stronie FSA pojawił się komunikat, w którym potwierdzono, że do Wielkiej Brytanii trafiła „niewielka liczba” jajek pochodzących z holenderskich ferm, na których w niewłaściwy sposób wykorzystywano środki zawierające fipronil. Środki te miały być wykorzystywane do prac porządkowych na fermach. Stosowano je do zwalczania owadów. Food Standards Agency przypomina, że fipronil nie jest dopuszczony do użytku jako środek weterynaryjny. Nie można go też stosować w formie pestycydu na farmach zwierzęcych.\nFSA podkreśla, że do Wielkiej Brytanii dotarła nieznaczna liczba jaj potencjalnie skażonych środkiem, w związku z czym zagrożenie dla zdrowia mieszkańców kraju jest niewielkie. Food Standards Agency ściśle współpracuje z podmiotami, do których trafiły jaja z ferm na których stosowano fipronil i robi wszystko, aby potencjalnie niebezpieczne jaja zostały wycofane z obrotu.\nWedług FSA liczba jajek zainfekowanych pestycydem stanowi zaledwie 0.0001 procent wszystkich jaj co roku importowanych do Wielkiej Brytanii. Aż 85 procent jaj konsumowanych przez Brytyjczyków pochodzi z UK. Według Food Standards Agency te liczby powinny uspokoić mieszkańców UK. FSA zapewnia, że nie ma żadnego zagrożenia, a przez to – nie ma powodu, aby mieszkańcy Wielkiej Brytanii porzucili swoje dotychczasowe nawyki żywieniowe i zaprzestali konsumpcji jajek lub produktów jajka zawierających.\nFoto: PixaBay, @Humusak, lic. CC0\nTagi:\tbezpieczeństwo żywności, Fipronil, Food Standards Agency, Jajka, Komisja Europejska, skażone jajka, zanieczyszczona żywność\nTo był najgorętszy dzień tego roku! Przynajmniej na razie…\nZnikające dzieci imigrantów. Chodzi o tysiące nieletnich\nBrytyjski socjal jednym z najgorszych w Europie Zachodniej\nBrexitowcy kłamali! Ile naprawdę Wielka Brytania wpłaca do budżetu UE?\n350 milionów funtów – tyle, według liderów obozu „Leave”, każdego tygodnia Wielka Brytania miałaby wpłacać do unijnego budżetu. Hasło o...


Jak zostać bogatym i szczęśliwym? Oto kilka wskazówek - Lottoland.pl\nJak zostać bogatym i szczęśliwym? Oto kilka wskazówek\nWygraj 885 000 000 złotych w MegaMillions!\nWszyscy marzymy o tym, żeby być bogatym i szczęśliwym. Marzenia nic nie kosztują, czasem wystarczy tylko wziąć los w swoje ręce i przekonać się, że to właśnie my decydyjemy o własnym życiu! Wyobraź sobie, że rozbijasz kumulację i wygrywasz 885 000 000 złotych w MegaMillions. Wszystko zmenia się o 180 stopni. Jak wyobrażasz sobie to nowe życie, czego pragniesz najbardziej? Będzie to czas na refleksję i spokój? A może szalony czas zakupowy: kupisz dom, jacht, posiadłość na wsi? Najpierw ustal swoje cele, po czym pomyśl, co możesz zrobić, żeby je zrealizować i jak osiągnąć szczęście. Oto kilka rad wartych przemyślenia.\n1. Niech Twoja pasja przemieni się w biznes\nPomyśl o tym, jak można zarobić na swoich pasjach i zainteresowaniach. Szwed Felix "Pewdiepie" Kjellberg uwielbiał gry komputerowe. Jego pasja przekształciła się w fabrykę gotówki. Z pomocą przyszedł mu YouTube, gdzie założył własny kanał, który w krótkim czasie stał się niezwykle popularny. Zalewdnie na początku tego roku miał już 34 miliony abonentów i 7,5 miliarda odsłon. W podobny sposób popularność zyskał Sylwester Wardęga, performer którego kanał w serwisie YouTube jest najpopularniejszym kanałem w Polsce pod względem liczby subskrybentów – ma ich ponad 3 miliony. A film, który nakręcił w tamtym roku “Mutant Giant Spider Dog” zanotował ponad 113 mln odsłon. Był tym samym najpopularniejszym niemuzycznym klipem na YouTube 2014 roku!\n2. Zacznij już dziś!\nUważany za najlepszego inwestora na świecie, Waren Buffett, kupił pierwsze udziały na giełdzie w wieku 11 lat. Dziś jest trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie. Warto jednak pamiętać, że nigdy nie jest za późno na pierwszy ruch. Amancio Ortega założył sklep Zara w wieku blisko 40 lat, a obecnie jest najbogatszym Europejczykiem i trzecim najbogatszym człowiekiem na świecie.\n3. Wybierz dobry zawód\nJednym z najważniejszych kroków w życiu jest wybranie zawodu i tego, czym będziemy zajmować się w życiu. Obecnie najlepiej opłacani są pracownicy działu IT. W czołówce plasują się: architekci, deweloperzy, programiści, analitycy finansowi, doradcy finansowi, menagerowie, inżynierowie, farmaceuci oraz lekarze. Nie zmienia to faktu, że tak zwane zawody niszowe nie mogą przynieść nam milionów. Jeśli coś jest naszą pasją, warto podążać w tym kierunku.\n4. Ciesz się luksusem, ale pomyśl też o oszczędnościach\nNaprawdę potrzebne jest nam 35 par butów i 20 torebek, a mężczyznom krawat do każdej koszuli? Trzeba dojeżdżać do pracy samochodem, nawet jeśli jest to tylko kilka przystanków autobusowych? Sprzęt domowy musi być zawsze włączony, a światło potrzebne jest w każdym pokoju? Sprawdź swoje miesięczne wydatki, a zobaczysz ile pieniędzy przecieka Ci przez palce!\n5. Pomyśl o własnym biznesie\nNie chcesz być niewolnikiem w pracy, jesteś niezależny i chcesz sam decydować o swojej karierze zawodowej? W takim razie jesteś najlepszym kandydatem, żeby rozpocząć własną działalność gospodarczą. Pamiętaj, że tylko nieliczni bogacze pracują dla kogoś. Ralph Lauren, obecnie właściciel jednej z najbardziej znanych marek odzieżowych, na początku swojej kariery pracował w sklepie z odzieżą męską. Marzył o własnej marce, co zrealizował z sukcesem!\n6. Skorzystaj z porad finansowych\nZasięgnij profesjonalnej porady finansowej. Dobry doradca może być bardzo pomocny. Pomyśl, że Twoje pieniądze mogą pracować dla Ciebie cały czas. Brzmi kusząco? Warto jednak uważać na tych, którzy zwyczajnie będą chcieli zaproponować usługi, za które otrzymują prowizję. Słuchajmy więc, ale bądźmy też krytyczni.\nNasze szczęście zależy tylko od nas, to decyzje, właściwe wybory pomagają lub utrudniają osiągnąć sukces i bogactwo. Dlatego więc warto przemyśleć, co może nas zbliżyć, a co oddalić od naszych marzeń. Czasem wystarczy tylko popracować nad przyzwyczajeniami!\nJeśli chcesz się wzbogacić natychmiast, spróbuj szczęścia i zagraj w MegaMillions, wygrana wynosi aż 885 000 000 złotych!\nStrona Lottoland.pl jest zarządzana przez firmę Lottoland, która przekazuje zakłady zawarte przez gracza do firmy EU Lotto działającej jako bukmacher. Zawierając zakłady, Lottoland działa w imieniu gracza. EU Lotto Ltd posiada licencję zezwalającą na działalnośc, wydaną przez Rząd Gibraltaru i uregulowaną prawnie przez Gibraltarskiego Komisarza ds. Hazardu." Adres rejestracyjny i korespondencyjny: Suite A, Ocean Village Promenade, Ocean Village, Gibraltar, GX11 1AA Jak zostać bogatym i szczęśliwym? Oto kilka wskazówek - Lottoland.pl


admin | Euro Waluta\nWybór banku to nie taka łatwa sprawa jak mogłoby się wydawać. Przed podjęciem ostatecznej decyzji o tym, komu powierzymy nasze pieniądze powinniśmy się dokładnie rozeznać, a nie tylko ślepo ufać reklamom, które możemy zobaczyć w mediach. Wybierając bank czy to na ulokowanie naszych oszczędności, czy to na wzięcie kredytu czy też na przelewanie pieniędzy z tytułu naszego wynagrodzenia to bardzo poważna deklaracja. Z reguły, wybierając bank sprawdzamy jakie produkty proponuje on swoim klientom. Jak jest oprocentowane konto, jakie są lokaty, jak łatwo można uzyskać w nim kredyt i tym podobne. Bank powinien mieć także dobrą historię i nieposzlakowaną żadnymi aferami opinię. Dobrze jest wybrać bank, który już od jakiegoś czasu istnieje na rynku i którego kapitał zabezpieczany jest chociażby przez Skarb Państwa. Taki bank przechowa nasze pieniądze i z pewnością nam w całości je wpłaci. Warto ufać sprawdzonym i trwałym instytucjom. Aczkolwiek są tez tacy, którzy do tej pory nie dali się przekonać chociażby do założenia konta w banku.


19 maja 2016 | komentarze: 0\nMinęły już dawno czasy, kiedy repertuar prezentów, jakie otrzymywała para młoda z okazji swojego ślubu, był właściwie stały. Dodatkowo, goście weselni nie mieli do dyspozycji takich narzędzi łatwej komunikacji, jak dzisiaj (mowa o internecie czy telefonii komórkowej), a jednak każdy chciał sprawić młodym przyjemność i kupić coś, co się przyda. I tak okazywało się, że nowożeńcy po ślubie stawali się ,,bogatsi? o dwa żelazka, trzy komplety pościeli, zestaw garnków, nawet gdy żadne z nich nie potrafiło gotować, ponadto kilka ręczników, fartuszków, ciepłych piżam albo... akcesoria dziecięce, mimo braku jakiejkolwiek decyzji o szybkim powiększeniu rodziny. Wbrew pozorom, w dzisiejszych czasach także nie jest łatwo kupić dobry prezent. Listy prezentów nie zrobiły u nas oszałamiającej kariery. Jeśli para młoda nie uprzedzi wyraźnie, że woli zastrzyk finansowy, niż prezent rzeczowy, co wybrać, aby się podobało?\nOstatnio wielkim powodzeniem cieszą się tzw. przeżycia na prezenty. Na czym to polega? Osoba, która pragnie podarować coś nietuzinkowego, wykupuje w odpowiednim miejscu np. lot balonem, czy weekend w SPA- możliwości jest tutaj na prawdę bez liku. Na specjalnym bilecie widnieje rodzaj ,,wykupionego? przeżycia oraz miejsce i termin, kiedy można je zrealizować.\nPowstały już nawet w Polsce firmy specjalizujące się właśnie w sprzedaży ,,przeżyć? , które są świetnymi prezentami, co potwierdza Ewa, mężatka od 6 miesięcy: ,,Nasz przyjaciel ze studiów podarował nam z okazji ślubu kopertę. Myśleliśmy, że to pieniądze, bo większość gości wybrało taką opcję. Okazało się, że to bilet na paintballowy weekend! Nie mogliśmy uwierzyć ze szczęścia, poznaliśmy się właśnie grając w paintballl...?. Co więcej, zazwyczaj ,,przeżycie? można w określonym terminie wymienić na inne o tej samej wartości, jeśli z jakiegoś powodu obdarowanej osobie nie odpowiada. Skorzystali z tej możliwości Sylwia i Bartek, którzy z okazji ślubu od siostry dziewczyny otrzymali rejs statkiem po Zatoce Gdańskiej. ,,Siostra zapomniała, że Bartek cierpi na straszną chorobę morską?- śmieje się Sylwia- ,,Gdyby nie możliwość, pięknie by wyglądał ten nasz prezent?. Ostatecznie para spędziła weekend w stadninie koni arabskich, które zarówno Sylwia, jak i Bartek, uwielbiają. Obyło się bez sensacji!\nInnym nietypowym prezentem mogą być... odlewy części ciała ukochanej osoby wykonane ze specjalnej masy. Zestaw do wykonania takiego prezentu można kupić w specjalistycznych sklepach plastycznych lub... w takich z artykułami dziecięcymi, ponieważ wiele rodziców pragnie wykonać taki odlew rączki czy nóżki malucha na pamiątkę najwcześniejszego dzieciństwa pociechy.\nzdjęcia: Baby Art\nOla, która ,,użyczyła? swojej dłoni do odlewu dla męża, wspomina to z rozbawieniem: ,,Kuzyn mojego Janka jest artystą, mieszka w Niemczech i z wszystkimi modowymi nowinkami jest za pan brat. Dlatego jego pomysł w ogóle mnie nie zdziwił. Za to mina Janka, gdy zobaczył moją rękę w pakownym papierze- bezcenna!?. Rok po Oli i Janku pobierali się ich znajomi, których kuzyn- artysta także dobrze znał. Tym razem prezentem dla pana młodego był... odlew twarzy żony! W dodatku pomalowany w motywy indiańskie... Taki prezent to dowód na poczucie humoru, oryginalność, ale także- na to, że na prawdę dobrze zna się nowożeńców, w przeciwnym razie istniałoby ryzyko negatywnych reakcji, bowiem ciało ludzkie to dla niektórych wciąż tabu i odlewy jego części nie wszystkim muszą się podobać.\nMniej ryzykownym podarunkiem ślubnym może być portret. Obecnie wielu artystów- malarzy oferuje stworzenie pięknego obrazu niekoniecznie z natury- z reguły wystarczy zdjęcie osoby, która ma być namalowana. Wartościową pamiątką będzie z pewnością obraz, na którym widnieje zakochana para np. na wakacjach. W Polsce coraz częściej prezenty otrzymują nie tylko nowożeńcy, ale także ich rodzice. W tej sytuacji warto zamówić dwa obrazy przedstawiające zakochanych- dla rodziców panny i pana młodego. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, by tak ważne portrety tworzył dyplomowany artysta- malarz, który zna się również na rodzajach farb i wybierze te, które kolory oraz konsystencję utrzymają przez lata. Można poprosić go o pokazanie zdjęć swoich dotychczasowych prac ? w końcu zarówno młoda para, jak i rodzice szczęśliwych nowożeńców w TYM DNIU zasługują na to, co najlepsze.


10 niesamowitych atrakcji dla dzieci w Borne Sulinowow - Fajne Podróże\n10 niesamowitych atrakcji dla dzieci w Borne Sulinowow\n5 listopada 2021 1 grudnia 2021 fajnepodroze\tBrak komentarzy Borne Sulinowo\nBorne Sulinowo to dawne rosyjskie miasto, które jest jednocześnie miastem niezwykle historycznym.\nZnajduje się ono w województwie zachodniopomorskim i jest pełne wielu niezwykle tajemniczych atrakcji szczególnie dla starszej młodzieży, które niewątpliwie powinni poznać.\n1. Cmentarz wojskowy\nTo niezwykle mroczne, ale jednocześnie niezwykle ciekawe miejsce. To przede wszystkim miejsce pochówku ofiar drugiej wojny światowej, który jest umiejscowiony głęboko w lesie. Warto zauważyć, że jest on otwarty dla zwiedzających. Starsza młodzież będzie nim zachwycona.\n2. Cmentarz radziecki\nTo kolejny z tych tajemniczych cmentarzy znajdujących się na terenie Bornego Sulinowa. To miejsce, gdzie przede wszystkim chowane były dzieci. Ich groby można poznać po tym, że są oznaczone przez maskotki. Każda z odwiedzających to miejsce osób będzie pod ogromnym wrażeniem.\n3. Dom Oficera\nW dawnych latach był to prawdziwy symbol tego miasta, ale obecnie pozostały z niego jedynie ruiny. Przez te wszystkie lata było to miejsce wielokrotnie przerabiane, ale żaden z właścicieli nie zagrzał tam za długo miejsca.\n4. Muzeum Militarnej Historii\nTo miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić. Można tam ujrzeć niezwykle unikatową kolekcję militariów, a co ciekawsze wszystkie z tych pojazdów są cały czas sprawne. Najmłodsi pasjonaci militarii będą wniebowzięci tym, co tam zastaną.\nObok owego muzeum znajduje się także poligon wojskowy. Będąc tam, aż się czuje klimat tego miejsca, a cisza tam panująca bardzo często potrafi wywoływać dreszcze na całym ciele. Starsze grono młodzieży zakocha się w tym klimacie.\n6. Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych\nMłodzi pasjonaci militarni mają jeszcze jeden powód, by odwiedzić Borne Sulinowo. Otóż co roku spotykają się tam wszyscy fani pojazdów militarnych. Podczas tego wydarzenia odbywają się koncerty, pokazy wojskowe, jak i również pokazy średniowiecznych wojów, co sprawia, że ta impreza jest jeszcze bardziej interesująca i zachęcająca.\n7. Rosyjski posterunek kontrolny\nA raczej jego ruiny znajdują się tuż koło Aeroklubu. Mimo że wiele z niego nie zostało, to w powietrzu czuć klimat tego miejsca, i licznych starć, jakie miały tam wielokrotnie miejsce.\nTo kolejna pozycja warta zobaczenia przez tę starszą młodzież. Ukryte są one w lesie tuż przy drodze głównej. Obok nich rozciąga się rzeka Pilawa. Mimo że nie są w najlepszym stanie, to i tak warto je zobaczyć na własne oczy.\n9. Wrzosowiska Kłomińskie\nTo kolejna ciekawa atrakcja w tym miejscu, którą warto zobaczyć całą rodziną. Szczególnie warto zajrzeć tu w okresie kwitnięcia owych wrzosów, gdyż są to największe wrzosowiska w Polsce, jak i również jedne z największych na terenie całej Europy.\n10. Punkt Widokowy Zalew Nadarzyce\nZnajduje się on tuż przy Bornym, ale i tak warto się tu wybrać, gdyż jest to miejsce niezwykle urokliwe i warte odwiedzenia. Najmłodsi będą zachwyceni wszystkimi widokami, jakie z niego zobaczą.\n10 najlepszych atrakcji w Bornym Sulinowie