PLUG-IN DEVICE COMBINATION - PHOENIX CONTACT GMBH & CO\nPLUG-IN DEVICE COMBINATION\nWIPO Patent Application WO/2015/128412\nThe invention relates to a plug-in device combination for protecting an electrical network against overvoltages or overcurrents, comprising a device socket (1), which has an approximately U-shaped main housing (3) having a recess (4) for accommodating a plug-in module (2), wherein the plug-in module (2) has an inner housing (7) having a protective element arranged therein and has a hood-shaped outer housing (8) that can be displaced to a limited extent between a first, lower position and a second, upper position in relation to the inner housing (7). A locking connection that acts between the device socket (1) and the inner housing (7) of the plug-in module (2) is provided, which locking connection comprises a resilient locking arm (10) having a locking nose (11) and comprises a locking opening (12) or a locking projection (13). Furthermore, a window (15) is formed in an end face (14) of the outer housing (8) of the plug-in module (2), which window interacts with the locking arm (10) in such a way that the locking arm (10) is not deflected in the first, lower position of the outer housing (8), such that the plug-in module (3) is secured in the recess (4) by the locking connection in the completely inserted state, while the locking arm (10) is defected against the spring force of the locking arm in the second, upper position of the outer housing (8), whereby the locking connection is eliminated.\nTEGT MICHAEL (DE)\nRAMSEL CHRISTIAN (DE)\nBÄCKERALF PETER (DE)\nKÖLLERMEIER ANDREAS (DE)\nTSCHUMAK ELENA (DE)\nH01R9/26; H01T4/06; H01R13/627\n1. Steckbare Gerätekombination zum Schutz eines elektrischen Netzes vor Überspannungen oder Überströmen, mit einem Gerätesockel (1) und mindestens einem auf den Gerätesockel (1) aufsteckbaren Steckmodul (2),\nwobei der Gerätesockel (1) ein Grundgehäuse (3) mit einer Ausnehmung (4) zur Aufnahme des Steckmoduls (2), Anschlussklemmen (5) für die Leiter des zu schützenden Netzes und mit den Anschlussklemmen (5) verbundene Steckkontakte (6) aufweist, und\nwobei das Steckmodul (2) ein Innengehäuse (7), ein gegenüber dem Innengehäuse (7) zwischen einer ersten, unteren Position und einer zweiten oberen Position begrenzt verschiebbares haubenförmiges Außengehäuse (8), ein in dem Innengehäuse (7) angeordnetes Schutzelement, insbesondere einen Blitzstrom- und/oder Überspannungsabieiter, und zu den Steckkontakten (6) korrespondierende Anschlusssteckkontakte (9), die mit dem Schutzelement elektrisch leitend verbunden sind, aufweist,\ndass mindestens eine zwischen dem Gerätesockel (1) und dem Innengehäuse (7) des Steckmoduls (2) wirkende Rastverbindung vorgesehen ist, wobei die Rastverbindung mindestens einen federnden Rastarm (10) mit einer Rastnase (1 1) und eine Rastausnehmung (12) oder einen Rastvorsprung (13) aufweist, und\ndass in mindestens einer Stirnseite (14) des Außengehäuses (8) des Steckmoduls mindestens ein Fenster (15) ausgebildet ist,\nwobei das Fenster (15) derart mit dem Rastarm (10) zusammenwirkt, dass der Rastarm (10) in der ersten, unteren Position des Außengehäuses (8) nicht ausgelenkt ist, so dass im vollständig eingesteckten Zustand des Steckmoduls (3) in der Ausnehmung (4) das Steckmodul (2) durch die Rastverbindung gesichert ist, während der Rastarm (10) in der zweiten, oberen Position des Außengehäuses (8) entgegen seiner Federkraft ausgelenkt ist, wodurch die Rastverbindung aufgehoben ist.\n2. Gerätekombination nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Rastausnehmung (12) in mindestens einer die Ausnehmung (4) begrenzenden Wand (16) des Gerätesockels (1) ausgebildet ist,\ndass der mindestens eine federnde Rastarm (10) mit der zur Rastausnehmung (12) korrespondierenden Rastnase (1 1) am Innengehäuse (7) des Steckmoduls (2) ausgebildet ist,\nwobei im vollständig eingesteckten Zustand des Steckmoduls (2) in die Ausnehmung (4) die Rastnase (1 1) in der ersten, unteren Position des Außengehäuses (8) durch das Fenster (15) im Außengehäuse (8) herausragt und in die Rastausnehmung (12) der Wand (16) einrastet, während der Rastarm (10) in der zweiten, oberen Position des Außengehäuses (8) durch den unteren Rand (17) des Fensters (15) oder die unterhalb des Fensters (15) angrenzende Wand des Außengehäuses (8) ausgelenkt ist, so dass die Rastnase (1 1) nicht in die Rastausnehmung (12) der Wand (16) hineinragt.\n3. Gerätekombination nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass in beiden die Ausnehmung (4) begrenzenden einander gegenüberliegenden Wänden (16) des Gerätesockels (1) je mindestens eine Rastausnehmung (12) ausgebildet ist, dass das Innengehäuse (7) auf zwei einander gegenüberliegenden Seiten je mindestens einen Rastarm (10) aufweist, und dass in beiden Stirnseiten (14) des Außengehäuses (8) je mindestens ein Fenster (15) ausgebildet ist.\n4. Gerätekombination nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Rastnase (1 1) des Rastarms (10) eine Schräge (18) aufweist, wobei die Schräge (18) entgegengesetzt zur Einsteckrichtung des Steckmoduls (2) in den Gerätesockel (1) ansteigt.\n5. Gerätekombination nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Rastnase (1 1) des Rastarms (10) eine Rastfläche (19) und die Rastausnehmung (12) in der Wand (15) des Gerätesockels (1) eine zur Rastfläche (19) der Rastnase (1 1) korrespondierende Verrastungsfläche (20) aufweist, wobei die Verrastungsfläche (20) parallel zur Grundfläche (21) der Ausnehmung (4) verläuft.\n6. Gerätekombination nach Anspruch 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Rastfläche (19) der Rastnase (1 1) unter einem Winkel zur Verrastungsflä- che (20) verläuft, wobei die Rastfläche (19) vom Rastarm (10) zum freien Ende der Rastnase (1 1) ansteigt.\n7. Gerätekombination nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine federnde Rastarm (10') in mindestens einer die Ausnehmung (4) begrenzenden Wand (16) des Gerätesockels (1) ausgebildet ist, wobei der Rastarm (10') mindestens eine Rastnase (1 1 ') und einen Entriegelungsvorsprung (22) aufweist,\ndass der zur Rastnase (1 1 ') korrespondierende Rastvorsprung (13) am Innengehäuse (7) des Steckmoduls (2) ausgebildet ist, und\ndass in mindestens einer Stirnseite (14) des Außengehäuses (8) des Steckmoduls (2) zusätzlich zu dem zum Entriegelungsvorsprung (22) korrespondierenden Fenster (15') mindestens eine Öffnung (23) für die mindestens eine Rastnase (1 1 ') ausgebildet ist,\nwobei im vollständig eingesteckten Zustand des Steckmoduls (2) in die Ausnehmung (4) in der ersten, unteren Position des Außengehäuses (8) der Entriegelungsvorsprung (22) in das Fenster (15) und die Rastnase (1 1 ') in die Öffnung (23) im Außengehäuse (8) hineinragt, so dass die Rastnase (1 1 ') und der Rastvorsprung (13) als Rastverbindung zusammenwirken, während der Rastarm (10') in der zweiten, oberen Position des Außengehäuses (8) durch den unteren Rand (17) des Fensters (15) oder die unterhalb des Fensters (15) angrenzende Wand des Außengehäuses (8) ausgelenkt ist, so dass die Rastnase (1 1 ') nicht in die Öffnung (23) im Außengehäuse (8) hineinragt und nicht mit dem Rastvorsprung (13) zusammenwirkt.\n8. Gerätekombination nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass in beiden die Ausnehmung (4) begrenzenden einander gegenüberliegenden Wänden (16) des Gerätesockels (1) je mindestens ein Rastarm (1 1 ') ausgebildet ist, dass das Innengehäuse (7) auf zwei einander gegenüberliegenden Seiten je mindestens einen Rastvorsprung (13) aufweist, und dass in beiden Stirnseiten (14) des Außengehäuses (8) je mindestens ein Fenster (15) und mindestens eine Öffnung (23) ausgebildet sind.\n9. Gerätekombination nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens eine Öffnung (23) für die Rastnase (1 1 ') am unteren Rand des Außengehäuses (8) ausgebildet ist und nach unten offen ist.\n10. Gerätekombination nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der mindestens eine Rastarm (10') zwei Rastnasen (1 1 ') und einen Entriegelungsvorsprung (22) aufweist, wobei der Entriegelungsvorsprung (22) zwischen den beiden Rastnasen (1 1 ') angeordnet ist.\n1 1. Gerätekombination nach einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Rastnase (10') eine Schräge (18') aufweist, wobei die Schräge (18') in Richtung der Grundfläche (21) der Ausnehmung (4) ansteigt.\n12. Gerätekombination nach Anspruch 1 1, dadurch gekennzeichnet, dass die die Rastnase (1 1 ') eine Rastfläche (19') aufweist, die unter einem Winkel zur Grundfläche (21) der Ausnehmung (4) verläuft, wobei die Rastfläche (19') vom Rastarm (10') zum freien Ende der Rastnase (1 1 ') zur Grundfläche (21) geneigt ist.\n13. Gerätekombination nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Innengehäuse (7) mindestens eine Rastnase (24) aufweist und in dem Außengehäuse (8) mindestens eine Rastausnehmung (25) ausgebildet ist, wobei die Höhe der Rastausnehmung (25) die maximal mögliche Verschiebung des Außengehäuses (8) zum Innengehäuse (7) bestimmt.\n14. Gerätekombination nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Außengehäuse (8) an seinen beiden gegenüberliegenden Stirnseiten (14) jeweils eine Grifffläche (26) aufweist.\n15. Gerätekombination nach einem der Ansprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass an der Stirnseite (14) des Außengehäuses (8) mindestens ein erstes Führungselement und an der Wand (16) des Gerätesockels (1) mindestens ein korrespondierendes zweites Führungselement ausgebildet ist.\nDie Erfindung betrifft eine steckbare Gerätekombination zum Schutz eines elektrischen Netzes vor Überspannungen oder Überströmen, mit einem Gerätesockel und mit mindestens einem auf den Gerätesockel aufsteckbaren Steckmodul. Dabei weist der Gerätesockel ein etwa U-förmiges Grundgehäuse mit einer Ausnehmung zur Aufnahme des Steckmoduls, Anschlussklemmen für die Leiter des zu schützenden Netzes und mit den Anschlussklemmen verbundene Steckkontakte auf. Das Steckmodul weist ein Innengehäuse, ein hauben- förmiges Außengehäuse, ein in dem Innengehäuse angeordnetes Schutzelement und zu den Steckkontakten korrespondierende Anschlusssteckkontakte auf, wobei das haubenförmige Außengehäuse gegenüber dem Innengehäuse zwischen einer ersten, unteren Position und einer zweiten oberen Position begrenzt verschiebbar angeordnet ist.\nFür die Betriebssicherheit von elektrischen Anlagen, Maschinen und Geräten ist die permanente ordnungsgemäße Energieversorgung von besonderer Bedeutung. Um beispielsweise einen Stillstand einer Anlage oder eines Anlagenteils zu verhindern oder die Gefahr der Beschädigung eines elektrischen Netzes oder eines an das elektrische Netz angeschlossenen Verbrauchers möglichst gering zu halten, muss eine Schädigung des Netzes und der Verbraucher durch Überspannungen oder dauerhaft anstehende Überströme, nämlich Überlastströme oder Kurzschlussströme, verhindert werden. Hierzu werden Überspannungsschutzgeräte und Geräteschutzschalter verwendet, die bei Überspannungen bzw. Überlast oder Kurzschluss die transiente Überspannung ableiten oder den fehlerhaften Stromkreis selektiv abschalten, so dass eine Beschädigung der angeschlossenen Geräte verhindert wird und andere Anlagenteile nach Möglichkeit weiter funktionsbereit bleiben.\nSowohl Überspannungsschutzgeräte als auch Geräteschutzschalter werden in der Praxis häufig als steckbare Gerätekombinationen mit einem Gerätesockel als Unterteil und einem Steckmodul als Oberteil ausgebildet. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung kann es sich bei der steckbaren Gerätekombination sowohl um ein Überspannungsschutzgerät als auch um einen Geräteschutz- Schalter handeln, unabhängig davon, dass nachfolgend in erster Linie ein Überspannungsschutzgerät als steckbare Gerätekombination beschrieben wird.\nBei bekannten Überspannungsschutzgeräten dient der Gerätesockel, der beispielsweise auf einer Tragschiene montiert werden kann, zum Anschluss an die elektrischen Leitungen. Zur Installation eines solchen Überspannungsschutzgeräts, welches beispielsweise die phasenführenden Leiter LI, L2, L3 sowie den Neutralleiter N und gegebenenfalls auch den Erdleiter PE schützen soll, sind an dem Gerätesockel entsprechende Anschlussklemmen für die einzelnen Leiter vorgesehen. Bei den bekannten Überspannungsschutzgeräten ist der Gerätesockel etwa U-förmig ausgebildet, wobei an einen Schenkel die Anschlussklemmen für die Phasenleiter und den Neutralleiter und an dem anderen Anschlussschenkel die Anschlussklemme für den Erdleiter angeordnet sind. Das Grundgehäuse des Gerätesockels weist eine Ausnehmung auf, deren Abmessungen an die Außenabmessungen des Steckmoduls angepasst sind, so dass das Steckmodul in die Ausnehmung eingesteckt werden kann.\nZur einfachen mechanischen und elektrischen Kontaktierung des Gerätesockels mit dem Steckmodul, in dem das eigentliche Schutzelement angeordnet ist, weist der Gerätesockel mit den Anschlussklemmen verbundene Steckerbuchsen und das Steckmodul korrespondierende Steckerstifte auf, so dass das Steckmodul auf den Gerätesockel aufsteckbar ist. Durch die Steckbarkeit des in dem Steckmodul angeordneten Überspannungsschutzelements besteht die Möglichkeit, das Steckmodul im Fehlerfall oder bei evisions- oder Wartungsarbeiten auszutauschen, ohne dass die an den Anschlussklemmen des Gerätesockels angeschlossenen Leiter abgetrennt werden müssen.\nIm Fehler- bzw. Überlastfall kann kurzfristig ein Stoß- oder Kurzschlussstrom fließen, der den Nennstrom des Netzes um ein vielfaches übersteigt. Aufgrund des hohen Kurzschlussstromes kommt es dann zu starken magnetischen Kräften, so dass das Überspannungsschutzelement aus dem Geräteunterteil herausgedrückt werden kann. Entsprechendes gilt auch während einer Arbeitsprüfung, bei der das Überspannungsschutzgerät mit Impulsströmen beaufschlagt wird, deren Amplitude die Amplitude eines Kurzschlussstromes übersteigen kann. Bei den bekannten Überspannungsschutzgeräten besteht daher die Gefahr, dass die Steckmodule nach einer Arbeitsprüfung sowie im Fehler- bzw. Überlastfall aus dem Gerätesockel heraus springen bzw. angehoben werden. Darüber hinaus kann es auch bei starken Vibrationen zu einem Lösen der Steckverbindung zwischen dem Gerätesockel und dem Steckmodul kommen, so dass der ordnungsgemäße elektrische Anschluss des Steckmoduls nicht mehr sicher gewährleistet werden kann. Dies kann zwar dadurch verhindert werden, dass die Steckerbuchsen und die Steckerstifte so ausgebildet sind, dass zwischen ihnen im gesteckten Zustand ein Kraft- oder Formschluss besteht, der durch die Ausbildung einer Verdickung an den Steckerstiften noch verstärkt werden kann, hierdurch kann ein Steckmodul jedoch nur mit relativ großem Kraftaufwand in den Gerätesockel eingesteckt und bei einem gewollten Austausch nur mit noch größerem Kraftaufwand aus dem Gerätesockel herausgezogen werden.\nAus der DE 10 2008 021 210 B4 ist eine eingangs beschriebene steckbare Gerätekombination in Form eines Überspannungsschutzgeräts bekannt, bei der das steckbare Überspannungsschutzelement ein oder zwei Federelemente als Verriegelungselement aufweist. Mit Hilfe eines am haubenförmigen Außengehäuse angeordneten Keils als Betätigungselement können die freien Enden der Federelemente auseinandergedrückt werden, wenn sich das Außengehäuse in seiner unteren Position befindet, so dass sich die freien Enden der Federelemente kraftschlüssig in am Gerätesockel ausgebildeten Führungsrippen verkeilen. Soll das steckbare Überspannungsschutzelement ausgetauscht werden, so muss das Außengehäuse aus seiner unteren Position in seine obere Position angehoben werden, wodurch sich auch das Ende des Betätigungsteils nach oben bewegt, so dass das Federelement oder die beiden Federelemente in ihre ursprüngliche Position zurückfedern können, wodurch die kraftschlüssige Verbindung zwischen den freien Enden der Federelemente und den Führungsrippen des Gerätesockels gelöst wird.\nEin als steckbare Gerätekombination ausgebildetes Überspannungsschutzgerät ist auch aus der DE 10 2008 017 423 AI bekannt. Auch bei diesem Überspannungsschutzgerät ist das die Überspannungsschutzelemente aufweisende Steckmodul in einen Gerätesockel einsteckbar und im eingesteckten Zustand darin verriegelbar. Die Verriegelung des Steckmoduls in dem Gerätesockel er- folgt dabei mit Hilfe eines in einem der Schenkel des Gerätesockels gelagerten Drehriegels, der ein vorstehendes Zungenteil aufweist. Nach dem Einstecken des Steckmoduls in die Aufnahme des Gerätesockels kann das Steckmodul dadurch in seiner Position verriegelt werden, dass der Drehriegel mit Hilfe eines Werkzeugs verdreht wird, wobei das Zungenteil des Drehriegels in eine korrespondierende Nut im Steckmodul eingreift. Soll das Steckmodul ausgetauscht werden, so muss der Drehriegel wiederum verdreht werden, so dass sich dessen Zungenteil aus der Nut im Steckmodul herausbewegt und in eine entsprechende Nut bzw. Öffnung im Schenkel des Gerätesockels hineinschwenkt. Diese Art der Verriegelung des Steckmoduls in dem Gerätesockel weist den Nachteil auf, dass zum Verriegeln und Entriegeln des Steckmoduls in dem Gerätesockel der Drehriegel verdreht werden muss, was einen zusätzlichen Montage schritt bedeutet.\nDer vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine eingangs beschriebene steckbare Gerätekombination zur Verfügung zu stellen, bei der der Gerätesockel und das Steckmodul möglichst einfach ausgebildet sind, gleichzeitig jedoch sowohl das Verriegeln als auch das Entriegeln und Austauschen des Steckmoduls für den Anwender möglichst einfach und komfortabel durchführbar ist.\nDiese Aufgabe ist bei der eingangs beschriebenen steckbaren Gerätekombination mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 dadurch gelöst, dass mindestens eine zwischen dem Gerätesockel und dem Innengehäuse des Steckmoduls wirkende Rastverbindung vorgesehen ist, wobei die Rastverbindung mindestens einen federnden Rastarm mit einer Rastnase und eine Rastausnehmung oder einen Rastvorsprung aufweist. Darüber hinaus ist in mindestens einer Stirnseite des Außengehäuses des Steckmoduls mindestens ein Fenster ausgebildet, das derart mit dem Rastarm zusammenwirkt, dass der Rastarm in der ersten, unteren Position des Außengehäuses nicht ausgelenkt ist, so dass im vollständig eingesteckten Zustand des Steckmoduls in der Ausnehmung das Steckmodul durch die Rastverbindung gesichert ist, während in der zweiten, oberen Position des Außengehäuses der Rastarm dagegen entgegen seiner Federkraft ausgelenkt ist, wodurch die Rastverbindung aufgehoben ist, so dass das Steckmodul einfach aus dem Gerätesockel herausgezogen werden kann. Dadurch, dass die Rastverbindung zwischen dem Gerätesockel und dem Steckmodul aus einem Rastarm mit einer Rastnase einerseits und einer Rast- ausnehmung oder einem Rastvorsprung andererseits besteht, ist die Rastverbindung sehr einfach ausgebildet, wobei insbesondere auf zusätzliche Bauteile verzichtet werden kann, da sowohl der federnde Rastarm als auch die Rast- ausnehmung oder der Rastvorsprung unmittelbar am Grundgehäuse des Gerätesockels bzw. am Innengehäuse des Steckmoduls realisiert sein können. Durch die Ausbildung mindestens eines Fensters in mindestens einer Stirnseite des Außengehäuses des Steckmoduls kann die Rastverbindung einfach dadurch aufgehoben bzw. gelöst werden, dass das Außengehäuse aus seiner ersten, unteren Position in seine zweite, obere Position verschoben bzw. angehoben wird, was zu einer Auslenkung des Rastarms führt, so dass die Rastnase nicht mehr mit der Rastausnehmung bzw. dem Rastvorsprung in Eingriff ist. Durch ein Anheben bzw. Ziehen des Außengehäuses des Steckmoduls wird somit in einem ersten Schritt die Rastverbindung gelöst, so dass dann - unmittelbar folgend - durch weiteres Anheben bzw. Ziehen des Außengehäuses das Steckmodul von dem Gerätesockel abgehoben bzw. aus der Ausnehmung herausgezogen werden kann.\nGrundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, an welchem der beiden Bauteile - Gerätesockel oder Steckmodul - die Elemente der Rastverbindung, d.h. der Rastarm einerseits und die Rastausnehmung bzw. der Rastvorsprung andererseits, angeordnet bzw. ausgebildet sind. Der Rastarm mit seiner Rastnase ist dabei in beiden Fällen so angeordnet und ausgebildet, dass die Rastnase ein Aufstecken des Steckmoduls auf den Gerätesockel, d.h. ein Einstecken des Steckmoduls in die Ausnehmung, aufgrund der federnder Eigenschaft des Rastarms nicht behindert. Beim Aufstecken des Steckmoduls wird der Rastarm somit etwas ausgelenkt, so dass das Steckmodul ohne größeren Kraftaufwand in die Ausnehmung eingesteckt werden kann. Hierzu ist auf der dem Steckmodul abgewandten Seite des Rastarms ein entsprechender Freiraum ausgebildet, in den der Rastarm ausgelenkt werden kann.\nGemäß der grundsätzlichen ersten Ausführungsform der Erfindung ist die mindestens eine Rastausnehmung in mindestens einer die Ausnehmung begrenzenden Wand des Gerätesockels ausgebildet, während der mindestens eine federnde Rastarm mit der zur Rastausnehmung korrespondierenden Rast- nase am Innengehäuse des Steckmoduls ausgebildet ist. Die Rastnase ist dabei derart relativ zum Fenster in der Stirnseite des Außengehäuses angeordnet, dass die Rastnase in der ersten, unteren Position des Außengehäuses durch das Fenster herausragen kann. Im vollständig eingesteckten Zustand des Steckmoduls in die Ausnehmung des Gerätesockels rastet dann die Rastnase in die Rastausnehmung in der Wand des Gerätesockels ein, so dass das Steckmodul in dem Gerätesockel verrastet ist. In der zweiten, oberen Position des Außengehäuses ist dagegen der Rastarm durch den unteren Rand des Fensters oder die unterhalb des Fensters angrenzende Wand des Außengehäuses ausgelenkt, so dass die Rastnase nicht mehr in die Rastausnehmung in der Wand des Gerätesockels hineinragt, die Rastverbindung somit aufgehoben ist.\nBei der zuvor beschriebenen Ausführungsvariante der erfindungsgemäßen Gerätekombination kann das durch die Rastverbindung im Gerätesockel verrastete Steckmodul somit einfach aus der Ausnehmung herausgezogen werden, indem ein Anwender das Steckmodul am Außengehäuse anfasst und aus der Ausnehmung im Gerätesockel herauszieht. Hierbei erfolgt zunächst eine begrenzte Anhebung des Außengehäuses relativ zum Innengehäuse, was dazu führt, dass die zunächst durch das Fenster im Außengehäuse herausragende Rastnase vom unteren Rand des Fensters bzw. der unterhalb des Fensters angrenzenden Wand des Außengehäuses nach innen gerückt wird, was zu einer Auslenkung des Rastarms führt. Die Auslenkung des Rastarms bzw. der Rastnase führt dabei dazu, dass die Rastnase nicht mehr in die Rastausnehmung in der Wand des Gerätesockels hineinragt, so dass die Rastverbindung zwischen der Rastnase und der Rastausnehmung gelöst ist. Da das Außengehäuse gegenüber dem Innengehäuse nur um einen begrenzten Weg verschiebbar angeordnet ist, führt ein weiteres Ziehen an dem Außengehäuse dazu, dass nun die Anschlusssteckkontakte des Steckmoduls aus den Steckkontakten des Gerätesockels herausgezogen und damit das Steckmodul insgesamt von dem Gerätesockel abgezogen wird. Das Lösen der Rastverbindung und das Herausziehen des Steckmoduls aus der Ausnehmung des Gerätesockels erfolgt somit durch einen einzigen Handgriff, nämlich durch ein einfaches Ziehen bzw. Anheben des Steckmoduls am Außengehäuse.\nZuvor ist ausgeführt worden, dass die Rastverbindung mindestens einen federnden Rastarm und mindestens eine Rastausnehmung aufweist. Vorzugs- weise ist in den beiden die Ausnehmung begrenzenden, einander gegenüberliegenden Wänden des Gerätesockels je mindestens eine Rastausnehmung ausgebildet. Korrespondierend dazu weist dann das Innengehäuse des Steckmoduls an den beiden einander gegenüberliegenden Stirnseiten je mindestens einen Rastarm auf, und ist auch in den beiden Stirnseiten des Außengehäuses jeweils mindestens ein Fenster ausgebildet. Hierdurch wird eine sichere Ver- rastung des Steckmoduls in der Ausnehmung des Gerätesockels gewährleistet, da an zwei gegenüberliegenden Seiten je eine Rastverbindung ausgebildet ist.\nDamit das Einstecken des Steckmoduls in die Ausnehmung im Gerätesockel durch die Ausbildung des Rastarms nicht behindert wird, weist die Rastnase des Rastarms vorzugsweise eine Schräge auf, die entgegengesetzt zur Einsteckrichtung des Steckmoduls in den Gerätesockel ansteigt. Hierdurch wird ein Verkanten oder Verhaken der Rastnase beim Einstecken des Steckmoduls in die Ausnehmung verhindert und das Zurückfedern des Rastarms beim Einstecken erleichtert.\nGemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung weist die Rastnase des Rastarms eine Rastiläche und die Rastausnehmung in der Wand des Gerätesockels eine zur Rastiläche korrespondierende Verrastungsfläche auf, wobei die Verrastungsfläche im Wesentlichen parallel zur Grundfläche der Ausnehmung verläuft. Hierdurch wird ein ungewolltes Herausschwenken der Rastnase des Rastarms aus der Rastausnehmung verhindert, so dass eine sichere Verriegelung des Steckmoduls in dem Gerätesockel gewährleistet ist, auch wenn im Fehler- bzw. Überlastfall starke elektromagnetische Kräfte auftreten, durch die das Steckmodul mit einer entgegengesetzt zur Aufsteckrichtung gerichteten Kraft beaufschlagt wird.\nUm das gewollte Lösen der Rastverbindung zu erleichtern, ist gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung vorgesehen, dass die Rastiläche der Rastnase unter einem Winkel zur Verrastungsfläche der Rastausnehmung verläuft, wobei die Rastiläche vom Rastarm zum freien Ende der Rastnase hin ansteigt. Durch die leicht schräg verlaufende Rastiläche wird das Herausschwenken der Rastnase aus der Rastausnehmung beim Anheben des Außengehäuses aus der ersten, unteren Position in die zweite, obere Position erleichtert. Gemäß einer grundsätzlich zweiten Ausführungsform der erfindungsgemäßen Gerätekombination ist der mindestens eine federnde Rastarm in mindestens einer die Ausnehmung begrenzenden Wand des Gerätesockels ausgebildet, wobei der Rastarm neben mindestens einer Rastnase noch einen Entriegelungsvorsprung aufweist. Da bei dieser Variante der Rastarm am Gerätesockel ausgebildet ist, ist der zur Rastnase korrespondierende Rastvorsprung nun am Innengehäuse des Steckmoduls ausgebildet. Darüber hinaus ist in mindestens einer Stirnseite des Außengehäuses des Steckmoduls zusätzlich zu dem zum Entriegelungsvorsprung korrespondierenden Fenster noch mindestens eine Öffnung für die mindestens eine Rastnase ausgebildet.\nIm vollständig eingesteckten Zustand des Steckmoduls in die Ausnehmung im Grundgehäuse des Gerätesockels ist dabei die Verriegelung zwischen dem Steckmodul und dem Gerätesockel dadurch realisiert, dass der Entriegelungsvorsprung in das Fenster und die Rastnase in die Öffnung im Außengehäuse hinein, wobei dann die Rastnase und der Rastvorsprung am Innengehäuse des Steckmoduls als Rastverbindung zusammenwirken. Ein ungewolltes Herausdrücken des Steckmoduls aus der Ausnehmung im Gerätesockel wird somit dadurch verhindert, dass der Rastvorsprung am Innengehäuse - und damit das Innengehäuse insgesamt - durch die Rastnase des Rastarms in seiner Position gesichert ist. In der zweiten, oberen Position des Außengehäuses befindet sich dagegen der Entriegelungsvorsprung nicht mehr im Fenster im Außengehäuse, so dass der Rastarm durch den unteren Rand des Fensters oder die unterhalb des Fensters angrenzende Wand des Außengehäuses ausgelenkt ist, was dazu führt, dass die Rastnase nicht in die Öffnung im Außengehäuse hineinragt und somit auch nicht mehr mit dem Rastvorsprung am Innengehäuse als Rastverbindung zusammenwirkt.\nAuch bei der zweiten Ausführungsvariante führt ein Anheben bzw. Ziehen des Außengehäuses aus seiner ersten, unteren Position in seine zweite, obere Position somit dazu, dass der Rastarm ausgelenkt wird, was zu einer Aufhebung der Rastverbindung zwischen der Rastnase und dem Rastvorsprung führt, so dass dann das Steckmodul aus der Ausnehmung im Grundgehäuse des Gerätesockels herausgezogen werden kann. Wie zuvor auch im Zusammenhang mit der ersten Ausführungsvariante der erfindungsgemäßen Gerätekombination ausgeführt worden ist, ist auch bei der zweiten Ausführungsvariante vorzugsweise auf beiden Seiten des Steckmoduls bzw. auf beiden Seiten der Ausnehmung eine Verrastung ausgebildet. Vorzugsweise ist somit in beiden die Ausnehmung begrenzenden, einander gegenüberliegenden Wänden des Gerätesockels je mindestens ein Rastarm ausgebildet. Außerdem weist dann das Innengehäuse auf den beiden einander gegenüberliegenden Seiten je mindestens einen Rastvorsprung auf und sind auch in beiden Stirnseiten des Außengehäuses je mindestens ein Fenster und mindestens eine Öffnung ausgebildet.\nDamit auch bei der zweiten Ausführungsvariante der erfindungsgemäßen steckbaren Gerätekombination das Einstecken des Steckmoduls in die Ausnehmung im Grundgehäuse des Gerätesockels durch die Ausbildung des Rastarms möglichst nicht behindert wird, ist vorzugsweise vorgesehen, dass die Rastnase eine Schräge aufweist, die nun jedoch in Richtung der Grundfläche der Ausnehmung ansteigt. Auch hierbei erleichtert die an der Rastnase ausgebildete Schräge die Auslenkung des Rastarms beim Einstecken des Steckmoduls und damit das Einstecken des Steckmoduls in die Ausnehmung.\nGemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung ist die mindestens eine Öffnung für die Rastnase am unteren Rand des Außengehäuses ausgebildet und nach unten offen. Bei dieser Ausgestaltung der Gerätekombination kann der am Innengehäuse ausgebildete Rastvorsprung einfach vom Boden des Innengehäuses gebildet werden, auf den das Außengehäuse in seiner ersten, unteren Position aufsitzt. Dadurch, dass die Öffnung für die Rastnase nach unten offen ist, kann das Außengehäuse problemlos von seiner ersten, unteren Position in seine zweite, obere Position verbracht werden, ohne dass es hierbei durch die Rastnase behindert wird.\nIm Einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von Möglichkeiten, die erfindungsgemäße steckbare Gerätekombination auszugestalten und weiterzubilden. Dazu wird verwiesen sowohl auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordneten Patentansprüche als auch auf die nachfolgende Beschreibung zweier bevorzugter Ausführungsbeispiele in Verbindung mit der Zeichnung. In der Zeichnung zeigen ein erstes Ausführungsbeispiel einer Gerätekombination mit einem vollständig eingesteckten und verrasteten Steckmodul, die Gerätekombination gemäß Fig. 1, mit einem angehobenen, nicht mehr verrasteten Steckmodul, die Gerätekombination mit einem herausgezogenem Steckmodul, eine perspektivische Darstellung des Gerätesockels der Gerätekombination gemäß Fig. 1 , eine perspektivische Darstellung des Steckmoduls der Gerätekombination gemäß Fig. 1 ,\nFig. 6 eine perspektivische Darstellung des Steckmoduls gemäß Fig. 5, ohne Außengehäuse,\nFig. 7 ein zweites Ausführungsbeispiel einer Gerätekombination mit einem vollständig eingesteckten und verrasteten Steckmodul, eine perspektivische Darstellung des Gerätesockels der Gerätekombination gemäß Fig. 7, eine perspektivische Darstellung des Steckmoduls der Gerätekombination gemäß Fig. 7,\nFig. 10 zwei vergrößerte Ausschnitte des zweiten Ausführungsbeispiels der Gerätekombination, im verrasteten und im nicht verrasteten Zustand, und\nFig. 1 1 zwei andere vergrößerte Ausschnitte des zweiten Ausführungsbeispiels der Gerätekombination, im verrasteten und im nicht verrasteten Zustand.\nDie Fig. 1 bis 6 zeigen ein erstes Ausführungsbeispiel einer steckbaren Gerätekombination zum Schutz eines elektrischen Netzes vor Überspannungen oder Überströmen, bestehend aus einem Gerätesockel 1 und einem auf den Gerätesockel 1 aufsteckbaren Steckmodul 2. Ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen steckbaren Gerätekombination ist in den Fig. 7 bis 1 1 dargestellt.\nBeiden Ausführungsbeispielen ist dabei gemeinsam, dass der in Fig. 4 und 8 separat dargestellte Gerätesockel 1 ein auf eine Tragschiene aufrastbares, etwa U-förmiges Grundgehäuse 3 mit einer Ausnehmung 4 zur Aufnahme des Steckmoduls 2 aufweist. Darüber hinaus sind in den Schenkeln des Gerätesockels 1 Anschlussklemmen 5 für die Leiter des zu schützenden Netzes angeordnet, wobei es sich bei dem hier dargestellten Ausführungsbeispielen bei den Anschlussklemmen 5 um Schraubanschlussklemmen handelt. Selbstverständlich können auch andere Arten von Anschlussklemmen, beispielsweise Zugfederanschlussklemmen, Direkt- bzw. Schenkelfederanschlussklemmen oder Schneidanschlussklemmen verwendet werden. Schließlich sind in dem Gerätesockel 1 unterhalb der Ausnehmung 4 noch mehrere, mit den Anschlussklemmen 5 verbundene Steckkontakte 6 angeordnet, die im vorliegenden Fall als Steckerbuchsen ausgebildet sind.\nDas in den Fig. 5 und separat dargestellte Steckmodul 2 weist ein Innengehäuse 7 und ein haubenförmiges Außengehäuse 8 auf, wobei das Außengehäuse 8 gegenüber dem Innengehäuse 7 zwischen einer ersten, unteren Position (Fig. 1) und einer zweiten, oberen Position (Fig. 2) verschiebbar ist. In dem Innengehäuse 7 ist ein Schutzelement, insbesondere ein Überspannungsablei- ter, beispielsweise eine Funkenstrecke oder ein Varistor, angeordnet, der mit Anschlusssteckkontakten 9 in Form von Steckerstiften elektrisch verbunden ist, die in die korrespondierenden Steckkontakte 6 im Gerätesockel 1 einsteckbar sind. Durch die Steckbarkeit des Steckmoduls 2 ist neben der einfachen Installation auch ein einfacher Austausch eines defekten Steckmoduls 2 möglich. Hierfür kann das Steckmodul 2 einfach von dem Gerätesockel 1 abgezogen bzw. aus der Ausnehmung 4 herausgezogen werden, ohne dass ein Eingriff in die Installation erforderlich ist.\nUm eine sichere Befestigung des Steckmoduls 2 in dem Gerätesockel 1 zu gewährleisten, ist zwischen dem Gerätesockel 1 , insbesondere dessen Grundgehäuse 3, und dem Innengehäuse 7 des Steckmoduls 2 mindestens eine Rast- Verbindung ausgebildet, die aus einem federnden Rastarm 10, 10' mit einer Rastnase 1 1, 1 Γ und einer Rastausnehmung 12 bzw. einem Rastvorsprung 13 besteht. Damit die Rastverbindung vom Anwender einfach und ohne zusätzliches Werkzeug oder zusätzliche Montageschritte gelöst werden kann, wenn das Steckmodul 2 gewollt vom Gerätesockel 1 abgezogen werden soll, sind in den beiden Stirnseiten 14 des Außengehäuses 8 jeweils Fenster 15, 15' ausgebildet. Mit Hilfe der Fenster 15, 15' und dank der begrenzten Verschiebbarkeit des Außengehäuses 8 relativ zum Innengehäuse 7 kann die Rastverbindung einfach dadurch gelöst werden, dass das Außengehäuse 8 aus einer ersten, unteren Position in eine zweite, obere Position verschoben wird. Dabei werden die Rastarme 10, 10' so ausgelenkt, dass die Rastnasen 1 1 , 1 1' nicht mehr mit der jeweiligen Rastausnehmung 12 bzw. dem jeweiligen Rastvorsprung 13 in Eingriff sind.\nBei dem ersten Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen steckbaren Gerätekombination gemäß den Fig. 1 bis 6 sind in den beiden die Ausnehmung 4 im Gerätesockel 1 begrenzenden Wänden 16 jeweils zwei Rastausnehmungen 12 ausgebildet, wie beispielsweise aus Fig. 4 ersichtlich ist. Korrespondierend dazu weist das Innengehäuse 7 an seinen beiden Stirnseiten je zwei Rastarme 10 auf, deren Rastnase 1 1 mit der korrespondierenden Rastausnehmung 12 jeweils eine Rastverbindung bildet. Außerdem sind in den beiden Stirnseiten 14 des Außengehäuses 8 jeweils zwei Fenster 15 ausgebildet, durch die die Rastnasen 1 1 der Rastarme 10 herausragen können, wie dies insbesondere in Fig. 5 ersichtlich ist.\nFig. 1 zeigt das Steckmodul 2 im vollständig eingesteckten und verrasteten Zustand im Gerätesockel 1 , wobei in der Gesamtdarstellung gemäß Fig. la am linken Schenkel des Gerätesockels 1 ein Teil des Grundgehäuses 3 und benachbart dazu auch ein Teil des Außengehäuses 8 weggelassen ist, damit die Verrastung zwischen dem Gerätesockel 1 und dem Steckmodul 2 erkennbar ist. Insbesondere aus der vergrößerten Darstellung gemäß Fig. lb ist dabei ersichtlich, dass die Rastnase 1 1 durch das Fenster 15 in der Stirnseite 14 des Außengehäuses 8 hindurchragt und in die Rastausnehmung 12 in der gegenüberliegenden Wand 16 der Ausnehmung 4 des Grundgehäusew 3 hineinragt. Das Außengehäuse 8 befindet sich dabei in seiner ersten, unteren Position. Wird das Außengehäuse 8 aus seiner ersten, unteren Position in seine zweite, obere Position verbracht, so führt dies dazu, dass die Rastnase 1 1 durch den unteren Rand 17 des Fensters 15 ausgelenkt wird und aus dem Fenster 15 in der Stirnseite 14 des Außengehäuses 8 herausgleitet, wodurch der Rastarm 10 nach innen ausgelenkt wird, so dass schließlich die Rastnase 1 1 nicht mehr in die Rastausnehmung 12 in der Wand 16 hineinragt, wie dies in Fig. 2 dargestellt ist.\nDie Rastverbindung zwischen dem Gerätesockel 1 und dem Steckmodul 2 wird somit auf einfache Art und Weise dadurch gelöst, dass ein Anwender das Außengehäuse 8 geringfügig - entgegengesetzt zur Aufsteckrichtung - anhebt. Da dadurch bereits die Rastverbindung automatisch gelöst wird, kann das Steckmodul 2 nun ohne größeren Kraftaufwand einfach aus der Ausnehmung 4 im Gerätesockel 1 herausgezogen werden, wie dies in Fig. 3 dargestellt ist. Das Lösen der Verrastung zwischen dem Gerätesockel 1 und dem Steckmodul 2 und das Abziehen des Steckmoduls 2 vom Gerätesockel 1 erfolgt somit durch ein einfaches Ziehen an dem Außengehäuse 8 in Abziehrichtung, d.h. entgegengesetzt zur Aufsteckrichtung. Damit ist für das Entriegeln bzw. das Lösen der Verrastung kein zusätzlicher Entriegelungsschritt erforderlich, so dass das Lösen der Verrastung und das Abheben bzw. Abziehen des Steckmoduls 2 mit einer Abziehbewegung durchgeführt werden kann.\nDamit das Aufstecken des Steckmoduls 2 auf den Gerätesockel 1 durch die Rastnase 1 1 am Rastarm 10 nicht behindert wird, weist die Rastnase 1 1 eine Schräge 18 auf, die entgegengesetzt zur Einsteckrichtung des Steckmoduls 2 in den Gerätesockel 1 ansteigt. Beim Einstecken des Steckmoduls 2 in die Ausnehmung 4 im Grundgehäuse 3 wird der federndes Rastarm 10 durch die die Ausnehmung 4 begrenzende Wand 16 ausgelenkt, bis das Steckmodul 2 vollständig in die Ausnehmung 4 eingesteckt ist. In dieser Position ist das Fenster 15 in der Stirnseite 14 des Außengehäuses 8 gegenüberliegend von der Rastausnehmung 12 angeordnet, so dass die Rastnase 1 1 durch das Fenster 15 in die Rastausnehmung 12 einrasten kann.\nEin ungewolltes Herausdrücken oder Lösen des Steckmoduls 2 aus dem Gerätesockel 1 wird dadurch verhindert, dass die Rastnase 1 1 des Rastarms 10 eine Rastfläche 19 aufweist, die mit der korrespondierenden Verrastungsfläche 20 der Rastausnehmung 12 zusammenwirkt. Die Verrastungsfläche 20 verläuft dabei im wesentlichen parallel zur Grundfläche 21 der Ausnehmung 4, so dass ein ungewolltes Herausschwenken der Rastnase 1 1 aus der Rastausnehmung 12 verhindert wird. Aus Fig. lb ist darüber hinaus erkennbar, dass die Rastflä- che 19 der Rastnase 1 1 unter einem Winkel zur Verrastungsfläche 20 verläuft, wobei die Rastfläche 19 vom Rastarm 10 zum freien Ende der Rastnase 1 1 ansteigt. Diese Ausrichtung der Rastfläche 19 der Rastnase 1 1 verhindert, dass es beim gewollten Lösen der Verrastung zu einem Verkanten des freien Endes der Rastnase 1 1 an der Verrastungsfläche 20 der Rastausnehmung 12 kommt.\nBei dem zweiten Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen steckbaren Gerätekombination, das in den Fig. 7 bis 1 1 dargestellt ist, ist jeweils ein federnder Rastarm 10' an einer der beiden die Ausnehmung 4 begrenzenden Wänden 16 des Gerätesockels 1 ausgebildet. Dabei weist der Rastarm 10' gemäß Fig. 8 zwei Rastnasen 1 Γ und einen zwischen den beiden Rastnasen 1 Γ angeordneten Entriegelungsvorsprung 22 auf. Während bei dieser Ausführungsvariante die Rastarme 10' am Gerätesockel 1 ausgebildet sind, sind die zu den Rastnasen 1 1' korrespondierenden Rastvorsprünge 13 nun an den beiden gegenüberliegenden Stirnseiten des Innengehäuses 7 ausgebildet.\nWie insbesondere aus Fig. 9a und 9b ersichtlich ist, sind in den beiden Stirnseiten 14 des Außengehäuses 8 neben einem Fenster 15', das zum Entriegelungsvorsprung 22 korrespondiert, zwei zu den beiden Rastnasen 1 1' korrespondierende Öffnungen 23 ausgebildet. Die Öffnungen 23 sind dabei am unteren Rand des Außengehäuses 8 angeordnet und nach unten offen, so dass die Öffnungen 23 durch die am Innengehäuse 7 ausgebildeten Rastvorsprünge 13 begrenzt werden, wie dies insbesondere dem vergrößerten Ausschnitt gemäß Fig. 9b entnehmbar ist. Die Rastvorsprünge 13 werden dabei unmittelbar vom Boden des Innengehäuses 7 gebildet, auf den das Außengehäuse 8 in seiner ersten, unteren Position aufsitzt. Die beiden Rastvorsprünge 13, die funktional jeweils mit einer der beiden Rastnasen 1 1' zusammenwirken, sind - da sie vom Boden des Innengehäuses 7 gebildet werden - einstückig miteinander verbunden.\nDie beiden Darstellungen gemäß Fig. 10a und 10b zeigen jeweils einen Ausschnitt der Gerätekombination einmal im verrasteten Zustand, in dem sich das Außengehäuse 8 in seiner ersten, unteren Position befindet, und einmal in nicht verrasteten Zustand, in dem sich das Außengehäuse 8 in seiner zweiten, oberen Position befindet. Die Fig. 10a und 10b zeigen dabei die jeweilige Position des Rastarms 10' bzw. der Rastnase 1 Γ relativ zur Öffnung 23 bzw. zum Rastvorsprung 13. Die Fig. 1 la und 1 lb zeigen dagegen die jeweilige Position des Rastarms 10' bzw. des Entriegelungsvorsprungs 23 relativ zum Fenster 15' im Außengehäuse 8.\nIn der verrasteten, in Fig. 10a dargestellten Position ragt die Rastnase 1 1' in die Öffnung 23 im Außengehäuse 8 hinein, so dass die Rastnase 1 1' und der Rastvorsprung 13 am Innengehäuse 7 als Rastverbindung zusammenwirken. Befindet sich dagegen das Außengehäuse 8 gemäß der Darstellung in Fig. 10b in seiner zweiten, oberen Position, so ist der Rastarm 10' derart ausgelenkt, dass die Rastnase 1 1 ' nicht mehr in die Öffnung 23 im Außengehäuse 8 hineinragt und auch nicht mehr mit dem Rastvorsprung 13 zusammenwirkt.\nDie Auslenkung des Rastarms 10' erfolgt dabei dadurch, dass sich in der zweiten, oberen Position des Außengehäuses 8 der am Rastarm 10' ausgebildete Entriegelungsvorsprung 22 nicht mehr im Fenster 15' des Außengehäuses 8 befindet, sondern vom unteren Rand 17 des Fensters 15' bzw. von der unterhalb des Fensters 15' angeordneten Wand des Außengehäuses 8 nach außen ausgelenkt ist. Diese Position ist in der vergrößerten Darstellung gemäß Fig. 1 lb gezeigt. Befindet sich dagegen das Außengehäuse 8 in seiner ersten, unteren Position, so ragt der Entriegelungsvorsprung 22 in das Fenster 15' im Außengehäuse 8 hinein (Fig. 1 la), so dass der Rastarm 10' nicht ausgelenkt wird. Die Rastnase 1 Γ ragt dann in die Öffnung 23 hinein, wie dies aus Fig. 10a ersichtlich ist.\nAus der Darstellung gemäß Fig. 10a ist darüber hinaus ersichtlich, dass die Rastnase 10' eine Schräge 18' aufweist, die in Richtung der Grundfläche 21 der Ausnehmung 4 ansteigt. Auch diese Schräge 18' erleichtert somit das gewollte Einstecken des Steckmoduls 2 in die Ausnehmung 4 im Grundgehäuse 3. Darüber hinaus weist die Rastnase 1 1' noch eine der Schräge 18' im Wesentlichen gegenüberliegende Rastfläche 19' auf, die ebenfalls unter einem Winkel zur Grundfläche 21 der Ausnehmung 4 verläuft, wobei die Rastfläche 19' vom Rastarm 10' zum freien Ende der Rastnase 1 1 ' zur Grundfläche 21 geneigt ist. Dadurch wird verhindert, dass das Steckmodul 2 in der verrasteten Position ungewollt aus der Ausnehmung 4 herausgedrückt werden kann, da die Neigung der Rastfläche 19' ein Vorbeigleiten des Rastvorsprungs 13 an der Rastnase 1 1 ' verhindert.\nWie insbesondere aus den Fig. la, 2a, 3, 5 und 6 ersichtlich ist, weist das Innengehäuse 7 mehrere Rastnasen 24 auf, zu denen im Außengehäuse 8 eine entsprechende Anzahl an korrespondierenden Rastausnehmungen 25 ausgebildet ist, in die die einzelnen Rastnasen 24 eingreifen. Die als fensterartige Öffnungen ausgebildeten Rastausnehmungen 25 dienen dabei dazu, die gewollt begrenzte Verschiebbarkeit des Außengehäuses 8 relativ zum Innengehäuse 7 zu ermöglichen. Aus einem Vergleich der Fig. 1 und 2 ist dabei ersichtlich, dass in der ersten, unteren Position des Außengehäuses 8 die Rastnasen 24 am oberen Rand der Rastausnehmungen 25 anliegen, während in der zweiten, oberen Position des Außengehäuses 8 die Rastnasen 24 am unteren Rand der Rastausnehmungen 25 anliegen. Durch das Zusammenspiel der Rastnasen 24 und der Rastausnehmungen 25 wird einerseits die gewollte Verschiebung zwischen dem Außengehäuse 8 und dem Innengehäuse 7 ermöglicht, andererseits ein vollständiges Abheben des Außengehäuses 8 vom Innengehäuse 7 verhindert. Ist das Außengehäuse 8 soweit angehoben, dass die Rastnasen 24 am unteren Rand der Rastausnehmungen 25 anliegen, so führt ein weiteres Anheben bzw. Ziehen am Außengehäuse 8 dazu, dass das Steckmodul 2 insgesamt aus der Ausnehmung 4 im Grundgehäuse 3 des Gerätesockels 1 herausgezogen wird.\nDas Anheben bzw. Herausziehen des Steckmoduls 2 aus dem Gerätesockel 1 wird dabei dadurch für einen Anwender weiter erleichtert, dass das Außengehäuse 8 an seinen gegenüberliegenden Stirnseiten 14 jeweils eine Grifffläche 26 aufweist. Sowohl zum Aufstecken als auch zum Abziehen kann ein Anwender das Steckmodul 2 einfach mit zwei Fingern einer Hand an den gegenüberliegenden Griffflächen 26 fassen und entweder in die Ausnehmung 4 ein- steckern oder durch Ziehen am Außengehäuse 8 zunächst die Verriegelung lösen und dann durch weiteres Ziehen das Steckmodul 2 vollständig aus der Ausnehmung 4 herausziehen.\nSchließlich ist aus einer Zusammenschau der Fig. 4 und 5 noch ersichtlich, dass in den beiden gegenüberliegenden Wänden 16 des Gerätesockels 1 je- weils zwei Führungsnuten 27 und an den beiden Stirnseiten 14 des Außengehäuses 8 eine Führungsrippe 28 ausgebildet sind. Hierdurch wird eine Führung des Steckmoduls 2 sowohl beim Aufstecken auf den Gerätesockel 1 als auch beim Abziehen vom Gerätesockel 1 gewährleistet und dadurch ein Ver- kanten verhindert. Bei dem zweiten Ausführungsbeispiel ist die Anordnung der Führungsnuten und der Führungsrippen vertauscht, d.h. an den beiden Stirnseiten 14 des Außengehäuses 8 sind jeweils zwei Führungsnuten 27 und an den beiden gegenüberliegenden Wänden 16 des Gerätesockels 1 jeweils zwei korrespondierende Führungsrippen 28 ausgebildet.\nPrevious Patent: A METHOD OF FITTING A HEARING AID SYSTEM AND A HEARING AID FITTING SYSTEM\nNext Patent: A TURBOCOMPOUND UNIT


• Besondere Campgrounds in den US-Weststaaten | Willkommen Fernweh •\nvon Kerstin18.Jul.20160 Kommentare\noder: Wie eine verwöhnte Skeptikerin Freude am Campen fand\nZugegeben: Als Klaus bei der Planung unseres Weststaaten-Roadtrips auf die Idee kam, ein paar Zeltnächte einzustreuen, war ich alles andere als begeistert. Zelten kannte ich aus meiner Kindheit und Jugend und ich verband es mit langwierigem Zeltaufbau, Luftmatratzen, aus denen im Laufe der Nacht immer mehr Luft entwich, Schlafsäcken, in denen man abends schwitzte und morgens fror.\nZudem dachte ich, verwöhnt und pingelig wie ich bin, mit Schrecken an Plumpsklos, versiffte Duschen, lärmende Zeltnachbarn und fehlende Privatsphäre. All das wollte mit meiner Vorstellung von einem traumhaften Roadtrip durch die US-Weststaaten nicht so recht zusammengehen.\n„… Okay, aber nur eine Nacht!“\nMeine erste Reaktion auf Klaus‘ Idee, in den Weststaaten zu zelten.\nKlaus blieb allerdings beharrlich, so viel Schönes hatte er bereits in Reiseführern und Reiseblogs über die nordamerikanischen Campgrounds gelesen, zu verlockend war die Vorstellung direkt im Nationalpark, in dieser atemberaubenden Natur zu übernachten. Und so einigten wir uns nach einigen Diskussionen darauf, dass auf jede Zeltnacht mindestens eine Nacht in einem B&B oder Hotel folgen müsse mit gemütlichem Bett und eigenem Bad und planten sechs Zeltübernachtungen ein.\nOrganisatorische Tricks und Kniffe\nAnfangs dachte ich ja noch, Zelten in den USA klappe schon allein wegen des Gepäckaufwands nicht. Wie sollen wir neben einer kompletten Campingausrüstung auch noch Klamotten für einen knapp vierwöchigen Urlaub mitnehmen, wenn das Gepäckstück höchstens etwas über 20 kg wiegen darf?\nDie Begrenzung auf 23 kg pro Gepäckstück galt zwar auch für unseren Hinflug, doch wir stellten fest, dass Icelandair, unsere Fluggesellschaft für den Rückflug, zwei Gepäckstücke à 23 kg pro Person erlaubt. Daher beschlossen wir, unsere Zeltausrüstung erst vor Ort zu kaufen. Wir suchten uns gemütlich von Zuhause aus beim Walmart-Online-Shop ein Zelt, ein paar Notfallheringe, ein Queensize-Airbed (1,40 m x 2,00 m) samt elektrischer Pumpe, zwei Schlafsäcke und einen Gummihammer aus und ließen alles in eine Filiale in der Nähe unseres ersten Campgrounds liefern, was auch wunderbar klappte! Im Shoppingparadies Las Vegas erstanden wir später jeder noch einen zusätzlichen Koffer, so dass wir unsere Campingausrüstung problemlos nach Hause transportieren konnten.\nEine genaue Beschreibung findest du in unserem Beitrag „Im Internet bestellen und an den Urlaubsort liefern lassen“.\nSechs nordamerikanische Campground-Highlights\nUm es gleich vorweg zu nehmen, wir hatten auf unserer Reise ausnahmslos tolle Campingplätze, die sämtliche Zweifel weggewischt haben. Im folgenden beschreibe ich dir unsere Campgrounds, denn wir können jeden einzelnen empfehlen.\nUnser erster Zeltplatz ist gleich ein Highlight: Er liegt unter der Highway-Brücke direkt am Pazifik-Strand und ist mit 27 Zeltplätzen eher klein und eng, aber weniger dicht gedrängt als vermutet. Es zahlt sich aus, dass wir im Vorhinein reserviert haben, denn er ist seit mittags komplett belegt, teilt uns der Camp-Host mit, als wir ankommen.\nDer Campground hat Toiletten mit watercloset (kein Plumpsklo – ich bin erleichtert) und Waschräume und gegen eine Extra-Gebühr auch Duschen. Das alles ist zwar nicht luxuriös, aber sauber. Von den 27 Plätzen sind 19 ausschließlich für Zelte, nur 8 sind auch für Wohnmobile oder ähnliches geeignet.\nDas Zeltaufbauen dauert tatsächlich mit Anleitung lesen und Einzelteile aus der Umverpackung befreien weniger als 45 Minuten und ist wirklich unkompliziert. In einem nahegelegenen Store holen wir superleckere Sandwiches mit frischem Gemüse und Dosenbier und essen direkt am Strand bei Sonnenuntergang und Meeresrauschen zu Abend. Ein wunderbarer Camping-Auftakt!\nIm Zelt ist es sehr gemütlich und viel bequemer als ich erwartet habe. Man hört das Meer rauschen, die Grillen zirpen und zunächst herrscht himmlische Ruhe am Pazifik. Diese Ruhe hält allerdings nur so lange, bis die Bewohner des Nachbarzeltes zurück kommen und Gitarre und Didgereedoo spielen. So etwas gehört wohl dazu, denke ich mir. Es stellt sich allerdings heraus, dass dies ein Einzelfall bleiben sollte: in den folgenden Zeltnächten wird ein kleiner Sandsturm die einzige Ruhestörung bleiben.\nWenig Platz im Limekiln CG\nLimekiln: Direkter Zugang zum Pazifikstrand!\nAbendessen direkt am Strand – Limekiln SP\nWatchman Campground im Zion Nationalpark\nUnser zweiter Campground liegt direkt am südlichen Eingang des Zion National Park. Wir bekommen einen Platz gleich unter dem imposanten Watchman-Felsen, der abends von violetten Gewitterwolken, die gerade abziehen und den letzten Sonnenstrahlen in ein geheimnisvolles Licht getaucht wird.\nDer Campingplatz ist sehr schön, die Plätze dehnen sich weit aus, so dass man um sich herum viel Platz hat. Jeder Platz besteht aus einem Parkplatz für das Auto, direkt neben dem für das Zelt vorgesehenen Platz sowie einer Feuerstelle und einem Picknicktisch mit Bank. Beim Zeltaufbau kommt direkt ein Mule Deer zu Besuch und schaut uns ganz unerschrocken zu. Als kleiner Nachteil erweist sich der Schotter als Untergrund. Wir haben zwar keine Probleme, die Heringe in den Boden zu hauen, das Entfernen am nächsten Morgen ist umso mühevoller.\nDer Campground hat Toiletten und Waschräume – beides in einem sehr sauberen Zustand, jedoch keine Duschen, was typisch für die staatlich betriebenen Campgrounds in den Nationalparks ist.\nMit dem kostenlosen Shuttle-Bus kann man auch noch am frühen Abend in den eigentlichen Park fahren und sich dort während einer 80-minütigen Rundtour einen ersten Überblick verschaffen.\nDie meisten Camper gehen im nahegelegenen Springdale zum Abendessen, wir wählen das Café Oscar’s. Es ist zwar etwas teurer (zumindest für amerikanische Verhältnisse, für deutsche Begriffe wäre es immer noch günstig), dafür aber auch sehr gut. Zum empfehlen sind die großen bunten Salate sowie Burger und Pommes.\nDer Watchman Tower im Zion National Park, unterhalb befindet sich der gleichnamige Campground\nSingletree Campground, Boulder Mountains\nWeil wir mittlerweile Gefallen am Camperleben gefunden haben, beschließen wir, unseren dritten Campingplatz nicht erst spät abends anzufahren. Wir wollen noch ein bisschen gemütlich draußen sitzen, uns auszuruhen, picknicken und ein Feuerchen machen. Der Singletree Campground liegt am Highway 12 auf dem Weg zum Capitol Reef Nationalpark in Utah. Interessante Ziele in der Nähe sind der Escalante Petrified Forest State Park mit seinen versteinerten Baumstämmen, die in allen Farben des Regenbogens leuchten und der Anasazi State Park (besonders interessant ist das prähistorische Museum), natürlich auch der Capitol Reef National Park.\nEtwa eine halbe Stunde vor Ankunft ziehen jedoch dunkle Regenwolken auf und in der Ferne grollt ein Gewitter. Mit Regen hatten wir überhaupt nicht gerechnet, weder Wetterbericht noch Himmel ließen das vorhersehen. Und tatsächlich fahren wir direkt in ein Regengebiet, bei unserer Ankunft um halb fünf regnet es, so dass wir im Auto sitzen bleiben und abwarten müssen.\nNach etwa einer Stunde ist der Spuk vorbei, die Sonne kommt sogar wieder heraus und wir können unser Zelt aufbauen. Darin sind wir mittlerweile richtig routiniert. Der Campingplatz ist direkt im Wald und ziemlich einsam. Der Campground-Host ist selbst Dauercamper in einem alten Wohnmobil. Nebenan ist eine Großgruppe Amerikaner, die sehr nett sind und uns gleich freundlich besuchen. Es ist aber alles so weitläufig, dass man sich nicht gegenseitig stört. Auf dem Platz gibt es saubere Toiletten und Waschräume sowie eine Dump-Station. Auf Handynetz muss man jedoch verzichten, was wir aber ganz entspannend empfinden.\nAm mittlerweile wieder wolkenlosen Himmel erscheinen bald unzählige Sterne. Noch nie zuvor haben wir in unserem Leben einen solchen Sternenhimmel gesehen. Mitten im Wald in den Bergen, fernab der Zivilisation und ihrem Licht-Smog fühlen wir uns dem Universum nah. Dazu gibt es noch die Ausläufer der Perseiden zu sehen: innerhalb einer Stunde zähle ich acht Sternschnuppen und bin doch eigentlich gerade wunschlos glücklich.\nAls Tipp für das Frühstück am nächsten Morgen können wir das Kiva Koffeehouse empfehlen. Hier gibt es nicht nur prima Haferflocken-Pfannkuchen, sondern auch dank bodentiefer Fenster fast rundherum einen fantastischen Ausblick auf Berge und Täler. Definitiv eines unserer Frühstücks-Highlights.\nAussicht von den Boulder Mountains, Utah\nBoulder Mountains: Unser Stellplatz (Singletree CG)\nSingletree Campground in den Boulder Mountains\nDevils Garden Campground im Arches Nationalpark\nÜber unsere stürmische Nacht im Devils Garden Campground haben wir bereits ausführlich an anderer Stelle auf Willkommen Fernweh berichtet. Daher hier nur einige Fakten zum Campingplatz, der unseres Erachtens zu den schönsten Zeltplätzen Amerikas gehört.\nDie 50 Plätze für Zelte und Wohnmobile liegen weiträumig verteilt mitten im Nationalpark zwischen den imposanten roten Steinen und Wacholderbüschen. Da der Sandstein sehr fein und locker ist, macht es keine Probleme beim Zeltaufbau die Heringe in den Boden zu bekommen. Wie in den Nationalparks üblich gibt es Waschräume und Toiletten, die von jedem Zeltplatz aus fußläufig zu erreichen sind, jedoch keine Duschen. Die Ranger des Nationalparks fahren mit ihren Elektromobilen durch den Campground und verkaufen Feuerholz oder geben Auskünfte über Wetterprognosen oder die Beschaffenheit von Wanderwegen.\nUnser Platz auf dem Devils Garden Campground\nAbendessen im Devil’s Garden Campground\nLeigh Creek Campground, Bighorn Mountains\nDer Leigh Creek Campground ist diesmal wirklich in der Wildnis, wir machen hier Zwischenstopp auf dem Weg zum Devils Tower. Hier gibt es nur fünf weit verstreute Sites und ein Toilettenhäuschen. Immerhin sehen wir noch eine Familie und einen weiteren Camper und den Host, sonst wäre uns eventuell mulmig geworden.\nWir zelten direkt an einem rauschenden Gebirgsbach umgeben vom Canyon. Das Bächlein ist aber ganz gut zugänglich und so waschen wir uns morgens und abends mit dem kalten, klaren Wasser. Hat auch seinen Reiz! Zum Abendessen gibt es selbstgegrillte Würstchen und Cheddar-Cheese-Bagel mit Cocktailtomaten. Um kurz nach 8 Uhr abends setzt hier die Dämmerung bereits ein und noch vor neun Uhr ist die Sonne endgültig hinterm Canyon verschwunden und es ist stockdunkel. Es kommt uns viel später vor und wir gehen früh schlafen.\nDa es die Sonne im Sommer erst gegen Mittag über den Canyon schafft, ist es morgens empfindlich kalt. Das Aufstehen und der Zeltabbau kosten einige Überwindung.\nCanyon in den Bighorn Mountains\nBig Pine Campground, South Dakota\nBei unserem letzten Campground, dem Big Pine CG handelt es sich erstmals um einen privaten Campingplatz in den Black Hills. Wir haben dort Annehmlichkeiten wie eine Dusche, WLAN und einen kleinen Shop. Hier ist auch mehr los, trotzdem haben wir einen großen Platz und die nächsten Camper sind weit weg. Schaut man sich die Bilder unserer Site an, kann man vermuten, dass wir wiederum in der Wildnis sind. Wir fühlen uns wohl auf diesem Campground, allerdings fehlt hier ein bisschen der Charme der staatlichen Campingplätze in den Nationalparks.\nBig Pine Campground in den Black Hills\nAll meine Befürchtungen waren völlig unbegründet. Wir haben durchweg saubere, ruhige Campingplätze in beeindruckend schöner Landschaft vorgefunden und in unserem Zelt sehr gut geschlafen.\nWas uns an amerikanischen Zeltplätzen (vor allem an den staatlichen Plätzen direkt in State oder Nationalparks) so gut gefällt ist, dass sie so weitläufig sind, dass man viel Platz für sich hat und direkt in der Natur übernachtet. Wir haben außerdem an jedem Platz eine eigene Feuerstelle mit Grillrost und eine Sitzgelegenheit gehabt. Abends Würstchen und Marshmellows zu grillen und anschließend den Abend am Lagerfeuer ausklingen zu lassen macht einfach Spaß.\nReiseführer für die Weststaaten\nMit seinem umfangreichen Unterkunftsverzeichnis, den vielen Beschreibungen von empfehlenswerten Campgrounds und Tipps zum Campen in den USA ist das „Quasi-Standardwerk“ für die Weststaaten, der Grundmann (USA – der ganze Westen) eine unbedingte Empfehlung.\n← Voriger Beitrag: Gepäck sparen: Wie du im Internet bestellst und an den Urlaubsort liefern lässt Nächster Beitrag: Kennst du Kona Coffee, den vielleicht besten Kaffee der Welt? →\nInternetbestellungen an den Urlaubsort liefern lassen


Funktionsmöbel für kleine räume – Tische für die Küche\nAuf Wohnkomfort muss man auch in kleinen Räumen nicht verzichten. Selbstdisziplin: Dinge sofort auf-, wegräumen oder abspülen. Ihre Schuhe herumliegen, nehmen Sie sich selbst Ihren eigenen Platz weg. Proportionen beachten: Möbel nicht zu klein kaufen, sonst erzielt man den ungewünschten “Puppenhauscharakter.\nTipps für kleine Räume bei Westwing.\nDer moderne Stadtbewohner fühlt sich von den geringeren Wohnflächen heutzutage unterdrückt. Deshalb nutzen die Möbeldesigner ihre kreative Energie um platzsparende Möbel zu schaffen. Die flexible Einrichtung ist die Antwort für dieses Problem mit den kleinen Wohnungen.\nIn diesem Artikel stellen wir Ihnen 20 . Im Idealfall ist eine Wohnung oder ein Haus äußerst geräumig und bietet ausreichend Wohnfläche. Doch in der Tat sieht es oft komplett anders – viele Möbel , wenig Platz. Jeder kennt sicherlich das Problem mit dem kleinen Schlafzimmer, oder der Einzimmerwohnung – egal, wie die Möbel umgeräumt werden, irgendwie . Entdecke und sammle Ideen zu kleine Räume auf Pinterest.\nMöbel , Farben und Raumaufteilung: hier kommen Ideen, wie Sie kleine Räume geschickt einrichten und optisch größer wirken lassen! Bei kleinen Ideen geht es darum, verborgenen Platz zu finden und zu nutzen. Und darum, Möbel zu wählen, die mehr als eine Sache können. Es geht darum, kreativ zu sein, ein bisschen rebellisch vielleicht.\nEgal, wie viel oder wenig Platz du hast. Und wir finden, das ist eine ziemlich . Tipp: Flexibel einsetzbare Möbel für kleine Wohnung . Wir haben tolle Ideen zum Einrichten für kleine Räume. Die Wohnfläche wird immer weniger und weniger, und die Herausforderung die passenden Möbel für. Wohnen Sie auf wenigen Quadratmetern? Ist nur ein kleiner Arbeits- oder Frühstücksplatz gefragt, bleibt er zur Hälfte in seinem „Unterstand“.\nGrundsätzlich sollte man in kleinen Räumen auf schwere Möbel verzichten – optisch wie vom Gewicht her – damit alles leicht und mobil bleibt. Einbauschränke nutzen vorhandenen Platz optimal, vor allem . Wenn ein Raum viele Lebensbereiche vereint, braucht man ein klares gliederndes Konzept. Weiter zu Einige geeignete Möbel für kleine Wohnungen – Wir von form.\nMöbel zur Auswahl, aus denen Du Dein persönliches Lieblingsmöbel auswählen und nach Belieben konfigurieren kannst.\nUnsere Möbel sind ideal für kleine Wohnungen geeignet, da sie flexibel an jede Raumsituation. Helle Farben weiten und vergrößern den Raum. Das gilt nicht nur für Wandfarben, sondern auch für Möbelstücke , Fußbodenbeläge und Vorhänge. Dunkle Farben und dominante Muster solltest du bei kleinen Räumen möglichst vermeiden, da sie eine erdrückende Ausstrahlung in einer kleinen Wohnung . Heute stelle ich euch das Soho Restaurant in Mailand vor.\nWas denn ein Restaurant mit kleinen Räumen zu tun hat, fragt ihr euch vielleicht? Wer ein kleines Zimmer einrichten möchte oder muss, kämpft oft verzweifelt mit dem knappen Platzangebot. Vieles muss untergebracht werden und voll wohnlicher Harmonie soll es letztendlich trotzdem sein.\nHier bekommst du einige hilfreiche Ideen für kleine Räume und erfährst außerdem, wie bedeutsam die . Zum Beispiel mit einer Sofalandschaft, die – platzsparend an der Wand untergebracht – viel Freiraum zum Leben bietet. Oder wählen Sie Möbel mit Füßen, dann bleibt der Fußboden sichtbar. Das schafft optische Weite.\nAuch bei den Materialien wurde an alles gedacht und die Auswahl reicht von den unterschiedlichsten Farben und Mustern über Leder bis hin zu verschiedenen Stoffen. Aber häufig liegt das Problem in der Größe der Polstermöbel. Diese sind meist eher wuchtig und groß und somit gerade für kleine Räume eher ungeeignet .


Hochschule Koblenz: Maschinenbauer auf großer Fahrt\nAktuelles Maschinenbauer auf großer Fahrt\nStudierende der FH Koblenz vertieften bei einer Exkursion zu renommierten Betrieben ihr Wissen Dass Semesterferien nicht nur zum Faulenzen oder Jobben taugen, stellten jetzt 46 Studierende des Fachbereichs Maschinenbau der Fachhochschule Koblenz unter Beweis. Unter Leitung von Dipl.-Ing. (FH) Hans Dieter Leonard starteten sie gemeinsam mit Prof. Dr. Heinrich Müller und Prof. Dr. Harald Hoffmann zu einer mehrtägigen Exkursion Richtung Norden. Der Fachbereichsingenieur hatte ein umfangreiches Besuchsprogramm zusammengestellt, das eine hervorragende Ergänzung zu den während des Semesters erlernten theoretischen Kenntnissen bot.\nStudierende der FH Koblenz vertieften bei einer Exkursion zu renommierten Betrieben ihr Wissen Dass Semesterferien nicht nur zum Faulenzen oder Jobben taugen, stellten jetzt 46 Studierende des Fachbereichs Maschinenbau der Fachhochschule Koblenz unter Beweis. Unter Leitung von Dipl.-Ing. (FH) Hans Dieter Leonard starteten sie gemeinsam mit Prof. Dr. Heinrich Müller und Prof. Dr. Harald Hoffmann zu einer mehrtägigen Exkursion Richtung Norden. Der Fachbereichsingenieur hatte ein umfangreiches Besuchsprogramm zusammengestellt, das eine hervorragende Ergänzung zu den während des Semesters erlernten theoretischen Kenntnissen bot.\nErste Station der Reise war die Meyer Werft Papenburg – eine der modernsten Werften der Welt. Hier erhielten die angehenden Maschinenbauingenieure einen Einblick in den Schiffsbau, der dort quasi nach dem „Lego-Prinzip“ funktioniert: Aus Stahlplatten werden Sektionen, aus Sektionen werden Blöcke, aus ca. 50 Blöcken, die jeweils bis zu 600 Tonnen wiegen, wird schließlich ein Kreuzfahrtschiff. Produktionstechnologien der ganz anderen Art konnten die Studierenden des vierten bis siebten Semesters bei dem Spirituosenhersteller Berentzen und der Schultheiss-Brauerei Berlin sehen.\nInteressante Einblicke in die Energietechnik erhielten die Studierenden im Gasturbinenwerk der Firma Siemens in Berlin. Bei Daimler-Chrysler in Ludwigsfelde und Volkswagen in Wolfsburg stand die moderne Fahrzeugfertigung im Blickpunkt. Vor allem das imposante Presswerk bei VW und die Entstehung eines PKWs von der Konstruktion über den Bau der Karosserie bis hin zur Endmontage faszinierte die Exkursionsteilnehmer. Besonders beeindruckt zeigten sich die Koblenzer auch vom Technik Museum Berlin, das seit 1982 im Aufbau begriffen ist. Gegenwärtig präsentieren 14 Abteilungen auf rund 14.000 Quadratmetern Technik, die begeistert – von Oldtimern und Dieselmotoren über Lokomotiven, Flugzeuge, Webstühle, Haushalts- und Werkzeugmaschinen bis hin zu Computern, Kameras und Druckmaschinen.\nNach vier anstrengenden aber sehr informativen Tagen kehrten die angehenden Maschinenbauingenieure ans Deutsche Eck zurück. „Es hat sich wirklich gelohnt“, so die übereinstimmende Meinung der Teilnehmer. Schließlich kamen Studierende der drei Fachrichtungen Energietechnik, Entwicklung und Konstruktion sowie Betriebstechnik, die im Hauptstudium an der FH Koblenz angeboten werden, bei der Exkursion auf ihre Kosten.\n15. Runde der Vortragsreihe baupraxis der Hochschule Koblenz lädt zur virtuellen Fortbildung ein\nHuman Resource Management (M.A.) – berufsbegleitend weiterqualifizieren: Virtuelle Infoveranstaltung am 23. Oktober\nVirtuelle Infoveranstaltung zum MBA-Studium am RheinAhrCampus am 22. Oktober\n21OctSCOOBY – Science out of the box, yeah!\n21Oct3-D Drucker in action (RAPID-LAB)\n22OctVirtuelle Informationsveranstaltung zum MBA-Fernstudium\nWir laden Sie herzlich zu unserer virtuellen MBA-Informationsveranstaltung via Z...


Atomausstieg? Die Wahrheit Teil 19: Katastrophenschutz Fehlanzeige – contrAtom\nUnfälle, die über den Rahmen dieser Auslegungsstörfälle hinausgehen, können nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen werden. (Vattenfall: Ratgeber für die Bevölkerung in der Umgebung des Kernkraftwerks Brunsbüttel, Krümmel)\nUnfälle, die über den Rahmen dieser Auslegungsstörfälle hinausgehen, können nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen werden. (E.ON: Ratgeber für die Bevölkerung in der Umgebung des Kernkraftwerks Brokdorf, Isar, Grohnde, Grafenrheinfeld)\nUnfälle, die über den Rahmen dieser Auslegungsstörfälle hinausgehen, können nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen werden. (RWE: Ratgeber für die Bevölkerung in der Umgebung des Kernkraftwerks Gundremmingen)\nSo steht es in den Broschüren, die in großer Auflage an die Anwohner der Atomkraftwerke verteilt wurden.\nNach der Katastrophe von Fukushima wissen wir alle, dass der Super-GAU durch vorher nicht ausreichend berücksichtigte Faktoren völlig unverbereitet und hilflos eintreten kann.\nSuper-GAU, das heißt: Kernschmelze bei offener Reaktorhülle, mit großer frühzeitiger Freisetzung von Radioaktivität. Ein solches Unglück ereignete sich 1986 im Atomkraftwerk Tschernobyl und in drei Blücken des AKW Fukushima im März 2011.\n1986 waren auch im über eintausend Kilometer entfernten Deutschland die Folgen von Tschernobyl spür- und vor allem messbar. Strahlende Stoffe wie das Isotop Caesium 137 (Cs 137), die nach der Explosion des Reaktors in die Umgebung freigesetzt worden waren, gelangten in einer radioaktiven Wolke bis nach Europa. Bei sogenannten Fallouts, also radioaktiven Niederschlägen, konnten sich diese Stoffe am Erdboden absetzen. Die Folge: Stellenweise wurde in Deutschland der behördliche Schwellenwert für radioaktive Kontamination durch Cs 137 um das Achtfache überschritten.\nIn Tschernobyl war der Super-GAU Folge einer Verkettung technischer und menschlicher Fehlleistungen. In Fukushima überforderte ein Erdbeben mit anschließendem Tsunami die Sicherheitssystem und liess gleich vier Reaktoren auf einmal havarieren. Denkbar ist auch ein terroristischen Anschlag – etwa durch einen gezielten Flugzeugabsturz. Gemäß der Untersuchung der Reaktorsicherheitskommission übersteht kein AKW einen Absturz einer großen Maschine schadlos. Teilweise würde die Reaktorhülle den Absturzmoment überstehen, die folgenden Einwirkungen durch etwa Brände könnten aber zu einem GAU führen. Katastrophale Auswirkungen hätte auch ein Beschuss der AKW durch Raketen, Granaten oder panzerbrechende Waffen.\nGreenpeace: GAU in Krümmel, Ausbreitungskarte\nEine Ausbreitungskarte der freiwerdenden Radioaktivität, die Greenpeace im September 2010 veröffentlichte, verdeutlicht wie weitreichend die Folgen eines GAU in Deutschland wären.\nBeispiel Krümmel: Nach einem schweren Terrorangriff auf das Atomkraftwerk könnten – je nach Wetterlage – nicht nur weite Gebiete Schleswig-Holsteins, Sachsen-Anhalts, Mecklenburg-Vorpommerns und Brandenburgs, sondern auch Deutschlands Hauptstadt Berlin langfristig unbewohnbar sein. Eine Anzahl von geschätzten 4,7 Millionen Menschen wäre in diesem Szenario von obligatorischen Umsiedelungen betroffen. Krümmel wird nie wieder ans Netz gehen, die radioaktive Gefahr ist wegen der ungeheuren Mengen an Spaltstoffen, die sich im Abklingbecken udn Zwischenlager befinden, aber noch Jahre real.\nDie verschiedenen Kontaminationsgrade durch Cs 137 werden auf der interaktiven Karte durch verschiedene Farben dargestellt. Die Farbzonen nehmen dabei auch Bezug auf Maßnahmen, die nach der Katastrophe von Tschernobyl ergriffen worden sind. Nach der deutschen Strahlenschutzverordnung sind alle Gebiete in den Farben türkis bis rot kontaminiert, alle Gebiete in den Farben orange bis rot müssten großräumig evakuiert werden.\nEs gibt in Deutschland hunderte kerntechnischer Einrichtungen und Orte, an denen nukleares Material gelagert wird. In Gorleben, Ahaus, Lubmin oder den ehemaligen Forschungszentren Jülich und Karlsruhe werden große Mengen radioakiver Stoffe oder Abfälle gelagert, die eine Bedrohung für die Bevölkerung darstellen können.\nGefährdungsatlas Deutsche Umweltstiftung Auflage 3\nDie meisten der 211 Atomkraftwerke weltweit stehen nach einer neuen Studie in dichter besiedelten Gebieten als der havarierte japanische Meiler Fukushima. Nach Berechnungen des britischen Fachblatts “Nature” und der New Yorker Columbia Universität leben weltweit mehr als 90 Millionen Menschen in weniger als 30 Kilometern Entfernung vom nächsten Atomkraftwerk, was der de facto geltenden Sperrzone um Fukushima entspricht. Vor der Evakuierung der Zone lebten dort 172.000 Menschen, bei zwei Dritteln der Atommeiler weltweit ist die Nachbarschaft noch dichter besiedelt. Bei 21 AKW in Asien, Nordamerika, Deutschland, Großbritannien, Belgien und der Schweiz lebt laut den Berechnungen mindestens eine Million Menschen im Umkreis von 30 Kilometern, in sechs Fällen sind es sogar mehr als drei Millionen Menschen. Mehr als 16 Millionen US-Bürger sowie jeweils 9,6 Millionen Deutsche und Chinesen haben demnach ein Atomkraftwerk in ihrer Nachbarschaft. In Frankreich sind es fünf Millionen.\nEine Arbeitsgruppe der Deutschen Umweltstiftung ermittelte die Bevölkerungszahlen in den Gefährdungsregionen um deutsche Reaktoren: Berücksichtigt wurde dabei die Wohnbevölkerung in einem Umkreis von jeweils 150km. Dabei ergaben sich gefährdete Bevölkerungszahlen zwischen 5,4 Millionen (Gundremmingen) und bis zu 11,8 Millionen (Neckarwestheim). Besonders gefährdet sind die Menschen um Bremen, die im unmittelbaren Einzugsbereich von bis zu 6 AKWs leben müssen.\nWas passiert, wenn eine Alarmmeldung aus einem Atomkraftwerk aufläuft? „Dann werden wir sofort aktiv“, sagt Fred Niehaus, 2007 Verantwortlicher für den Katastrophenschutz im Landkreis Harburg, der an das AKW Krümmel angrenzt. Das Gebiet rund um das Kraftwerk wird dann in drei Bereiche eingeteilt: in eine Zwei-Kilometer-Zone (innere Zone), eine mittlere Zone (bis zu zehn Kilometer) und die Außenzone (bis zu 25 Kilometer). Wie das Katastrophengebiet eingegrenzt wird, richtet sich auch nach der Windrichtung. Geht die radioaktive Strahlung Richtung Osten, kann es sein, dass sogar nur die innere Zone evakuiert wird.\nNotfallpläne, die sich an den Bestimmungen der Strahlenschutzkommission des Bundes orientieren hat der Landkreis vorliegen. Doch sie sind „Verschlusssache“, nur die obersten Behördenvertreter kennen also den Inhalt. Was aber bekannt ist: die Bevölkerung wird durch Sirenen und Lautsprecher informiert, wie sie sich zu verhalten hat. Dazu erfolgen Durchsagen über Rundfunk, Fernsehen und Videotext. Auch der Verkehr wird umgeleitet, damit niemand soll mehr in das gefährdete Gebiet gelangen. Was mit den Menschen passiert, die sich nicht an Anweisungen halten – weil sie etwa aus Furcht um ihre eigene Gesundheit auf der Flucht sind – ist offiziell nicht bekannt. In jedem Fall werden bewaffnete Soldaten der Polizei Amtshilfe leisten müssen.\nBürger, die festsitzen, sollen mit Bussen aus der Gefahrenzone transportiert werden. Außerdem sollen Jodtabletten verteilt werden, die das Risiko an Schilddrüsenkrebs zu erkranken, verringern sollen. „Wir haben alles getan, was möglich ist“, sagt Behördenchef Niehaus. Er zweifelt aber selbst daran, dass das ausreicht. Alle Bürger mit Jodtabletten zu versorgen dürfte allein aus logistischen Gründen unmöglich sein. Außerdem könnte eine überstürzte Flucht zum Verkehrschaos führen.\nDurch Tschernobyl mussten mehr als 500 000 Menschen auf Dauer ihre Wohnungen und Häuser verlassen. In der Eile der Evakuierung war es den meisten nicht einmal möglich, ihre Habseligkeiten zu retten. Die Bewohnern um das AKW Fukushima mussten ähnliches Leid erfahren. Wenige Wochen nach dem GAU durften sie für kurze Zeit nocheinmal in ihre verstrahlte Heimat, um die wichtigsten Dinge zu holen. Die Region wird laut japanischer Regierung vorraussichtlich 25 Jahre unbewohnbar sein. Kritiker halten das für untertrieben.\nIm vergleichsweise etwa 10fach dichter besiedelten Deutschland müssten Millionen von Menschen für ihr weiteres Leben aus dem betroffenen Evakuierungsgebiet umgesiedelt werden. Sämtliche Städte, Dörfer, Fabriken, Betriebe, landwirtschaftliche Anwesen, alle Arbeitsstellen und Verdienstmöglichkeiten und alle kommunalen und sozialen Infrastrukturen müssten aufgegeben werden. Eine Wiederbesiedlung des Sperrgebietes wäre für viele Jahrzehnte bis -hunderte unmöglich.\nWenn man sich vorstellt, wie es aussehen würde, wenn man z.B. durch das Ruhrgebiet oder entlang des Rheins fahren würde oder nach einem Atomunfall in Hamburg spazieren ginge – das übersteigt die Phantasie. Sebastian Pflugbeil, Physiker\nBei einem Unfall in dem unterfränkischen AKW Grafenrheinfeld müssten dem heute gültigen Evakuierungsplan zufolge etwa 40 Dörfer und Gemeinden, sowie die 53.000 Einwohner zählende Stadt Schweinfurt geräumt werden. Die Schweinfurter Bürger müssten sich demnach an 18 verschiedenen Sammelstellen einfinden. Anschließend würde die Bevölkerung in verschiedene Aufnahmebezirke in Nordbayern gebracht, unter anderem in den Raum Würzburg, in die Rhön, aber auch in die oberfränkischen Landkreise Bamberg und Coburg.\nDer Evakuierungsplan für die Zehn-Kilometer-Zone rund um das schwäbische Atomkraftwerk Gundremmingen sieht die Räumung von Kleinstädten wie Lauingen, Gundelfingen und Burgau vor. Die Städte Günzburg und Dillingen mit ihren jeweils rund 19.000 Einwohnern müssten zumindest teilweise evakuiert werden. Die Einwohner sollen vor allem ins Allgäu, aber auch in den Raum Augsburg gebracht werden. Hier würden unter anderem das Messegelände und die Lechfeldkaserne in Auffanglager umfunktioniert.\nBei einem Unfall in den Isar-AKWs müssten insgesamt 13 Gemeinden innerhalb der Zehn-Kilometer-Zone evakuiert werden, darunter auch die Außenbezirke der niederbayerischen Bezirkshauptstadt Landshut (62.000 Einwohner). Als Anlaufpunkte für die evakuierten Menschen sollen den Plänen der Katastrophenschützer zufolge unter anderem Volksfestplätze in ganz Niederbayern dienen. Auch in der Regensburger Donauarena würden dann Flüchtlinge untergebracht.\nWo sollen Millionen von evakuierten Menschen leben?\nIn Turnhallen, Baracken oder alten Kasernen, ohne Arbeit und damit ohne Geld. Außerdem in ständiger Angst an Krebs zu erkranken. Diese Sorge ist durchaus begründet: Bereits wenige Jahre nach dem Tschernobyl-Unglück begann in Weißrussland ein dramatischer Anstieg der Schilddrüsenkrebserkrankung, im Jahre 1995 bei Kindern ein mehr als hundertfacher Anstieg im Vergleich zur Zeit vor Tschernobyl. Auch bei anderen Krebsarten ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Mit einer Behandlung von tausenden Krebskranken wäre unser Gesundheitssystem völlig überfordert – die Betroffenen wären auf sich allein gestellt. Daraus resultiert dann meist der Tod. Als Steigerung des Leids für die Betroffenen kann mit einer sozialen und räumlichen Ausgrenzung von verstrahlten Personen gerechnet werden.\nEine fundierte Studie des Bundeswirtschaftsministeriums beziffert die Schadenshöhe eines Super-GAU in Deutschland auf 2.500 bis 6.000 Milliarden Euro für Gesundheits-, Sach und Vermögensschäden: Das ist das 10- bis 20-fache des jährlichen Bundeshaushaltes! Berechnet auf eine Fläche von 10 000km² bei einem Quadratmeterpreis von lediglich 50 Euro wären die Vermögensschäden der Besitzer von Land im atomaren Sperrgebiet, die enteignet werden müssten, 500 Milliarden Euro.\nNach dem Atomgesetz sind Schäden, die von deutschen Atomkraftwerken ausgehen, bis zu einer Höhe von 500 Millionen Euro abgedeckt. Dieser Betrag deckt weniger als 0,1% der real möglichen Gesundheits-, Sach- und Vermögensschäden ab. Das bedeutet, das die betroffenen Menschen neben dem Risiko von schwerer Krankheit und Tod auch auf den materiellen Schäden sitzen bleiben würden. Die Erwartung einer Entschädigungszahlung durch die Kraftwerksbetreiber wird spätestens nach deren zwangsläufigem Konkurs hinfällig. Die Möglichkeit, sich gegen Schädigungen durch Atomenergie zu versichern, ist unmöglich.\nAtomanlagen sind ein unberechenbares Risikopotential!\nDeutschland steigt aus. Bis 2022 sollen in einem Stufenplan alle Atomkraftwerke abgeschaltet werden, das erste bereits 2015. Schwarz/gelb feiert das eigene Einknicken im Fortbestand der Atomenergie als Erfolg, rot/grün stimmt mit dem Argument “alternativlos” zu. Doch Atomkraftwerke bleiben weiter extrem unterversichert und bei einem schweren Unfall zahlen die Steuerzahler die Zeche. weiterlesen »\nQuellen (Auszug): greenpeace.de, Broschüren von E.on, Vattenfall, EnBW, RWE, umweltstiftung.de, news.yahoo.de; 22.07.2011


16 virtuelle Kerne im Desktop-PC: Asus präsentiert Mainboard mit zweimal Sockel 1366 im ATX-Format Artikel\n04.03.2009 um 07:14 Uhr Bei dem Z8NA-D6 von Asus handelt es sich um das erste Desktop-Mainboard, das zwei Sockel 1366 für Core-i7-CPUs vereint. Zwar läuft das Board mit üblichem unbuffered Speicher, für den Dual-Prozessor-Modus sind allerdings Server-CPUs nötig.\nDas Z8NA-D6 unterstützt Intels neue Server-Prozessoren Xeon 5500. Wenn Sie unbuffered RAM ohne ECC verwenden wollen, lassen sich in die sechs Speicherbänke maximal 24 GiByte einsetzen. Mit registered Speicher sind sogar 48 GiByte möglich. Als Chipsatz kommt die 5500-Northbridge samt ICH10R-Souhtbridge zum Einsatz. Zudem verfügt das Board über einen gewöhnlichen Grafikkartensteckplatz mit 16 Lanes. Die Stromversorgung hat Asus den Steckern eines gewöhnlichen Desktop-Netzteils angepasst.Wann das Z8NA-D6 verfügbar ist und wie viel es kosten wird, steht noch nicht fest.\nFar Cry 5 (PC/Konsole) ab 59,99€ (Vorbesteller-Preisgarantie) HyperX Cloud II (für PC/PS4/Mac) 59,00€ Asus STRIX Z270E GAMING, Mainboard 189,90€ statt 222,90€ Media Markt Feierpreise mit täglich neuen Angeboten Corsair- und Roccat-Produkte reduziert (u. a. Corsair Carbide 400C 74,90€, Roccat Tyon Maus 76,99€) Filme, Box-Sets und Serien für 150 EUR kaufen und nur 75 EUR bezahlen Samsung 960 EVO M.2 500 GB (MZ-V6E500BW) 219,00€ (Bestpreis!) Prey (PC/Konsole) 35,00€ HGST Deskstar NAS 6 TB, Festplatte 199,90€ statt 219,90€ Logitech G502 Proteus Spectrum + G430 im Set 69,00€ (Maus ab 62€ und Headset ab 58€ im Preisvergleich) 25% Rabatt auf Samsung-Produkte (u. a. Gear VR 66,00€, Gear S3 277,00€) Blitzangebote\n1 2 16 virtuelle Kerne im Desktop-PC: Asus präsentiert Mainboard mit zweimal Sockel 1366 im ATX-FormatBildergalerie zu "16 virtuelle Kerne im Desktop-PC: Asus präsentiert Mainboard mit zweimal Sockel 1366 im ATX-Format"\n08.03. - 12:27 Uhr\nWas soll ich mit 16 virtuellen Kernen, wenn ich auch 16 echte haben kann???KLICKDazu noch passende Daughterboards mit…\n06.03. - 08:01 Uhr\nvielleicht sollte es dir zu denken geben, wenn deine i7 systeme alle instabil sind\nGanz egal ob ein DAU oder Experte vor dem System sitzt, oder es zusammenstellt, es darf nicht sein dass Systeme um 2…\n05.03. - 08:57 Uhr\nAlso wie ich das hier verstehe funktioniert das MB mit normalen Desktop Netzteilen. Zum spielen verwende ich das nicht…\n05.03. - 03:47 Uhr\nHier bitte schön Xeon® Processor (Nehalem) DDR3 DIMM System-level Validation Results\nWobei die dort bei Intel…\n08.03.2009 13:27 Uhr\nWas soll ich mit 16 virtuellen Kernen, wenn ich auch 16 echte haben kann???KLICKDazu noch passende Daughterboards mit nochmal 2 QuadCore-CPUs und DANN geht GTA4 richtig ab! *sabber*Das unterstützt sogar SLI, aber leider passt das in kein normales Gehäuse. PS: Ganz ehrlich, ich denke nicht, dass GTA4 mit mehr als 4 Kernen skalieren kann. Antworten\n06.03.2009 09:01 Uhr\nGanz egal ob ein DAU oder Experte vor dem System sitzt, oder es zusammenstellt, es darf nicht sein dass Systeme um 2-3000 instabil sind...\nUnd tatsache ist, dass wir keine i7 mehr an kunden weiterempfehlen, die zocken wollen...esseiden sie wünschen es...\nnaja und blösdinn sei mal dahingestellt...möcht gern wissen wer mehr anhng davon hat, du als endkunde der 1 i7 System besitzt oder ich als techniker der in der woche sicher 5 i7 syteme zurück nehmen muss\nvielleicht sollte es dir zu denken geben, wenn deine i7 systeme alle instabil sind Antworten\n06.03.2009 08:48 Uhr\nSo ein blödsinn hab ich selten gehört da sollte man lieber mal fragen wie dumm die Kunden sind\noder der die Systeme zussamen baut und vorkonfiguriert. Ich als i7 Besitzer kann alles spielen.\nDas Z8NA-D6 wird wohl eher richtung Workstation tendieren als zu Small Server.\n05.03.2009 09:57 Uhr\nAlso wie ich das hier verstehe funktioniert das MB mit normalen Desktop Netzteilen. Zum spielen verwende ich das nicht weil die Spiele soviele Kerne sowieso nicht nutzen, also sehe ich den einen x16 Slot nicht als Verlust. Meine Anwendung wäre eine Audio Workstation. Cubase, ein Musik Sequencer, nutzt schon lange bevor es Dual Core gab MultiProzessor Systeme aus, die aktuelle Version 5 sowieso. Und je mehr Prozessor Leistung um so mehr Plug ins (Synthesizer, Effekte, Sampler, Compressoren) kann man verwenden. Und die beiden x8 Steckplätze und der x1 Slot sind ideal, um eine hochwertige Soundkarte und eine DSP Karte wie die Universal Audio Uad 2 Quad Flexi einzusetzen. Man hat mit diesem MB also eine perfekte Workstation Plattform am Start. Falls es auch noch Übertaktungsfunktionen gibt wäre das ein Grund dieses MB zu kaufen. Im Workstation Bereich ist es nämlich sehr selten das ein solches MB Übertaktung bietet. Grüße Standeck\n05.03.2009 04:47 Uhr\nWobei die dort bei Intel getesteten UDIMM mit ECC waren.\nHmm wobei wenn ich mir die Schilder durchlese bei den ASUS Mobo´s scheint einzig das Z8NA-D6 nicht zwingend ECC zu verlangen.\nAlles irgendwie bissl komisch wie man das jetzt zu verstehen hat. Antworten\n29.05.2017 20:49 Uhr\nBei dem Z8NA-D6 von Asus handelt es sich um das erste Desktop-Mainboard, das zwei Sockel 1366 für Core-i7-CPUs vereint. Zwar läuft das Board mit üblichem unbuffered Speicher, für den Dual-Prozessor-Modus sind allerdings Server-CPUs nötig.


Gestürzte Statue in Bristol: Black Power ersetzt Sklavenhändler - taz.de\nGestürzte Statue in Bristol: Black Power ersetzt Sklavenhändler\nDie englische Stadt Bristol weiß nicht, was mit dem Colston-Denkmalort passieren soll. Ein Künstler hat jetzt einfach Fakten geschaffen.\nDie neue Statue – wenn sie es denn bleibt Foto: Rebecca Naden/reuters\nLONDON taz | Eine junge Frau steht seit Neuestem in Bristol auf dem Sockel, wo einst der Sklavenhändler Edward Colston stand. Auf ihren offenen welligen schulterlangen Haaren trägt sie eine Baskenmütze, über ihrem Sommerkleid eine offene Jeansjacke. Über ihre Taille ist ein Gürtel mit großer Schnalle gebunden. So angezogen hebt sie ihre Rechte mit einem Handschuh zum Black-Power-Symbol – der hochgestreckten Faust.\nDiese Darstellung aus Kunstharz und Stahl, sie zeigt die Bristolerin Jen Reid, eine der Beteiligten am Denkmalsturz von Edward Colston vor wenigen Wochen, prangt seit Mittwochfrüh im Zentrum Bristols. Künstler Marc Quinn nennt sie „A Surge of Power (Jen Reid) 2020“. Auf dem Boden stand vor der Statue am Mittwochmorgen auch ein kleines handgeschriebenes Schild mit den Worten „Black Lives Still Matter“.\nEine Genehmigung der Stadt hat Quinn dafür nicht, obwohl er die Statue professionell und mit den notwendigen Sicherheitsvorkehrungen aufstellen und befestigen ließ. Die Stadt hat den Entscheidungsprozess über einen möglichen Ersatz für die von Black-Lives-Matter-Protestierenden ins Wasser gekippte Statue Colstons noch gar nicht richtig begonnen. Klar ist: Die aus dem Hafenbecken geborgene Statue soll im Museum landen und ihr Sturz vor Gericht: Nach Beschwerden der britischen Innenministerin Priti Patel, die die Entfernung der Statue als Schande bezeichnet hatte, wurde Anfang des Monats ein 24-jähriger Mann unter dem Verdacht der Sachbeschädigung festgenommen und auf Bewährung freigelassen.\nFür den Ersatz gibt es Vorschläge des aus Bristol stammenden Graffiti-Künstlers Banksy sowie die Idee, hier den Schwarzen Paul Stephenson zu ehren, der 1963 einen Boykott gegen Bristols Verkehrsbetriebe anführte, als die sich weigerten, „Farbige“ einzustellen. Nach 60 Tagen intensiver Kampagne hatte das Unternehmen am Tag von Martin Luther Kings „I have a Dream“-Rede klein beigegeben.\nVon Instagram auf den Sockel\nAuf die Idee mit dem Reid-Denkmal kam Quinn, als er auf dem Instagramkonto von Reids Ehemann ein Foto von ihr in der gleichen Pose auf der Säulenplatte sah. Reid und ihr Mann hatten sich am Tag des Denkmalsturzes am Black-Lives-Matter-Protest in Bristol beteiligt. „Jen hat die Statue geschaffen, ich habe sie lediglich verfestigt, damit es mehr sehen können“, erklärte Quinn der BBC. Reid musste sich hierzu in der gleichen Kleidung, die sie auf dem Foto trug, in Quinns Studio begeben und wurde dort von einem 3D-Laser-Scanner mit 201 Kameras gescannt. Sowohl Reid als auch Quinn verstehen die Aufstellung der Statue als Fortsetzung des Gesprächs zum Thema Black Lives Matter.\nSich selber auf dem Sockel zu sehen, mache ihr Gänsehaut, sagte Reid, als sie am Morgen vor der Statue ihrer selbst stand. „Es geht darum, was es für die Welt, für Bristol und für mich persönlich und meine Familie bedeutet.“ Auf die Frage, ob es ein Problem für Reid darstelle, dass Quinn ein weißer Brite sei, antwortete sie dem Guardian, dass es „keinen Unterschied macht, welche Hautfarbe Verbündete haben“.\nWie lange die Statue dort bleibt, ist unklar. Bristols Schwarzer Bürgermeister Marvin Rees, der die Entfernung Colstons noch als „historische Poesie“ bezeichnet hatte, betonte, dass die Aktion unerlaubt sei und die Entscheidung über die Zukunft dieses Gedenkortes eine Entscheidung aller Bürger*innen Bristols sein müsse.\nBlack-Lives-Matter-Protest in England\nBristol und London gehen voran\nErst die Statue eines Sklavenhändler, nun die eines Plantagenbesitzers in der Kolonie: In Großbritannien lebt eine alte Debatte neu auf. Daniel Zylbersztajn\n15. 07. 2020, 23:42\nDas ist doch mal eine konstruktive Herangehensweise. Reine Bilderstürmerei generiert wenig Respekt für das Anliegen der Demonstranten, die Aufstellung neuer Kunstwerke mit neuen Botschaften dagegen schon. Ich fände es erfreulich, wenn die neue Statue erhalten bliebe.\n15. 07. 2020, 20:59\n" Die Stadt hat den Entscheidungsprozess über einen möglichen Ersatz für die von Black-Lives-Matter-Protestierenden\n(!!!!) ins Wasser gekippte Statue (!!!!)\nColstons noch gar nicht richtig begonnen. Klar ist: Die aus dem Hafenbecken geborgene Statue soll im Museum landen und ihr Sturz vor Gericht:"\nin köln stehen auf der dombrücke über den rhein bzw. rhing vier sogenannte deutsche kaiser (aus meiner sicht -keine kaiser sondern nur preussenkönige ) .von ihnen war einer der repräsentant eines staates der sich zu seiner zeit der begehung eines rassistisch kolonialistisch und imperialistisch motivierten völkermordes in afrika schuldig gemacht .ausserdem begann das deutsche"kaiser" reich zu seiner zeit den ersten weltkrieg-und was für ein unverbesserlicher reaktionär und deutscher nationalist militarist und imperialist er selber war zeigte sich als Wilhelm der zweite sein ansehen auch noch nach seinem sturz dadurch irreversibel beschmutzte dass er Adolf Hitler aus dem exil in den niederlanden zu seinem sieg über frankreich gratulierte\nwie wäre es wenn er dem vorbild Coltons folgend im rhein baden ginge.-bevor ihm ein neuer standort in einem kriminalhistorischen museum zugeteilt wird.\nin amerika und england stürzen die denkmäler der rassisten?warum nicht auch im rheinland?\nfalls dazu der mut fehlt-oder die bereitschaft eine geldstrafe in kauf zu nehmen kann man auch einfach alle fünf preussenkönige (einschliesslich des für die ermordung friedlicher demonstranten verantwortlichen kartätschenprinzen auf dem kölner heumarkt ) mit blauen müllsäcken für den abtransport ins kriminalhistorische oder soweit keine schweren gewaltverbrechen mit ihren namen verbunden sind für den abtransport ins historische museum vorbereiten .\nin stadtteil marienburg gibt es eine statue des rassisten militaristen und reaktionären deutschen nationalisten Otto von Bismarck die dort auch nicht stehen bleiben sollte\nund nicht weit davon ne nach nem ns-täter benannte strasse\n@satgurupseudologos Ihre Meinung sei ihnen ja gegönnt, aber die Fakten stimmen trotzdem nicht. Friedrich III. ist preussischer König gewesen, richtig. Die anderen drei hingegen waren de jure und de facto deutsche Kaiser. Sie rückblickend/rückwirkend delegitimieren zu wollen, mag irgendwo die Emotionen kühlen, entspricht aber nicht einer historisch-kritischen Betrachtungsweise.\n@satgurupseudologos Ja das stimmt während die ganzen Völkermörder im öffentlichen Raum weiterhin unhinterfragt präsent sind, findet sich zudem in fast jedem Dorf mindestens aber jeder Kleinstadt, oft genug im Ortskern, am zentralen Platz ein "Heldendenkmal" das die ausführenden Verbrecher der Weltkriege ehrt. Kein Wunder das kein Leben im öffentlichen Raum existiert und die Bürgersteige ab 18.30 hochgeklappt werden, solange derart Dünkel weiter (übrigens auch unser) Geizigeilland regiert. Mit Kultur hat das wie von einigen OpferInitiativen kleinmütig eingeräumt nichts zu tun. Laden derartige Stätten die radikale Rechte doch regelmässig zu zeremoniellen Handlungen ein und bestätigen deren Selbstwert. Wenn schon an die Opfer der staatlichen Repression gedacht wird, dann bitte an alle, direkt, offen und ehrlich. Roma, Sinti, Schwule und Kommunisten oder einfach auch nur von Verwandten zum persönlichen Vorteil Denunzierten.\n17. 07. 2020, 18:45\n@Pele .man sollte mal ein team von soziolog*innen damit beauftragen all diese "Heldendenkma(e)ler die "die ausführenden Verbrecher der Weltkriege " und die inschriften auf ihnen zu katalogisieren\nund alle namen auf diesen denkmälern daraufhin zu überprüfen -ob die namen von personen darunter sind denen eine individuelle beteiligung an kriegsverbrechen gegen die zivilbevölkerung vorzuwerfen ist.


Wenn man beim Black Jack ein Paar erhalten hat, kann man seine Möglichkeiten die entsprechende Hand zu gewinnen, mit einer guten Black Jack Strategie für das Teilen von Karten, optimieren. Dabei verhält man sich, wenn man die Black Jack Strategie für Karten teilen als Grundlage für sein Spiel verwendet, nicht immer gleich, sondern wendet seine Taktik auf den jeweiligen Kartenwert des Paares an. Denn klar ist, dass die jeweilige Black Jack Strategie für Karten teilen zum einen davon abhängt, welches Paar man selbst erhalten hat und natürlich auch davon, welche Karte man beim Dealer sieht. Insofern ist es natürlich falsch anzunehmen, dass man beim Spielen von Black Jack, die erhaltenen Paare grundsätzlich teilen sollte, um eventuell die Chance auf einen mehrfachen Gewinn zu haben. In einigen Fällen ist es durchaus besser auf das Teilen zu verzichten und die Hand normal auszuspielen. Die Black Jack Strategie für Karten teilen geht auf sämtliche Möglichkeiten, die im Spiel auftreten können ein und erklärt die jeweils empfohlene Spielweise.\nEinige Paare sollten laut der Black Strategie für Karten teilen immer gesplittet werden\nWer sein Spiel im Casino nach einer persönlichen Taktik aufziehen will, um seine Gewinnchancen bei Black Jack zu erhöhen, sollte sich natürlich auch mit der Black Jack Strategie für Karten teilen beschäftigt haben und diese entsprechend anwenden.\nBeispielsweise sollten Asse und Achten immer geteilt werden, wobei es nicht von Bedeutung ist, welche offene Karte man beim Dealer sieht. Diese beiden Paare bergen ganz einfach ein immenses Potential, das man sich immer zu Nutze machen sollte.\nMit der richtigen Taktik hat man beim Black Jack im Verhältnis zu vielen anderen populären Casino Spielen beachtliche prozentuale Gewinnchancen und die grundsätzliche Black Jack Strategie für Karten teilen, hilft in kniffligen Situationen die richtige Entscheidung zu treffen und somit den Hausvorteil des Casinos, zu seinen eigenen Gunsten so gering wie möglich zu halten.\nPlayer’s hand Dealer’s hand Basic rules\nA pair of 2s, 3s or 7s\n2, 3, 4, 5, 6 or 7 Split or Hit\nEs wird empfohlen, Paar 2s, 3s oder 7s aufgeteilt, wenn die Karte des Händlers ist 2 bis 7. In anderen Fällen ist es ratsam, zu treffen, da es eine hohe Wahrscheinlichkeit der Händler pleite gehen.\nA pair of 4s\n5 or 6 Split or Hit\nEs wird empfohlen, ein Paar von 4s aufgeteilt nur, wenn die Karte des Händlers 5 oder 6 ist. In allen anderen Fällen ist es immer ratsam zu treffen, wie die Hand des insgesamt 8 gibt den Spielern große Chancen, um näher an 21 beim Auftreffen.\nA pair of 6s\n2, 3, 4, 5 or 6 Split or Hit\nIn diesem Fall wird die Paar 6s wird empfohlen, wie die Karte des Händlers aufgeteilt werden 2 bis 6 kann ihn Pleite gehen.\nA pair of 8s or Aces Always Split\nPaar 8s und Asse immer als die Hände insgesamt 16 oder 12 gelten als die schlimmsten sein als das Risiko der Pleite ist sehr hoch aufgeteilt werden.\n2, 3, 4, 5 or 6 Slit\nIn diesem Fall, wenn der Dealer die Karten 2 bis 6 sind, ist er eher pleite gehen und ein Spieler hat eine bessere Gelegenheit, seine / ihre Wette zu gewinnen.\nMit insgesamt 18 bedeutet, dass im Falle des Schlagens, die Wahrscheinlichkeit zu verlieren, sehr hoch ist und im Falle des Stehens die Gewinnchancen nicht hoch sein, deshalb ist die beste Möglichkeit wäre, in der Hoffnung auf bessere Karten für jeden aufgeteilt Hand.\n7, K or Ace Stand\nEs wird empfohlen, nach der Hand des Spielers von 18 insgesamt stehen eher die Hand des Dealers schlagen, wenn die erste Karte 7, K oder Ace.\nA pair of 5s and 10s Never split\nDie Hand von 10 oder 20 ist ein Geschenk für jeden Blackjack-Spieler, so ist es nicht klug, sie zu spalten.