METHOD AND APPARATUS FOR THE ENERGY-EFFICIENT OPERATION OF SECONDARY DUST REMOVAL SYSTEMS - SMS SIEMAG AG\nMETHOD AND APPARATUS FOR THE ENERGY-EFFICIENT OPERATION OF SECONDARY DUST REMOVAL SYSTEMS\nWIPO Patent Application WO/2015/078608\nThe invention relates to a control method for a secondary dust removal system in which a pipe network connects an induced draft fan to at least two suction points. The pipe network comprises a controllable exhaust air flap for each suction point, the position of said flap influencing the volumetric flow rate at the suction point. A mathematical model of the pipe network allows the method to energy-efficiently control the exhaust air flaps and the induced draft fan.\nTHOMASBERGER, Jörg (Liststraße 37, Düsseldorf, 40470, DE)\nTRAPPMANN, Volker (Bethelstraße 43a, Krefeld, 47800, DE)\nBRAAM, Malte (Südstraße 4, Krefeld, 47798, DE)\nSCHUPPERT, Felix (Gedulderweg 150, Sprockhövel, 45549, DE)\nSMS SIEMAG AG (Eduard-Schloemann-Straße 4, Düsseldorf, 40237, DE)\n1 . Steuerungsverfahren für eine sekundäre Entstaubungsanlage (400), bei der ein Rohrleitungsnetzwerk ein Saugzuggebläse mit wenigstens zwei Absaugstellen verbindet, wobei das Rohrleitungsnetzwerk für jede Absaugstelle eine steuerbarer umfasst, deren Klappenstellung den Volumenstrom an der Absaugstelle beeinflusst, und wobei das Steuerungsverfahren\ndadurch gekennzeichnet ist, dass es folgende Schritte umfasst:\n- Bereitstellen eines mathematischen Systemmodells (300) welches das Rohrleitungsnetzwerk beschreibt, wobei jedes Rohrelement durch seine physikalischen und geometrischen Eigenschaften gekennzeichnet ist (10);\n- Berechnen der Druckverluste im Rohrleitungsnetzwerk auf Grundlage des voll bestimmten mathematischen Systemmodells und der an den Absaugstellen geforderten Volumenströme (20);\n- Berechnen der Klappenstellung für jede Abluftklappe und des Druckverlusts des Gesamtsystems, welche es erlauben mit möglichst geringer Förderleistung die geforderten Betriebsvolumenströme zu erreichen (30);\n- Steuerung der Abluftklappen so, dass die berechneten Klappenstellungen gewährleistet werden (40);\n- Steuerung des Saugzuggebläses so, dass dessen Drehzahl solange erhöht wird, bis der berechnete Druckverlust des Gesamtsystems erreicht wird und somit die Volumenströme an den Absaugstellen gewährleistet werden (50);\n2. Steuerungsverfahren nach Anspruch 1 , wobei die benötigten physikalischen Parameter im Rohrleitungsnetzwerk anhand folgender Größen berechnet werden: - Widerstandsbeiwerte, welche die durchströmten Rohrelemente kennzeichnen;\n- Wärmeübertragungskoeffizient der durchströmen Rohrelements;\n- geometrischer Eigenschaften der durchströmten Rohrelemente;\n- Volumenströme welche die Rohrelemente durchströmen.\n3. Steuerungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, wobei die Berechnungsschritte (20, 30) folgende weitere Schritte umfassen:\n- Berechnen des Druckverlusts für jeden Rohrstrang des Rohrleitungsnetzwerks, wobei ein Rohrstrang oder mehrere Rohrstränge das Saugzuggebläse mit der Absaugstelle verbindet;\n- Ermitteln des Rohrstrangs mit dem höchsten berechneten Druckverlusts bei voll geöffneten Klappen;\n- Festlegung der Klappenstellung der entsprechenden Abluftklappe als 100% geöffnet.\n4. Steuerungsverfahren nach Anspruch 3, wobei die restlichen Klappenstellungen so festgelegt werden, dass die Gültigkeit der Maschen- und Knotenregel in Bezugnahme der geforderten Volumenströme erfüllt ist.\n5. Steuerungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Rohrleitungsnetzwerk einen Hauptstrang umfasst, welcher in Verbindung mit dem Saugzuggebläse steht, und welcher sich in wenigstens zwei Nebenstränge verzweigt, welche jeweils mit wenigstens einer Absaugstelle verbunden sind.\n6. Steuerungsverfahren nach Anspruch 5, wobei die Berechnungsschritte (20, 30) folgende weitere Schritte umfassen:\n- Berechnen des Druckverlusts in den Haupt- und Nebensträngen aufgrund der gegebenen physikalischen und geometrischen Eigenschaften und Volumenströme; - Berechnen des Druckverlusts des gesamten Systems durch die Maschenregel.\n7. Steuerungsverfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6, wobei der Widerstandswert eines Rohrstrangs sich durch Addieren der Widerstandswerte der Rohrelemente ergibt, aus welchem sich der Rohrstrang zusammensetzt.\n8. Steuerungsverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei das Rohrleitungsnetzwerk sich aus verschiedenen Rohrelementen zusammensetzt, welche gerade Rohrelemente, Krümmungen, Erweiterungen, Reduzierungen und Zusammenführungen umfassen.\n9. Steuerungsvorrichtung (100) für eine sekundäre Entstaubungsanlage (400), bei der ein Rohrleitungsnetzwerk ein Saugzuggebläse mit wenigstens zwei Absaugstellen verbindet, wobei das Rohrleitungsnetzwerk für jede Absaugstelle eine steuerbare Abluftklappe umfasst, deren Klappenstellung den Volumenstrom der an der Absaugstelle beeinflusst, und wobei die Steuerungsvorrichtung dadurch gekennzeichnet ist, dass sie folgende Elemente umfasst:\n- ein Speicherelement (1 10) zum Bereitstellen einer mathematischen Systembeschreibung (300), welches das Rohrleitungsnetzwerk beschreibt, wobei jedes Rohrelement des Rohrleitungsnetzwerks durch seine physikalischen und geometrischen Eigenschaften gekennzeichnet ist;\n- eine Rechnereinheit (120), welche das Speicherelement auslesen kann, und dazu konfiguriert ist Druckverluste im Rohrleitungsnetzwerk aufgrund der physikalischen und geometrischen Eigenschaften der Rohrleitungselemente sowie der an den Absaugstellen geforderten Volumenströme zu berechnen, wobei die Rechnereinheit des Weiteren dazu konfiguriert ist die Klappenstellung für jede Abluftklappe und den Druckverlusts des gesamten Systems zu berechnen, welche es erlauben, bei möglichst geringem Druckverlust des gesamten Systems die geforderten Volumenströme an den Absaugstellen zu gewährleisten. - eine Steuereinheit (130) welche die Klappenstellung der Abluftklappen und die Drehzahl des Saugzuggebläses auf Grundlage des ermittelten\nDruckverlusts des gesamten Systems steuert.\n10. Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 9, wobei die Vorrichtung weiter Einlesemittel umfasst, welche es ermöglichen, die physikalischen und geometrischen Größen, die das Rohrleitungsnetzwerk beschreiben, in das\nSpeicherelement (1 10) einzulesen, und wobei die Rechnereinheit (120) weiter dazu konfiguriert ist, eine mathematische Systembeschreibung (300) anhand dieser Größen zu erstellen, welche das Rohrleitungsnetzwerk beschreibt, und dieses im Speicherelement abzulegen.\n1 1 .Steuerungsvorrichtung nach einem der Ansprüche 9 oder 10, wobei die Rechnereinheit weiter dazu konfiguriert ist, die Schritte gemäß einem der Ansprüche 2 bis 8 auszuführen. 12. Computer oder Steuerungssystem, das dazu geeignet ist, das Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 auszuführen.\n13. Computerprogramm, welches computerlesbare Befehle umfasst, welche, wenn sie von einem Computer ausgeführt werden, den Computer dazu bringen, das Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 auszuführen.\n14. Ein Computerprogrammprodukt, welches ein computerlesbares Medium umfasst, auf welchem das Computerprogramm nach Anspruch 13 gespeichert ist.\nVerfahren und Vorrichtung zum energieeffizienten Betrieb von sekundären\nDie vorliegende Erfindung ist auf ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zum Steuern von sekundären Entstaubungsanlagen gerichtet.\nIn einem Stahlwerk fallen bei unterschiedlichen Herstellungsprozessen staubhaltige und teils giftige Abgase an. Schätzungen gehen davon aus, dass alleine 15 Kilogramm Staub pro produzierter Tonne Stahl bei der Herstellung in einem Elektrolichtbogenofen entstehen. Geht man davon aus, dass ein mittelgroßes Stahlwerk im Jahr 400.000 Tonnen Stahl produziert, würden somit jährlich 6000 Tonnen Staubemissionen anfallen. Zum Schutz der Mitarbeiter und der Umwelt, ist es wichtig dass die anfallenden Staubemissionen an der Entstehungsstelle abgesaugt werden. Bei dieser Absaugung muss die Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) an staubhaltigen Emissionen gewährleistet werden. Die Einhaltung dieser Werte wird durch sogenannte Entstaubungsanlagen realisiert. Entstaubungsanlagen sind in primäre und sekundäre Anlagen gegliedert. Die primäre Entstaubung ist dafür zuständig die Staubemissionen, die direkt an den Maschinen bei dem Erschmelzen von Stahlschrott (z.B. am Elektrolichtbogenofen) abfallen, abzuführen. Die sekundäre Entstaubung ist dafür zuständig die Staubemissionen, die sich in der Produktionshalle befinden, abzuführen. Dies wird durch Haubenkonstruktionen, welche sich im Nahbereich der jeweiligen Staubquelle befinden (z.B. am Konverter), realisiert. Ein solches Entstaubungssystem aus drei Hauptkomponenten, nämlich einem Rohrleitungsnetzwerk, einem Saugzuggebläse und einer Filterkammer.\nUm die Staubemissionen an den jeweiligen Entstehungsorten abzusaugen, werden an den Absaugstellen definierte Volumenströme benötigt. Die Größe dieser abzusaugenden Volumenströme richtet sich danach, wie stark die Konzentrationen der Staubemissionen in der Umgebungsluft sind und wird durch eine visuelle Einschätzung bei der Inbetriebnahme der Anlage festgelegt. Unter einer visuellen Einschätzung versteht sich die manuelle Einstellung der Volumenströme an den entsprechenden Absaugstellen. Dazu wird während eines realen Produktionsprozesses der Volumenstrom an den entsprechenden Absaugstellen solange erhöht, bis die Einschätzung mit dem Auge zeigt, dass alle Abgase durch den Volumenstrom abtransportiert werden. Durch eine Messung des AGW-Werts in der Umgebung des Produktionsprozesses wird überprüft, ob der eingestellte Volumenstrom ausreichend ist. Ist dies der Fall, werden die hierfür relevanten Betriebsparameter aufgenommen (z.B. Unterdruck im Hauptkanal) und in der Steuerung des Entstaubungssystems hinterlegt.\nUm die benötigten Volumenströme an den verschiedenen Absaugstellen einzustellen, sind in den Rohrleitungen, die zu einer Absaugstelle führen, einflügelige oder bei größeren Rohrdurchmessern mehrflügelige Abluftklappen verbaut, welche zwischen 0-100 % in ihrer Schließposition verfahren werden können. Den erforderlichen Unterdruck einer Entstaubungsanlage produziert das Saugzuggebläse. Dies besteht im Wesentlichen aus zwei bis drei Kernkomponenten, nämlich einem Gebläserad, einem elektrischen Motor und ggf. einer hydraulischen Kupplung oder einem Frequenzumrichter. Der elektrische Motor versetzt das Gebläserad in eine rotatorische Bewegung. Das Gebläserad sorgt dann, aufgrund der geometrischen Anordnung der Flügelräder, für einen Unterdruck im Rohrleitungsnetzwerk. Diese Druckdifferenz zwischen dem Um- gebungsdruck und dem entstandenen Unterdruck im Rohrleitungsnetzwerk sorgt dafür, dass ein Volumenstrom in Richtung des Saugzuggebläses entsteht. Die benötigte Förderleistung eines solchen Systems wird durch nachfolgende Gleichung definiert.\nP = V Ars\nAus dieser Gleichung wird ersichtlich, dass sowohl der abzusaugende Volumenstrom V^, sowie der gesamte Druckverlust Ap 3B3 , wesentliche\nAuswirkungen auf die benötigte Förderleistung P su einer sekundären\nEntstaubungsanlage haben. Nimmt man beispielsweise die in der Praxis gängigen Werte für den abzusaugenden Volumenstrom 2.000.000 m 3 /h verstaubte Luft an, und geht man davon aus, dass dieser Volumenstrom mit einer Druckdifferenz von SO mb r aufgebracht wird, würde sich eine benötigte Förderleistung von circa 2. S MW für eine solche Entstaubungsanlage ergeben. Dieses Beispiel soll zum einen verdeutlichen, wie energieintensiv sekundäre Entstaubungssysteme sind, und zum anderen soll hervorgehoben werden, dass es wichtig ist, Systemdruckverluste auf ein Minimum zu reduzieren.\nDas Patentdokument EP 01 16 727 A2 beschreibt ein Regelverfahren für eine Entstaubungsanlage, wobei jeder Absaugstelle ein Regelkreis mit individuellem einstellbarem Sollwert zugeordnet ist. Außerdem ist ein übergeordneter Regelkreis für das Saugzuggebläse vorgesehen. Die Regelung benötigt eine besondere Sensorik, die aufwendig und kostspielig ist.\nAufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren in Form eines neuen Steuerungskonzepts zu offenbaren, das einen energieeffizienten Betrieb sekundärer Entstaubungssysteme ermöglicht und wenigstens einige der o.g. Nachteile zu überwinden. Des Weiteren soll eine Vorrichtung sowie ein Computerprogramm offenbart werden, welche das erfindungsgemäße Verfahren umsetzen. Da ein unwirtschaftlicher Betrieb sekundärer Entstaubungsanlagen in Zeiten weltweit steigender Energiepreise für die Betreiber dieser Anlagen nicht weiter tragbar ist, steigt die Nachfrage, Entstaubungsanlagen aus Sicht des Energieeinsatzes zu optimieren.\nDie genannte technische Aufgabe wird durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Dieser richtet sich auf ein Steuerverfahren für eine sekundäre Entstaubungsanlage, bei der ein Rohrleitungsnetzwerk ein Saugzuggebläse mit wenigstens zwei Absaugstellen verbindet. Das Rohrleitungsnetzwerk umfasst für jede Absaugstelle eine steuerbare Abluftklappe, deren Klappenstellung den Volumenstrom an der Absaugstelle beeinflusst. Darüber hinaus ergeben sich, je nach Schließposition der Klappe, unterschiedliche Druckverluste. Das Verfahren umfasst folgende Schritte: - Bereitstellen eines mathematischen Systemmodells, welches das Rohrleitungsnetzwerk beschreibt, wobei jedes Rohrelement durch seine physikalischen und geometrischen Eigenschaften gekennzeichnet ist. Vorzugsweises kann das mathematische Modell auf Grundlage eines graphentheoretischen Ansatzes abgebildet werden; hierbei werden die diversen Rohrleitungselemente in Widerstandswerte überführt. Das resultierende mathematische Systemmodell ist in dem Fall ein Widerstandsnetzwerk;\n- Berechnen der Druckverluste im Rohrleitungsnetzwerk auf Grundlage des voll bestimmten mathematischen Systemmodells und der an den Absaugstellen geforderten Volumenströme;\n- Berechnen der, aus Sicht der Energieeffizienz, optimale Klappenstellung für jede Abluftklappe und Berechnung des Druckverlusts für das gesamte Systems, welche es erlauben mit möglichst geringer Förderleistung die geforderten Betriebsvolumenströme zu erreichen;\n- Steuerung der Abluftklappen, so dass die berechnete Klappenstellung gewährleistet werden; - Steuerung des Saugzuggebläses, so dass die vorgegebenen Volumenströme an den verschiedenen Absaugstellen gewährleistet werden. Hierzu wird vorzugsweise so die Drehzahl des Saugzuggebläses ab einer Ruhestellung, solange erhöht, bis der berechnete Druckverlust des Gesamtsystems erreicht wird und somit die Volumenströme an den Absaugstellen gewährleistet werden;\nDie für das mathematische Modell benötigten Daten, Parameter und Funktionen werden anhand von folgenden Größen berechnet bzw. bestimmt:\n- Widerstandsbeiwerte, welche die durchströmten Rohrelemente kennzeichnen; - geometrische Eigenschaften der durchströmten Rohrelemente;\n- physikalische Eigenschaften der durchströmten Rohrelemente (z.B. Temperaturleitfähigkeit welche durch den Wärmeübertragungskoeffizienten angegeben sein kann);\n- Volumenströme welche die Rohrelemente durchströmen;\nVorzugsweise kann das Verfahren das Berechnen jeder Schließposition einer Abluftklappe des Rohrleitungsnetzwerks umfassen, wobei wenigstens ein Rohrstrang das Saugzuggebläse mit jeweils einer Abluftklappe verbindet. Des Weiteren kann der Rohrstrang des höchsten Druckverlusts bei voll geöffneter Klappe ermittelt werden. Die entsprechende Abluftklappe wird vom Verfahren vorzugsweise als 100 % geöffnet festgelegt.\nDie restlichen Klappenstellungen können von dem Verfahren durch eine Berechnung auf Grundlage des mathematischen Modells ermittelt werden. Dabei werden einerseits die Informationen des graphentheoretischen Ansatzes genutzt, andererseits werden benötigte Informationen aus physikalischen Gesetzen (z.B. Maschen- und Knotenregel) gewonnen. Als Ergebnis ergibt sich die Öffnungsposition aller Abluftklappen im Rohrleitungsnetzwerk. Diese entsprechen dem einstellbaren Widerstandswert der Abluftklappe. Das Rohrleitungsnetzwerk umfasst vorzugsweise einen Hauptstrang, welcher in Verbindung mit dem Saugzuggebläse steht und welcher sich wenigstens in zwei Nebenstränge verzweigt, welche jeweils mit wenigstens einer Absaugstelle verbunden sind. Die Nebenstränge können sich weiter verzweigen und so zu einer Vergrößerung des mathematischen Abbilds führen.\nVorzugsweise kann das Verfahren die folgenden weiteren Schritte umfassen:\n- Berechnen der Druckverluste in dem Hauptstrang aufgrund der geometrischen und physikalischen Eigenschaften, sowie der entsprechenden Betriebsvolumenströme, der verschiedenen Rohrleitungselemente;\n- Berechnen der Druckverluste in den Nebensträngen aufgrund der geometrischen und physikalischen Eigenschaften, sowie der entsprechenden Betriebsvolumenströme, der verschiedenen Rohrleitungselemente;\n- Berechnen des gesamten Druckverlusts des gesamten Systems (von der Absaugstelle bis zum Saugzuggebläse);\nDas Rohrleitungsnetzwerk kann aus Bauteilen unterschiedlichster Geometrie und Abmaßen bestehen. Vorteilhafterweise setzt sich das Rohrleitungsnetzwerk aus Rohrelementen zusammen, welche gerade Rohrelemente, Krümmungen, Erweiterungen, Reduzierungen und Zusammenführungen (z. B. T-Stücke) umfassen. Der Widerstandswert eines Rohrstrangs ergibt sich durch addieren der Widerstandswerte der Rohrelemente, aus welchen sich der Rohrstrang zusammensetzt. Die Erfindung richtet sich ebenfalls auf eine Steuerungsvorrichtung für eine sekundäre Entstaubungsanlage, bei der ein Rohrleitungsnetzwerk ein Saugzuggebläse mit wenigstens zwei Absaugstellen verbindet, wobei das Rohrleitungsnetzwerk für jede Absaugstelle steuerbare Abluftklappen umfasst, deren Klappenstellung den Volumenstrom an der Absaugstelle beeinflusst. Die Steuerungsvorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass sie folgende Elemente umfasst: - ein Speicherelement zum Bereitstellen eines Widerstandsnetzwerkes, welches eine mathematische Systembeschreibung darstellt. Dabei sind die benötigten Daten durch physikalische Funktionen und Werte, sowie durch geometrische Abmaße gekennzeichnet. Jedes Rohrelement des Rohrleitungsnetzwerks ist durch seine physikalischen und geometrischen Eigenschaften gekennzeichnet;\n- eine Rechnereinheit, welche das Speicherelement auslesen kann, und dazu konfiguriert ist, Druckverluste im Rohrleitungsnetzwerk aufgrund der geometrischen Anordnung des Widerstandsnetzwerkes und der an den verschiedenen Absaugstellen geforderten Volumenströme zu berechnen, wobei die Rechnereinheit des Weiteren dazu konfiguriert ist, die Klappenstellung für jede Abluftklappe und den gesamten Druckverlusts des Systems zu berechnen, welche es erlauben bei möglichst geringem Druckverlust des gesamten Systems die geforderten Volumenströme an den Absaugstellen zu gewährleisten.\n- eine Steuerungseinheit, welche als Eingangsschnittstelle den Unterdruck durch geeignete Sensorik im Hauptkanal erfasst und die Drehzahl des Saugzuggebläses solange erhöht, bis der erfasste Druck mit dem berechneten Druck übereinstimmt. Die Drehzahl des Saugzuggebläses wird auf Grundlage des berechneten Druckverlustes des Gesamtsystems solange erhöht, bis dieser im System vorherrscht. Des Weiteren werden die berechneten Klappenstellungen der Abluftklappen auf Grundlage der ermittelten Klappenstellungen durch die Steuerungseinheit gesteuert.\nDie Vorrichtung kann des Weiteren Einlesemittel umfassen, welche es ermöglichen die physikalischen Größen, die das Rohrleitungsnetzwerk beschreiben, in das Speicherelement einzulesen. Die Rechnereinheit kann weiter dazu konfiguriert sein, ein Widerstandsnetzwerk anhand dieser Größen zu erstellen, welches das Rohrleitungsnetzwerk beschreibt, und dieses im Speicherelement abzulegen. Die Rechnereinheit kann vorzugsweise weiter dazu konfiguriert sein, die erfindungsgemäßen Verfahrensschritte umzusetzen.\nDes Weiteren richtet sich die Erfindung auf einen Computer, der dazu geeignet ist das erfindungsgemäße Verfahren umzusetzen.\nDie Erfindung richtet sich ebenfalls auf ein Computerprogramm und ein Programm für eine speicherprogrammierbare Steuerung, welche computerlesbare und logische Befehle umfasst, welche, wenn sie von einem Computer oder einer speicherprogrammierbaren Steuerung ausgeführt werden, den Computer oder die speicherprogrammierbare Steuerung dazu bringen, das erfindungsgemäße Verfahren auszuführen.\nDes Weiteren richtet sich die Erfindung auf ein Computerprogrammprodukt, welches ein computerlesbares Medium umfasst, auf welchem dieses Computerprogramm gespeichert ist. Ebenfalls richtet sich diese Erfindung auf Produkte für speicherprogrammierbare Steuerungen, die es ermöglichen, Programme für speicherprogrammierbare Steuerungen abzuspeichern. Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt es, eine sekundäre Entstaubungsanlage energieeffizient zu betrieben. Da das Verfahren auf einem mathematischen Modell des Rohrleitungssystems beruht, benötigt es keinen Regelkreis und ist daher einfach umzusetzen. Das Verfahren kann eine Entstaubungsanlage durch die Eingabe der gewünschten Volumenströme mittels einer, in einem mathematischen Modell implementierten graphentheoretischen Berechnung unter der Zuhilfenahme von physikalischen Regeln und Gesetzen, so berechnen, dass die Volumenströme an den verschiedenen Absaugstellen optimal eingestellt werden können. Gegenüber bekannten Steuerungsverfahren wurden durch Nutzung des erfindungsgemäßen Verfahrens Energieeinsparungen von über 25% ermittelt. Das Saugzuggebläse und die Abluftklappen werden nicht unnötig belastet, was den Verschleiß mindert. Es werden im System keine unnötig hohen Unterdrücke generiert und die erreichten Volumenströme entsprechen den geforderten Volumenströmen. Des Weiteren ist das Verfahren flexibel bezüglich Erweiterungen des Entstaubungssystems: Es genügt das mathematische Modell dem erweiterten System anzupassen, um mittels des Verfahrens die neuen optimalen Einstellungen zu berechnen. Erneute Inbetriebnahmen mit langen Stillstandszeiten werden so vermieden.\nFigur 1 ein Verfahrensablaufdiagramm für das erfindungsgemäße Verfahren; Figur 2 eine schematische Darstellung einer bevorzugten Ausführungsweise der erfindungsgemäßen Vorrichtung;\nFigur 3 eine schematische Darstellung eines Rohrelements;\nFigur 4 den ermittelten Widerstandsbeiwert des Rohrelements aus Figur 4, abhängig von dem das Element durchströmenden Volumenstrom; Figur 5 den ermittelten Widerstandsbeiwert einer steuerbaren Abluftklappe, abhängig von der Schließposition der Klappe;\nFigur 6a und 6b einen Knoten in einem Rohrleitungsnetzwerk und das äquivalente Widerstandsnetzwerk;\nFigur 7a und 7b eine Masche in einem Rohrleitungsnetzwerk und das äquivalente Widerstandsnetzwerk;\nFigur 8a ein Diagramm eines bespielhaften Rohrleitungsnetzwerkes einer sekundären Entstaubungsanlage;\nFigur 8b ein Diagramm eines Widerstandsnetzwerkes welches das\nRohrleitungsnetzwerk einer sekundären Entstaubungsanlage kennzeichnet. Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele\nDas neue erfindungsgemäße Steuerungskonzept beruht auf der Idee, ein mathematisches Modell der sekundären Entstaubungsanlage zu bilden und mit Hilfe bereitgestellter Anlagendaten eine Berechnung durchzuführen, die als Ergebnis die Klappenstellungen und den gesamten Druckverlust des Systems hervorbringt. Auf Grundlage dieser Berechnungen werden die Abluftklappen des Systems in die entsprechende Position gefahren und die Drehzahl des Saugzuggebläses ab einer ursprünglichen Ruhestellung solange erhöht, bis der dadurch verursachte Druckverlust des Gesamtsystems (gemessen im Hauptkanal) das Niveau des berechneten gesamten Druckverlustes erreicht.\nDabei wird im ersten Schritt eine mathematische Systembeschreibung auf Basis eines graphentheoretischen Ansatzes und der Anlagendaten in einer Steuerungssoftware abgebildet. Dies entspricht Schritt 10 in Figur 1 .\nIm nächsten Schritt errechnet ein Algorithmus unter Berücksichtigung der Systemeigenschaften und Prozessanforderungen die Druckverluste im System (Schritt 20), und darauf basierend die optimale Stellung einer jeden Klappe und den gesamten Druckverlust des Systems (Schritt 30). Auf Grundlage dieser bereitgestellten Informationen werden die Klappen des Systems in die jeweilige Position gestellt (Schritt 40) und die Drehzahl des Saugzuggebläses solange erhöht, bis der vom Algorithmus errechnete Druckverlust im System erreicht wird (Schritt 50).\nEs ergibt sich eine Steuerung, die es ermöglicht, an jeder Absaugstelle den vorher definierten Volumenstrom einzustellen und den gesamten Druckverlust im System auf ein Minimum zu reduzieren. Dies beschreibt das grundlegende Prinzip der Erfindung. Die weiteren Erläuterungen beschreiben bevorzugte Ausführungsweisen der Erfindung und erlauben dem Fachmann das Umsetzen des Verfahrens. Wie in Figur 2 gezeigt, umfasst die Erfindung ebenfalls eine Vorrichtung 100, welche zur Umsetzung des Verfahrens dient. Die Vorrichtung umfasst ein Speicherelement 1 10, eine Rechnervorrichtung 120 sowie ein Steuerungselement 130. Im Speicherelement wird ein mathematisches Modell 300 des Rohrleitungsnetzwerks einer sekundären Entstaubungsanlage abgelegt. Anhand dieser Daten errechnet eine Rechnervorrichtung 120 die Steuerungsgrößen im Einklang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren. Die daraus resultierenden Klappenstellungen werden über das Steuerungselement 130 an die sekundäre Entstaubungsanlage 400 weitergegeben. Die Drehzahl des Saugzuggebläses der Entstaubungsanlage 400, wird solange erhöht bis der durch einen geeigneten Sensor erfasste Druckverlust des Gesamtsystems mit dem errechneten Druckverlust der Rechnervorrichtung 120 übereinstimmt. Das Steuerungselement 130 erhöht oder erniedrigt die Drehzahl für die jeweilige Prozessstufe.\nIn einer bevorzugten Ausführungsweise ist das mathematische Modell ein graphentheoretisches Abbild einer sekundären Entstaubungsanlage, welches durch die hinterlegten physikalischen Größen und Funktionen, sowie geometrischen Abmaße der verschiedenen Rohrleitungselemente beschrieben und berechnet werden kann. Das resultierende Modell kann als Widerstandsnetzwerk beschrieben werden.\nGrundlagen des mathematischen Svstementwurfs\nUm Rohrleitungsnetzwerke in ein mathematisches Modell überführen zu können, ist es wichtig, bedeutsame physikalische Größen zu identifizieren und zu errechnen. Es ist anzumerken, dass in dieser Beschreibung drei Vereinfachungen für eine effiziente Berechnung angenommen werden. Diese Vereinfachungen erlauben es dem Leser, die Funktionsweise des Verfahrens nachzuvollziehen, ohne das Letztere jedoch in irgendeiner Weise einzuschränken.\n• Es wird davon ausgegangen, dass an jeder Absaugstelle die Gaszusammensetzung für trockene Luft (78.08% N 2 ; 20.95% O 2 ; 0.93% Ar; 0.04% CO 2 ) vorherrscht. Dabei wird eine spezifische Gaskonstante von R s = 287,058 J/(kgK) angenommen.\n• Der absolute Druck wird für die Berechnung der Dichte an verschiedenen Stellen im Netzwerk als konstant Pa) angenommen.\n• Das Rohrleitungsnetzwerk erfährt keinen Temperaturverlust, d.h. es wird von einem adiabatischen Systemverhalten ausgegangen.\nVerhalten der physikalischen Größen im System\n- Bestimmung der Dichte des abzusaugenden Gases\nDie Dichte des abzusaugenden Gases spielt in der Berechnung von Rohrleitungsnetzwerken eine große Rolle, da Volumenströme mit zunehmender oder abnehmender Dichte ebenfalls variieren. Die Dichte des abzusaugenden Gases kann nach folgender Gleichung 2 errechnet werden. (2)\nWie aus der Gleichung ersichtlich ist, haben der absolute Umgebungsdruck p A bs, die Umgebungstemperatur TA bs und die spezifische Gaskonstante Rs Einfluss auf die Dichte des Gases. Die spezifische Gaskonstante, sowie der Absolutdruck können durch die im genannten Verfahren als konstante Größe angesehen werden.\n- Druckverlust durch Strömungswiderstände Wird ein physikalischer Körper von einem Medium durchströmt, so stellt dieser einen Widerstand dar, der zu einem Druckverlust führt. Für die Steuerung der Klappenstellungen werden die Druckverluste der verschiedenen Rohrleitungsstränge erfasst und in die mathematische Systembeschreibung einbezogen. Für eine einheitliche Rechnung wird der Druckverlust der verschiedenen Komponenten eines Entstaubungssystems mit Hilfe des Widerstandsbeiwerts Zeta (Formelzeichen: ζ) als einheitenloser Faktor vorgenommen. Dieser Faktor ist ein Maß dafür, wie viel Druckverlust eine Komponente verursacht, wenn sie durchströmt wird. Die nachfolgende Gleichung 3 zeigt, wie der Druckverlust von dem Widerstandsbeiwert, der Gasdichte und der Strömungsgeschwindigkeit des Mediums abhängt.\n&p = - ς p v z (3)\nWie die Zeta-Werte verschiedener Komponenten bestimmt werden, wird in der folgenden Beschreibung beschrieben. - Umrechnung Normvolumenstrom in Betriebsvolumenstrom\nBei der Angabe von benötigten Volumenströmen in Entstaubungsanlagen ist es üblich, sogenannte Normvolumenströme anzugeben. Diese beziehen sich auf einen theoretischen und idealisierten Vergleichswert. Üblicherweise werden folgende standardisierten Werte für Normvolumenströme verwendet .\n• Normtemperatur = 273.15 K\n• Normdruck = 101325 Pa\nDa sekundäre Entstaubungsanlagen i.d.R. nicht in diesem Punkt betrieben werden, muss für eine abweichende Temperatur der tatsächliche Betriebsvolumenstrom berechnet werden. Mit der angenommenen Vereinfachung, dass an jeder Stelle der konstante Umgebungsdruck vorherrscht, kann aus dem Normvolumenstrom v N und dem Verhältnis der Betriebstemperatur T B und der Normtemperatur T N der Betriebsvolumenstrom ' ^berechnet werden (Gleichung 4).\n- Temperaturveränderung durch Mischung von Volumenströmen\nTreten in einer sekundären Entstaubungsanlage Volumenstronnvereinigungen, mit mehreren Volumenströmen unterschiedlicher Temperaturen auf, so ist die neue Mischungstemperatur für weitere Berechnungen zu bestimmen. Mit der beschriebenen Vereinfachung, dass an jeder Absaugstelle die gleiche Gaszusammensetzung vorherrscht, ergibt sich Gleichung 5, die über eine einfache Verhältnisrechnung die Mischtemperatur bestimmt.\nDazu werden die einzelnen Normvolumenströme mit der jeweiligen Temperatur gewichtet und durch die Summe aller Normvolumenströme geteilt.\nBestimmung der erforderlichen Widerstandsbeiwerte\nEs wird in diesem Teil auf die Berechnung von Widerstandsbeiwerten verschiedener Rohrleitungselemente eingegangen. Der Widerstandsbeiwert nimmt in der Berechnung von Rohrleitungsnetzwerken eine bedeutende Rolle ein, da er ein direktes Maß für den verursachenden Druckverlust eines Rohrleitungselements ist und auch Einfluss auf die Dimensionierung von Rohrleitungselementen nimmt.\nNachfolgende Gleichung 6 zeigt die Definition des Widerstandsbeiwerts.\n_ 2 Δρ\nUm die Bestimmung des Widerstandsbeiwerts praxistauglich zu halten, empfiehlt es sich, diesen Wert empirisch zu bestimmen, da eine Berechnung dieses Werts durch die Einflussnahme vieler physikalischer Größen sehr aufwendig werden würde. Wie aus Gleichung 6 hervorgeht, muss für eine empirische Ermittlung des Widerstandsbeiwerts, der Druckverlust und die Strömungsgeschwindigkeit gemessen werden. Die Dichte des Mediums kann durch Gleichung 2 berechnet werden.\n- Praktische Ermittlung der Widerstandsbeiwerte von Teilstrecken\nFür Strecken von Rohrleitungselementen, die keine direkte Volumenstromvereinigung oder Volumenstromtrennung erfahren, kann der Widerstandsbeiwert als konstante Größe angenommen werden. Um den Mess- und Rechenaufwand möglichst gering zu halten, werden möglichst lange Teilstrecken mit unterschiedlichen Rohrleitungselementen zu einem Widerstandsbeiwert zusammengefasst. Ein Teilstrang, kann z.B. aus mehreren Rohrleitungselementen, wie gerade Rohrelemente, Krümmungen, Erweiterungen und T-Stücken bestehen.\nDurch die Messung der Absolutdrücke am Eingang pi und am Ausgang p 2 des durchströmten Teilstrangs kann mit Hilfe der Gleichung 7 der Druckabfall im Teilstrang ermittelt werden.\nΔρ = p t - p 2 (7)\nMittels eines Staudruckrohres kann darüber hinaus die Strömungsgeschwindigkeit in einem Teilstrang gemessen werden. Wird der gemessene Druckabfall, sowie die ermittelte Strömungsgeschwindigkeit in Gleichung 6 eingesetzt, so ergibt sich als Ergebnis der Widerstandsbeiwert der Teilstrecke.\n- Praktische Ermittlung der Widerstandsbeiwerte von T-Stücken\nT-Stücke besitzen dynamisch veränderliche Widerstandsbeiwerte. Bei einer Volumenstromvereinigung oder Volumenstromtrennung entsteht dabei ein nichtlinearer Zusammenhang zum verursachten Druckverlust. Figur 3 zeigt eine Volumenstromvereinigung in einem T-Stück.\nIn der Fachliteratur für Strömungstechnik ist es üblich, den Widerstandsbeiwert eines T-Stücks auf die Gesamtströmungsgeschwindigkeit der vereinigten Teilströmungen zu beziehen. Diese Vorgehensweise ist für das in dieser Arbeit vorgestellte Steuerungskonzept unbrauchbar, da für eine Berechnung der Klappenstellungen die Widerstandsbeiwerte den jeweiligen Teilsträngen zugeordnet werden müssen. Es empfiehlt sich, die Funktion des Widerstandsbeiwerts ebenfalls empirisch zu ermitteln, da die in der Literatur verfügbaren Funktionen zu großen Einschränkungen unterliegen. Durch diese Einschränkungen weichen die so ermittelten Widerstandsbeiwerte stark von den wahren Werten ab. Bei der empirischen Ermittlung wird das Verhältnis aus dem Teilvolumenstrom und dem Gesamtvolumenstrom gebildet. Für diesen Zustand wird eine Druckverlustmessung nach Gleichung 7 durchgeführt und die Strömungsgeschwindigkeit in dem Teilstrang gemessen. Führt man diese Messung für verschiedene Volumenstromverhältnisse durch, und errechnet man zu jedem Verhältnis mit Gleichung 6 den Widerstandsbeiwert, ergibt sich beispielhaft das Resultat der Figur 4. Diese Abbildung zeigt den Widerstandsbeiwert der geraden Strecke des T-Stücks, der über das Volumenstromverhältnis aufgetragen ist.\nFür eine automatisierte Steuerung muss diese Kennlinie in eine Funktion überführt werden, damit für jedes Volumenstromverhältnis eine Aussage über die Größe des Widerstandsbeiwertes erhalten wird. Dazu wird die Kennlinie durch eine Funktion angenähert. Diese Überführung wird anhand von an sich bekannten Algorithmen ausgeführt und benötigt keine weitere Beschreibung in diesem Zusammenhang. Für das Beispiel in Figur 4 ergibt sich die folgende Gleichung 8. f(x) = 0,2764χ "2 · 74 (8)\nDas spezifische Verhalten eines Rohrelements hängt selbstverständlich von den eingesetzten Bauteilen ab und kann mittels der beschriebenen Schritte für jegliche Rohrbauteile und insbesondere für jegliche Vereinigungselement ermittelt werden. - Praktische Ermittlung der Widerstandsbeiwerte von Abluftklappen\nDer Widerstandsbeiwert von Abluftklappen ist in erster Linie von der Schließposition der Klappen abhängig. Daher ist es sinnvoll, eine Messung des Widerstandbeiwertes in Abhängigkeit der Schließposition durchzuführen. Die empirische Widerstandsermittlung ist nötig, da die Widerstandsbeiwerte in der Literatur und in diversen Simulationsprogrammen stark voneinander abweichen. Für die Ermittlung dieser Werte wird ebenfalls eine Kennlinie nach der gleichen Methode, die für das T-Stück beschrieben wurde, angenommen. Um den Widerstandsbeiwert einer Klappe zu ermitteln, wird die Klappe nacheinander in verschiedene Schließpositionen gefahren. Zu jeder Schließposition werden der verursachte Druckverlust, sowie die Strömungsgeschwindigkeit gemessen. Mit Gleichung 6 kann dann der Widerstandsbeiwert errechnet werden. Nachfolgende Figur 5 zeigt eine beispielhaft aufgenommene Kennlinie einer einflügeligen Abluftklappe.\nWird die Kennlinie des Beispiels aus Figur 5 als Funktion angenähert, so ergibt sich Gleichung 9.\nf(x) = 0,1061 e 0 ' 0776 (9)\nDa der erfindungsgemäße Steueralgorithmus die Funktion der Schließposition in Abhängigkeit des Widerstandsbeiwertes benötigt, wird aus Gleichung 9 die Umkehrfunktion (Gleichung 10) gebildet.\nf (x " ) = 12,8866 (ln(x) + 2.24337) (1 fj) Diese Funktion ist geeignet, um im Steueralgorithmus hinterlegt zu werden. Durch sie kann die Schließposition der Klappe für einen benötigten Widerstandsbeiwert ermittelt werden. Umwandlung eines Rohrleitungsnetzwerks in ein mathematisches Systemmodell - Herleitung des quadratischen Widerstandsgesetzes\nIn Analogie zu der Elektrotechnik ist es möglich, Rohrleitungsnetzwerke in Widerstandsnetzwerke zu überführen. Für diese Darstellung ist es nötig, die verschiedenen Elemente eines Rohrleitungsnetzwerks in Widerstände umzuformen. Dies geschieht nach der Druckverlustgleichung für turbulente Strömungen nach Darcy (Gleichung 1 1 ). Diese beschreibt den Druckverlust in geraden Rohrstrecken. Dabei stellt λ die Rohrreibungszahl und d den Durchmesser des Rohrleitungselements dar.\nA l p . ,\nWird die Druckverlustberechnung anhand des Widerstandsbeiwerts durchgeführt, so kann Gleichung 1 1 in Gleichung 12 überführt werden.\nmit ζ = λ—\nAus dieser Gleichung lässt sich das quadratische Widerstandsgesetz (Gleichung 13) ableiten, nachdem der Druckverlust Δρ gleich dem Produkt aus dem Widerstand R und dem Quadrat des Volumenstroms V ist.\nAp = R V 2\nζ Ρ )\nm tt R = jtf\nUnter Zuhilfenahme von Gleichung 13 ist es möglich, die verschiedenen Rohrleitungselemente in einen Widerstandswert umzuformen. - Knoten- und Maschenregel in Rohrleitungssvstennen\nAnalog zu den Kirchhoffschen Regeln der Elektrotechnik gelten in einem Rohrleitungsnetzwerk ähnliche Regeln. Diese Regeln werden in dem Steueralgorithmus genutzt, um das Netzwerk zu berechnen.\n- Knotenregel in Rohheitungssystemen Tritt in einem Rohrleitungsnetzwerk ein Knotenpunkt wie in Figur 6a auf, so vereinigen bzw. trennen sich dort Volumenströme. Das entsprechende Widerstandsnetzwerk ist in Figur 6b gezeigt.\nDie Knotenregel besagt, dass die Addition aller Zu- und Abflüsse in einem Knoten den Wert Null ergibt. Hierbei werden Volumenströme, die in den Knoten hineinlaufen, positiv erfasst. Abfließende Volumenströme werden negativ erfasst. Mathematisch drückt die nachfolgende Summenformel (Gleichung 14) diesen Zusammenhang aus, wobei k die Anzahl der angrenzenden Teilstränge darstellt.\nMithilfe dieser Knotenregel ist es bei bekannten Volumenstromeingängen möglich, die Größe des Volumenstroms eines jeden Teilstrangs zu errechnen.\n- Maschenregel in Rohheitungssystemen\nDie Maschenregel für Rohrleitungssysteme besagt, dass die Summe aller Druckverluste einer Masche den Wert Null ergibt. Figur 7a zeigt eine solche Masche. Figur 7b zeigt das entsprechende Widerstandsnetzwerk. Wie in Figur 7b zu sehen ist, wird dazu eine Masche im Netzwerk bestimmt und im Uhrzeigersinn abgegangen. Druckverluste im Uhrzeigersinn werden dabei positiv gezählt, Druckverluste gegen den Uhrzeigersinn werden negativ gezählt. In einer Formel wird dieser Zusammenhang mit Gleichung 15 ausgedrückt. Hierbei gibt I die zu einer Masche gehörende Anzahl an Zweigen an.\nMit Hilfe der Maschenregel ist es möglich, bisher nicht bekannte Drücke in einem Rohrleitungssystem zu errechnen.\n- Aufteilung der Teilstränge in Widerstände\nWird ein Teilstrang einer sekundären Entstaubungsanlage betrachtet, ist zu erkennen, dass dieser aus einer Vielzahl verschiedener Rohrleitungselemente wie z.B. Krümmungen, Erweiterungen oder Reduzierungen besteht.\nJeder Teilstrang wird in verschiedene Teilwiderstände aufgeteilt, wobei folgende Unterscheidung vorgenommen wird.\n· Dynamische Widerstände von Abluftklappen, hier ist der Widerstandsbeiwert eine Funktion der Schließposition (%);\n• Dynamische Widerstände von T-Stücken, hier ist der Widerstandsbeiwert eine Funktion der Volumenströme;\n• Konstante Widerstände sonstiger Rohrleitungselemente.\nAuf Grundlage dieser Regeln ist es offensichtlich, dass ein Rohrleitungsnetzwerk in ein mathematisches Systemmodell, z. B. ein Widerstandsnetzwerk, überführt werden kann, welches das Rohrleitungsnetzwerk beschreibt. Im Steuerungskonzept gemäß der Erfindung werden die Druckverluste der verschiedenen Teilstränge unter Anwendung des quadratischen Widerstandsgesetz und der Maschen- und Knotenregel berechnet. Die beschriebenen Regeln erlauben die Beschreibung von Rohrleitungsnetzwerken, welche ein Saugzuggebläse mit einer Vielzahl von Absaugstellen verbindet, wobei sich ein mit dem Saugzuggebläse verbundener Hauptstrang mehrmals baumartig verzweigen kann, und wobei am Ende jedes Zweiges eine Absaugstelle verbunden ist. Durch iterative Anwendung der Knoten und Maschenregeln werden die Druckverhältnisse in der gesamten Baumstruktur berechnet.\nDie gezeigte Berechnung wird an einem fiktiven Rohrleitungsnetzwerk mit vier Absaugstellen 1 - 4 und einem Saugzuggebläse 6 erläutert. Beispielhaft ist auf ein Vereinigungsteil, z. B. ein T-Stück 5 abgebildet. Diese Berechnung ist solche, die vorzugsweise von einer Rechnereinheit eines Computers oder einem Steuerungssystem ausgeführt wird. Figur 8a zeigt eine schematische Darstellung eines sekundären Entstaubungsnetzwerks. Auf Grundlage eines graphentheoretischen Ansatzes kann ein solches Netzwerk in eine Kanten- und Knotenbeziehung überführt werden (Figur 8b). Durch Gewichtung der Kanten K1 - K7 durch die physikalischen Systemgrößen und Funktionen, sowie durch bekannten geometrischen Abmaße der einzelnen Bauteile, ist die Grundlage für eine mathematische Systembeschreibung geschaffen. Solche Systemgrößen können beispielsweise folgend aufgezählten Eigenschaften sein:\n- geometrische Abmaße der Rohrleitungselemente;\n- fixe Widerstandsbeiwerte der Rohrleitungselemente;\n- dynamische Widerstandsbeiwertfunktionen der Rohrleitungselemente;\n- Wärmeübertragungskoeffizient der Rohrleitungselemente;\n- Druckerhöhung oder Druckerniedrigung durch Leckage, Boostergebläse oder ähnliches.\nSind diese Informationen in der Speichereinheit des entsprechenden Computers oder Steuerungseinheit abgelegt und liegt eine vollständige Beschreibung der Knoten und Kantenbeziehung sowie deren Zusammengehörigkeit vor (z. B. in Form einer Adjazenzmatrix), so kann die Recheneinheit mit Hilfe eines Algorithmus und der Angabe der benötigten Normvolumenströme und Temperaturen an den Absaugstellen, damit beginnen, folgende Werte für die Knoten N1 -N8 im System zu bestimmen:\n- Temperatur in den Rohrleitungselementen;\n- Dichte in den Rohrleitungselementen;\n- Betriebsvolumenströme. Dabei erfolgt die Berechnung nach bekannten oder für diesen Fall angepassten physikalischen Formeln (z.B. Riechmannsche Mischungsregel). Als Ergebnis der Berechnung ergibt sich der Betriebsvolumenstrom, die Dichte des abzusaugenden Mediums und die Temperatur des Mediums an einem jedem Knotenpunkt. Um eine solche sekundäre Entstaubungsanlage energieeffizient zu betreiben, muss die Absaugstelle, die den höchsten Druckverlust verursacht, bekannt sein. Diese wird mit Hilfe der Informationen aus den gewichteten Kanten und Knoten ermittelt. Dabei wird geprüft, welcher Weg von dem Saugzuggebläse zu einer Absaugstelle den höchsten Druckverlust (bei voll geöffneter Klappe) verursacht. Hierfür werden nach dem quadratischen Widerstandsgesetz für turbulente Strömungen die Widerstandswerte der verschiedenen Rohrleitungen ermittelt. Diese Widerstandswerte werden mit dem Quadrat der Volumenströme von den jeweiligen Rohrsträngen multipliziert. Als Ergebnis ergibt sich der Druckverlust des jeweiligen Rohrstrangs. Dadurch, dass hintereinanderliegende Druckverluste addiert werden können (Gültigkeit von Maschen und Knotenregeln in Rohrleitungsnetzwerken) kann so der höchste Druckverlust bestimmt werden. Die Abluftklappe von diesem Strang wird zu 100% geöffnet, alle anderen Klappen werden in ihrer Öffnungsposition so angepasst, dass die Maschenregel für die geforderten Normvolumenströme weiterhin Gültigkeit besitzt. Die oben aufgeführten Ausführungsbeispiele dienen vor allem dem besseren Verständnis und sollten nicht einschränkend verstanden werden. Der Schutzumfang der vorliegenden Patentanmeldung ergibt sich aus den Patentansprüchen.\nDie Merkmale der beschriebenen Ausführungsbeispiele können miteinander kombiniert oder gegeneinander ausgetauscht werden. Ferner können die beschriebenen Merkmale durch den Fachmann an vorhandene Gegebenheiten oder vorliegende Anforderungen angepasst werden.\nPrevious Patent: SENSOR ARRANGEMENT AND MAGNETIZATION DEVICE, AND USE OF THE SENSOR ARRANGEMENT IN A MOTOR VEHICLE CO...\nNext Patent: HOLDING-DOWN DEVICE FOR A TRIMMING MACHINE


Søren Busk | AustriaWiki im Austria-Forum\n> Søren Busk\nName Søren Thomas Busk\nGeburtstag 10. April 1953\nGeburtsort Glostrup, Dänemark\n1973–1976 Glostrup IC (42)\n1976–1979 Westfalia Herne 105 (16)\n1979–1982 MVV Maastricht 71 0(0)\n1982–1985 KAA Gent 64 0(5)\n1985–1986 MVV Maastricht 30 0(4)\n1986–1987 AS Monaco 37 0(3)\n1987–1988 Wiener Sport-Club 26 0(1)\n1988–1989 Herfølge BK 37 0(4)\n1979–1988 Dänemark 61 0(2)\nSøren Thomas Busk (* 10. April 1953 in Glostrup) ist ein ehemaliger dänischer Fußballspieler.\nBusk begann seine Karriere 1973 bei Glostrup IC. Nach drei Jahren in Glostrup wechselte er 1976 nach Deutschland zu Westfalia Herne. Nach drei Jahren in Deutschland ging Busk in die Niederlande zum MVV Maastricht. Nach weiteren drei Jahren in den Niederlanden ging es weiter nach Belgien zu KAA Gent. Beim KAA gewann er 1984 den belgischen Pokal. In der Saison 1985/1986 spielte er wieder in den Niederlanden bei MVV Maastricht. In der nächsten Saison spielte er ein Jahr in Frankreich beim AS Monaco. Danach versuchte er sich noch ein Jahr in Österreich beim Wiener Sport-Club, ehe er in der darauffolgenden Saison bei Herfølge BK seine Karriere ausklingen ließ.\nInternational spielte er 61 Mal für Dänemark und erzielte zwei Treffer. Er nahm an der Europameisterschaft 1984 in Frankreich teil, wo Dänemark im Halbfinale ausschied. Außerdem nahm er an der Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko (aus im Achtelfinale) und bei der Europameisterschaft 1988 in Deutschland (aus in der Gruppenphase) teil.\nBelgischer Pokalsieger: 1984\nSpielerprofil auf der Homepage des dänischen Fußballverbandes (dänisch)\nNAME Busk, Søren\nALTERNATIVNAMEN Busk, Søren Thomas\nGEBURTSDATUM 10. April 1953\nDer Text dieser Seite stammt aus dem Wikipedia Artikel zu Søren Busk (23.10.2017, Autoren), lizenziert unter Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0). Informationen zu den Urhebern und zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können im Regelfall durch Anklicken dieser abgerufen werden. Möglicherweise unterliegen die Inhalte jeweils zusätzlichen Bedingungen.


Bachelorarbeit motivation - corazonrebelde.com\nmich zu dem Thema Fallen. Dennoch habe ich den letzten Monat mir dann in kopf gesetzt, dass ich jetzt endlich am ende des studiums angelangt bin und bald endlich arbeiten gehen kann und endlich mit dem leben beginnen kann. Motivation 2: Stapelverarbeitung kleiner Aufgaben fr den Flow.\nWie Nice2018 schon geschrieben hat, zieh es durch und gib den schei ab, am ende fhlst du dich toll. Motivation 9: Vergleiche Dich! Die Einleitung enthlt einen Gesamtberblick ber die Arbeit. Verbringe weniger Zeit mit ihr und suche Dir andere Projekte wie Deine Bewerbung oder eine weitere Sprache lernen oder Theater spielen oder was auch immer. 70 Milliarden Internetquellen 69 Millionen Publikationen, gesicherter Datenschutz, zur Plagiatsprfung.\nSie bieten ein enormes Potential fr den Bereich Marketing. Gewohnheiten helfen gegen Ausreden. Durch provozierende Behauptungen, kontroverse Fragen, aussagekrftigen Statistiken, spannende eigene Erfahrungsberichte oder vielsagende Zitate kannst du direkt am Beginn der Bachelorarbeit Interesse wecken und die Lesenden neugierig machen, sie zu lesen. Im Normalfall erfllen sich Deine Erwartungen und Du bekommt eine Durchschnittsnote fr eine Durchschnittsleistung. Diese Arbeit beschftigt sich mit der mglichen europischen Bankensteuer. Warum erlaube ich es dem Kapitel Fazit, meine Laune zu verderben?". Alle meine Freunde sind schon mit der Bachelorarbeit fertig und feiern jedes Wochenende. Das solltest Du vielleicht jeden Tag machen. Motivation fr das Schreiben der Bachelorarbeit finden?\nHintergrund, beschreibe genau, was du hinterfragst. Daher schlgt der Europische Rat vor, zunchst eine europische Lsung in Betracht zu ziehen. Eine persnliche Erfahrung, wenn du eine eigene Erfahrung als Motivation der Bachelorarbeit beschreibst, solltest du sie erfrischend und anregend vortragen. Motivation 1: Quick wins! Ein zweites Projekt neben der Thesis kann Dir helfen, Dich fr die Thesis zu motivieren. Wie kann man sich trotzdem noch fr das Schreiben motivieren, wenn die spannende Serie nur einen Klick entfernt ist. Aber dennoch: Die Motivation wird in solchen Fllen oft in Mitleidenschaft gezogen. Es gibt viele Mglichkeiten und viele spannende Perspektiven ergeben sich meist erst, wenn man motiviert und zielstrebig einem Thema nachgeht. Als ich mich bei dem Versuch, das Phnomen zu definieren, tiefer mit dem Fallen beschftigte, bemerkte ich, dass alle materiellen Dinge immer auf die Erde oder nach unten fallen.\nTonis Motivation hat vorhin ihren Hut genommen und ist ausgegangen. Du weisst es nicht. Das erhht aufgrund von weniger Zeit auch den "Druck im Kessel" und damit Deinen Fokus. Allerdings ist es wichtig, dass Ergebnisse in der Einleitung nicht integriert werden sollten auch wenn du sie erst nach dem Hauptteil schreibst. Was also machen, wenn in dieser Situation keine Motivation mehr fr die Bachelorarbeit vorhanden ist? Ich gucke lieber Netflix-Serien als meine Bachelorarbeit zu schreiben. Wenn Du hingegen eine gute Leistung abgeliefert httest: Was wre passiert? Eine Umfrage, an der Mitarbeiter anonym teilnehmen konnten, zeigte, dass 6 der 17 Mitarbeiter hoffen, innerhalb eines Jahres einen neuen Job zu finden. Brcke zum Problem Schlage nun eine Brcke zur Problemstellung, indem du erklrst, warum hier ein Problem fr das Unternehmen vorliegt oder entstehen knnte. Bleibst erstmal auen vor, weil Dein Gewissen Dir sagt, dass es besser sei, in solchen Momenten fokussiert zu bleiben und sich auf die Fertigstellung der Bachelorarbeit zu konzentrieren.\nDie steigenden Schulden in diesem Markt wurden eine Bedrohung fr das Finanzsystem in der gesamten Welt. Es kann sein, dass neue Mglichkeiten geschaffen worden sind, die die Firma nutzen mchte, oder dass es eine negative Entwicklung ist, sodass du prfst, wie ein bestimmtes Problem gelst werden knnte. Das Abhaken wird Dir sehr schnell neue Motivation bringen! Abschnitt, erklrung, beginn, gib an, welche Erfahrung du machtest, nach der du irgendwo ein Fragezeichen vor dir gesehen hast. Jetzt, wo er so richtig schn Termindruck hat. Der Europische Rat ist daher der Auffassung, dass sie fhrend sein sollte bei der Suche nach einer globalen Lsung fr die Einfhrung einer Bankensteuer. Eine Aufgabe, die sich wunderbar eignet, im Motivationsloch erledigt zu werden: einen Termin mit den Betreuern ausmachen. Dummerweise kommt sie von allein nicht zurck. Und ja, die Bachelorarbeit hat wahrscheinlich nicht die krassesten Auswirkungen auf Deinen spteren Lebensweg. Was folgte, war eine globale Bankenkrise.\nUmfang und Inhalt deiner Einleitung. Wenn Du mit der Bachelorarbeit spter als Deine Kommilitonen beginnst, dann kommt es naturgem spter zu der Situation, dass Du auch die Bachelorarbeit spter abgibst. Die nchsten Tage vor der Konsultation bist Du garantiert voll unter Strom. Diese beiden Komponenten sollten in der Einleitung logisch miteinander verbunden werden. Beispiel fr eine Motivation der Bachelorarbeit aus eigener Erfahrung.\nVerfasse die Einleitung am Ende, die Einleitung ist in gewisser Weise ein Leitfaden ber die gesamte. Inhaltsverzeichnis, beschreibe deine Motivation in Bezug auf deine Problemstellung, indem du auf das eingehst, was dich zum Schreiben deiner Bachelorarbeit gebracht hat. Das ist nicht in allen Lebenslagen ein guter Ratschlag, aber im Motivationsloch kann er helfen. Motivation, deine, methode und den, forschungsstand preisgibst, gibst du den Lesenden einen Vorgeschmack, der das Interesse wecken soll. Auch wenn es zunchst schwierig scheint, aber whrend der Bachelorarbeit ist es unglaublich wichtig, die Balance zwischen sozialen Aktivitten und Arbeit an der Bachelorarbeit zu finden. So schreibst du die Einleitung deiner Bachelorarbeit War dieser Artikel hilfreich? Deklariere also den Vormittag von.00 bis.30 Uhr zur Schreibschicht und den Nachmittag zur Recherche und zum Lesen. Es gibt keine festen Richtlinien fr die Lnge von Einleitungen in Bachelorarbeiten und Masterarbeiten, aber in der Regel nimmt die Einleitung 5 bis 10 des, umfangs deiner Bachelorarbeit ein.\nDas heisst: Auch wenn Deine Kommilitonen schon die Bachelorarbeit abgegeben haben und einen legitimen Grund zum Feiern haben, solltest Du Dich nicht grundstzlich von solchen Aktivitten lossagen. Das sind kleine Routinearbeiten, die wenig Intellekt fordern, aber gemacht werden mssen. Du erklrst deine Motivation (wenn verlangt). Daten und Zahlen sind ein Plus! Wenn Du ein bestimmtes Tagesziel erreicht hast, kannst Du guten Gewissens danach auch eine (oder zwei) Folgen Deiner Lieblingsserie schauen.\nMusst Du Dich um den Tagesablauf nicht kmmern, kannst Du mehr Gedanken an die Thesis "verschwenden". Vielmehr empfiehlt es sich, zu Beginn eine Kurzfassung zu schreiben und dann den Groteil der Einleitung erst zu schreiben, wenn der Hauptteil der eigentlichen Bachelorarbeit fertig ist. Die Motivation der Bachelorarbeit sollte kurz und knackig sein. Ein aktuelles Ereignis, wenn ein aktuelles Ereignis als Motivation deiner Bachelorarbeit diente, dann solltest du dieses Ereignis auch schildern, um deine Motivation zu verdeutlichen. Berzeuge deine Prfenden schon in der Einleitung, dass deine Bachelorarbeit spannend wird. Hintergrund Geh noch tiefer auf die Motivation ein, indem du Hintergrundinformationen gibst. Die gesamte Finanzkrise hatte nach IWF-Schtzungen bereits Ende 2009 8,4 Billionen Euro gekostet.\nBachelor ingenieur abkrzung 29.11.2020, 22:02 Bachelorarbeit schlecht 29.11.2020, 22:00 Bachelorarbeit eigenleistung 29.11.2020, 21:58 Bachelorarbeit design 29.11.2020, 21:57 Bachelorarbeit form 29.11.2020, 21:54 Bachelorarbeit durchfallen 29.11.2020, 21:53 Bachelorarbeit empirischer teil 29.11.2020, 21:50


Keramikmarkt von Raeren feiert 25-jähriges Bestehen\n8.9.2019 - 15:18 Aktualisiert am: 8.9.2019 - 16:48 3 Schlagwörter\nIm Rahmen der Tage des offenen Denkmals hat an der Burg Raeren am Sonntag der Euregio-Keramikmarkt stattgefunden. Der Keramikmarkt feierte in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen.\nKeramikmarkt in Raeren 2019 (Bild: Olivier Krickel/BRF)\nDas Wetter sei besser gewesen als angekündigt, daher sei man mit der Besucherzahl sehr zufrieden, sagte Organisator Ralph Mennicken dem BRF.\nEin besonderes Highlight in diesem Jahr war eine Schulaktion. Kinder der vier Raerener Grundschulen hatten zum Jubiläum Burg-Skulpturen aus Ton angefertigt. Sie wurden am Samstag in einem eigens dafür aufgebauten Ofen auf offener Wiese gebrannt.\nBurg-Skulpturen der Kinder der vier Raerener Grundschulen (Bild: Olivier Krickel/BRF)\nZum Jubiläum hatte das Töpfereimuseum rund 20 Preisträger des Marktes aus den letzten Jahren wieder eingeladen. Den ersten Platz im Wettbewerb belegte in diesem Jahr Ricus Sebes. Der gebürtige Niederländer lebt in Deutschland und war schon 2013 unter den Preisträgern.\n„Der Preis bedeutet mir sehr viel – besonders, weil er direkt von den Kollegen untereinander vergeben wird“, sagt Ricus Sebes. „Die meisten sehen in meiner Arbeit zuerst die Kristallglasur. Ich habe aber eine ganz andere Formsprache entwickelt. Ich glasiere meine Objekte nur teilweise, und unter diesen quasi perfekten Kristallglasuren sind ganz grobe Tonformen.“\n„Das ist das, was ich mit meiner Arbeit erzählen will: Das Neue und das Schöne gibt es nicht ohne das Alte. Und Narben sind auch schön.“ Platz zwei und drei gingen an den Niederländer Toon Thijs und den Briten Alvin F. Irving.\nHomeRegionalKeramikmarkt von Raeren feiert 25-jähriges Bestehen


Bittere Heimpleite für Straelener Handballerinnen\n9. Dezember 2019 um 18:25 Uhr\nNach der bitteren Niederlage im Kellerduell steckt der SV Straelen – hier Anika Sewing – wieder mitten im Abstiegskampf. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)\nStraelen (terh) Handball-Regionalliga der Frauen: SV Straelen – HSG Adler Haan 22:31 (11:15). Schon zur Halbzeit war Thomas Floeth restlos bedient. „In den ersten 30 Minuten haben wir uns sage und schreibe 16 technische Fehler gegönnt.\nDas geht gar nicht“, ließ Straelens Trainer Dampf ab. Trotzdem lag sein Team im Vier-Punkte-Spiel gegen den Tabellenletzten aus Haan „nur“ mit vier Toren zurück (11:15). Verloren war zu diesem Zeitpunkt noch nichts.\nDie Hoffnung auf eine ähnlich starke zweite Hälfte wie zuletzt in Frechen lebte und bekam nach Wiederanpfiff Nahrung. Die Grün-Gelben kamen mit reichlich Schwung aus der Kabine, zeigten fünf, sechs blitzsaubere Angriffsaktionen und ein wenig von dem Biss, den der SVS-Coach von Anfang an erwartet hatte.\nBeim Spielstand von 15:18 (37. Minute) war es aber schon wieder vorbei mit der Straelener Herrlichkeit. „Dann haben wir wieder einen Ballverlust nach dem anderen produziert. Und Haan hat sich nicht zweimal bitten lassen“, so Floeth. Sechs Gegentore in nicht einmal fünf Minuten bei nur einem SVS-Treffer waren die bittere Folge.\n„Das war schlichtweg unterirdisch, das für mich schwächste Heimspiel seit Ewigkeiten“, konnte Straelens Trainer nicht glauben, was er zu sehen bekam. Nach dem 16:24 hatte Thomas Floeth genug gesehen und gab sämtlichen Nachwuchsspielerinnen reichlich Spielzeit. Und die machten ihre Sache in Abwehr und Angriff ordentlich, sorgten zumindest dafür, dass der Rückstand nicht mehr weiter anwuchs. Am Ende stand trotzdem eine durch und durch bittere 21:30-Niederlage zu Buche. Statt des angestrebten Befreiungsschlags im Abstiegskampf ereilte die Blumenstädter die größte Enttäuschung der acht Spieltage alten Saison. „Die Mädels können in der kommenden Woche in Köln zeigen, dass sie es besser können. Und genau das erwarte ich von ihnen“, blickt der SVS-Coach nach vorne.\nSV Straelen: Bleidtner, Schumann – Daguhn (6), Fiedler (5/2), Sewing (4/2), Nolden (3), Heuvels (2), Kohle (1), Janßen (1), Prior, Mülders, Kähler.


Mit Wolkenschäfchen in den Schlaf PDF - Lasthurrah Book Shop\nSeine musikalische Ausbildung erhielt Lakomy in der DDR an der Georg-Philipp-Telemann-Musikschule in Magdeburg, wo er bei Dieter Nathow das Klavierspielen und die Grundlagen der Kompositionslehre erlernte. Zur gleichen Zeit gründete er das Lakomy-Ensemble, mit dem er seine eigenen Lieder interpretieren konnte. Ab 1978 mit Wolkenschäfchen in den Schlaf PDF sich Lakomy gemeinsam mit seiner Frau, der Schriftstellerin Monika Ehrhardt, der Produktion von Kinderliedern und Hörspielmusicals. Das bekannteste Werk des Paares ist der Traumzauberbaum.\nFörfattare: Helena Harms.\n„Mein Kind schläft nicht“ – diesen Stoßseufzer hört man\noft von Eltern auch dann noch, wenn ihre Kinder schon\nim Vor- und Grundschulalter sind. Der neue Ratgeber\nvon Helena Harms erklärt, warum auch größere Kinder\noft mit Schlafproblemen zu kämpfen haben. Die Autorin\nzeigt, wie Eltern ihre Kinder liebevoll und behutsam auf\nihrem Weg zum guten Schlaf begleiten, mit deren Alpträumen\numgehen, die Streitigkeiten um das Ins-Bett-\nGehen entschärfen und auch kleine Energiebündel\nschnell und sicher zur Entspannung bringen können. Neben\nwichtigen Informationen über Schlafverhalten und\nBiorhythmus bei Kindern leiten zahlreiche Gute-Nacht-\nGeschichten zu einem Entspannungsritual an, geben\nden Eltern Anregungen und Vorlese-Möglichkeiten und\nnehmen den Kindern die Angst vor dem Schlaf.\nDer Kampf um das Ins-Bett-Gehen •\nMüde und aufgedreht was tun? •\nWenn es still und dunkel wird – so beugen Sie bei •\nKindern Angst vor\nHilfen zur Entspannung •\nWir lernen das Einschlafen •\nIn den Schlaf mit Wolkenschäfchen •\nWas ist die Ursache für kindliche Alpträume •\nWir erforschen die Träume •\nGespräche für morgen •\nInsgesamt entstanden 14 verschiedene Produktionen für Kinder, die über 5 Millionen Mal verkauft wurden. Im Jahr 1993 veröffentlichte er sein Album Die 6-Uhr-13-Bahn, das im Buschfunk-Vertrieb erschien. Mit diesem Album zeigte Lakomy seine Sicht auf die Zeit nach der Wende. Im Jahr 2006 schrieb er für das Planetarium Jena das Familienmusical Unendlich und Eins. Er war weiterhin mit seinen musikalischen Programmen im Land unterwegs. Lakomy gehörte zu den Künstlern, die 1976 öffentlich gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann protestierten.\nBei der Bundestagswahl 2009 rief Lakomy öffentlich zur Wahl der Partei Die Linke auf. Mai 1997 erhielt die Förderschule für geistig Behinderte in Halberstadt den Namen Reinhard-Lakomy-Schule. Auch die Grundschule im Cottbusser Stadtteil Groß Gaglow ist nach ihm benannt. In seiner Geburtsstadt Magdeburg wurde 2016 eine Straße nach Reinhard Lakomy benannt. Mehrere Kindertagesstätten in Magdeburg tragen Namen von Figuren bzw. 1988: Polizeiruf 110: Ihr faßt mich nie! Jürgen Balitzki: Rock aus erster Hand.\nLied der Zeit Musikverlag, Berlin 1985, S. In: Wer war wer in der DDR? Autobiografie Reinhard Lakomy: Es war doch nicht das letzte Mal Erinnerungen. Sänger und Komponist starb an Lungenkrebs. Meldung in der Leipziger Volkszeitung vom 7. Roland Berbig: In Sachen Biermann: Protokolle, Berichte und Briefe zu den Folgen einer Ausbürgerung. Links Verlag, Berlin 1994, ISBN 978-3-86153-070-1, S.\nJennifer Lorbeer: Magdeburg ehrt Reinhard Lakomy. Volksstimme Magdeburg: Großer Bahnhof in der neuen Kita Moosmutzel. Von Tom Wunderlich: Neue Kita in Magdeburg fertiggestellt. Platin-Datenbank des Bundesverbandes Musikindustrie, Abruf vom 8. Träger des Nationalpreises der DDR II.\nDiese Seite wurde zuletzt am 30. Oktober 2018 um 21:04 Uhr bearbeitet. Regelfall durch Anklicken dieser abgerufen werden. Möglicherweise unterliegen die Inhalte jeweils zusätzlichen Bedingungen.\nSeine musikalische Ausbildung erhielt Lakomy in der DDR an der Georg-Philipp-Telemann-Musikschule in Magdeburg, wo er bei Dieter Nathow das Klavierspielen und die Grundlagen der Kompositionslehre erlernte. Zur gleichen Zeit gründete er das Lakomy-Ensemble, mit dem er seine eigenen Lieder interpretieren konnte. Ab 1978 widmete sich Lakomy gemeinsam mit seiner Frau, der Schriftstellerin Monika Ehrhardt, der Produktion von Kinderliedern und Hörspielmusicals. Das bekannteste Werk des Paares ist der Traumzauberbaum. Insgesamt entstanden 14 verschiedene Produktionen für Kinder, die über 5 Millionen Mal verkauft wurden. Im Jahr 1993 veröffentlichte er sein Album Die 6-Uhr-13-Bahn, das im Buschfunk-Vertrieb erschien. Mit diesem Album zeigte Lakomy seine Sicht auf die Zeit nach der Wende.\nIm Jahr 2006 schrieb er für das Planetarium Jena das Familienmusical Unendlich und Eins. Er war weiterhin mit seinen musikalischen Programmen im Land unterwegs. Lakomy gehörte zu den Künstlern, die 1976 öffentlich gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann protestierten. Bei der Bundestagswahl 2009 rief Lakomy öffentlich zur Wahl der Partei Die Linke auf. Mai 1997 erhielt die Förderschule für geistig Behinderte in Halberstadt den Namen Reinhard-Lakomy-Schule. Auch die Grundschule im Cottbusser Stadtteil Groß Gaglow ist nach ihm benannt.\nIn seiner Geburtsstadt Magdeburg wurde 2016 eine Straße nach Reinhard Lakomy benannt. Mehrere Kindertagesstätten in Magdeburg tragen Namen von Figuren bzw. 1988: Polizeiruf 110: Ihr faßt mich nie! Jürgen Balitzki: Rock aus erster Hand. Lied der Zeit Musikverlag, Berlin 1985, S. In: Wer war wer in der DDR?


Keine Lust auf aufwendiges Make-up - und trotzdem stören Hautunregelmäßigkeiten im Gesicht, die durch die getönte Tagescreme sichtbar bleiben. La Roche Posey löst das Problem mit dem neuen Korrekturstift aus der Pflegeserie Toleraine, der die Haut an den gereizten Stellen beruhigt, optimal schützt und zudem gut abdeckt.\nRötungen und Couperose mit einer grünen Textur gelindert, Hautverfärbungen kaschiert und lästige Pickel und Narben werden mit nur einem Handgriff unsichtbar . So erhält auch besonders gereizte und empfindliche Haut den perfekten Teint.\nAusgewählte Inhaltsstoffe ohne Duft- und Konservierungsstoffe mit dem Thermalwasser von La Roche Posey minimieren das Risiko von Hautreizungen. Die ölfreie Textur ist leicht aufzutragen und garantiert maximalen Tragekomfort ganze ohne Maskeneffekt.\nTipp : Damit werden auch müde Augen im Handumdrehen getarnt.\nAufgrund der intelligenten Technik des Stiftes wird die Textur präzise mit dem Pinsel in kleinen Mengen auf die betroffenen Stellen aufgetragen. Somit ist auch das Auffrischen den Make-ups ein Kinderspiel.\nLa Roche Posey Toleriane Korrekturstift ist in vier Nuancen exklusiv in der Apotheke ab € 13,90 erhältlich.


BDSM bedeutet Konsens | bdsm for life :: BDSM Blog\nBDSM bedeutet Konsens\nEine Grundlage aller Handlungen im BDSM Bereich ist, dass alle Beteiligten mit dem was geschieht einverstanden sind. Vor einer Session musst du dir mit deinem Partner einig sein, was für ihn und dich in Ordnung ist, was gemacht werden darf und wo die Grenzen liegen.\nBDSM soll beiden Spaß bereiten und die Lust beider befriedigen und nicht nur einem dienen. Es ist die Voraussetzung für eine tiefe und angenehme Erfahrung, dass ihr euch einig seit und beide auf das was kommt freuen könnt.\nBDSM bedeutet, die Nutzung körperlicher Empfindungen, um Lust auszulösen. Nicht dem anderen körperlichen oder seelischen Verletzungen zuzufügen.\nBDSM ist eine Form einvernehmliches Machtaustauschs, an dem beide ihren Spaß haben. BDSM bedeutet nicht sich über einen anderen hinwegsetzen.\nBevor eine BDSM Handlung ausgeführt wird, müssen sich beide einig sein und in dem, was geschieht, übereinstimmen. BDSM bedeutet nicht irgendwas einem anderen anzutun, zu dem er nicht zugestimmt hat.\nBDSM beutet, einem anderen Vertrauen zu können und sich auf das Nächste treffen mit ihm zu freuen. Es ist kein BDSM wenn der andere steif vor Angst ist, wenn er dich sieht.\nBDSM bedeutet mit einander reden und auf die Sorgen und Ängste des anderen ernstnehmen. Nicht sich darüber hinwegzusetzen oder sie wegzuwischen.\nBDSM bedeutet, die Wünsche beider Partner zu berücksichtigen, und auf eine sichere und geplante weise umzusetzen. Nicht brutal zu einem anderen Menschen zu sein.


Vertriebskonfiguration - Industriegüter besser verkaufen | Tacton\nMit Softwarelösungen für die Vertriebskonfiguration können Industrieunternehmen individualisierte Kundenlösungen maßgeschneidert auf den Kundenbedarf effizient erstellen und anbieten. Der Tacton Vertriebskonfigurator löst komplexe Konfigurationsaufgaben und ist laut Gartner ideal für die spezifischen Herausforderungen der Fertigungsindustrie.\nAus spezifischen Kundenanforderungen werden technisch valide Produkte\nVerkauf und Vertrieb von Industriegütern sind komplexe und zeitaufwändige Vorgänge, die auf Anbieter- und Kundenseite viel Fachwissen voraussetzen. Aus spezifischen Kundenanforderungen müssen technische Details bzw. technisch valide Produkte erstellt werden. Mit einem Vertriebskonfigurator können Unternehmen die Angebots- und Verkaufsprozesse effizienter und einfacher gestalten.\nKundenbedürfnisse im Fokus\nDie Vertriebskonfiguration muss den Bedürfnissen der unterschiedlichen internen und externen Anwender (Neu- und Bestandskunden, Vertrieb, Engineering und Produktion) gerecht werden. Tacton setzt deshalb auf eine anwendungsbasierte Produktkonfiguration, um das Zusammenstellen kundenspezifischer Lösungen zu vereinfachen. Durch das Beantworten von Fragen, z. B. zu Einsatzzweck, Betriebskosten oder Preis, wird das optimale Produkt ermittelt.\nStark in Sachen Integrationen\nDie Lösungen von Tacton für die Vertriebskonfiguration überzeugen besonders durch die vorhandenen Integrationen in relevante Unternehmensanwendungen wie CRM, ERP und CAD. Auf diese Weise werden die fehlerfreien Produktkonfigurationen nahtlos für die Angebotserstellung und weitere nachgelagerte Prozesse bis zur Fertigung genutzt und bereitgestellt.\nErfahren Sie, wie Sie mit Tacton CPQ Ihre spezifischen Herausforderungen lösen können.\nTacton Smart Commerce\nNeue Wege für den digitalen Vertrieb variantenreicher Produkte\nVerkaufen, was Ihre Kunden brauchen\nMehr Tempo und Effizienz beim Vertrieb variantenreicher Produkte: Mit Tacton CPQ konfigurieren Sie kundenspezifische Produkte in Rekordzeit, erstellen fehlerfreie Angebotsunterlagen einfach auf Knopfdruck und erfüllen die Erwartungen Ihrer Kunden.\nTacton as a Service - der einfache und kosteneffiziente Weg zu Tacton Smart Commerce. Mit unserem Abonnement-Modell sparen Sie Kosten - und bezahlen nur das, was Sie brauchen.


Was wir aus den vergangenen Projekten gelernt haben ist, dass jedes Unternehmen bestimmte, zum Teil sehr unterschiedliche, Anforderungen an eine Speicherlösung hat. Während einige Unternehmen den Fokus auf das Teilen von Inhalten setzen, liegt bei anderen der Fokus auf die Verfügbarkeit von riesigen und komplexen Datenbanken. Welche Anforderungen auch immer Sie für Ihr Unternehmen haben: Damit Sie sich für die passende Speicherlösung entscheiden können, ist das Verständnis über die verschiedenen Storage-Typen unerlässlich.\nNachfolgend werden die drei Haupttypen von Storage: Object-, File- und Block Storage zusammengefasst.\nWenn die Daten dem Object Storage hinzugefügt werden, erhalten sie in der Regel einen Identifikator, der als Universally Unique Identifier (UUID) oder als Globally Unique Identifier (GUID) bezeichnet wird. Diese Identifikatoren sind 128-Bit-Ganzzahlen. Das bedeutet also, dass der Identifikator - der "Name" des Objekts - eine Art komplexe Zahl ist. Der Bezeichner ist in der Tat so komplex, dass er es ermöglicht, jeden Bezeichner als einzigartig zu betrachten. Bei den Metadaten handelt es sich um alle Informationen, die zur Klassifizierung oder Charakterisierung der Daten in einem bestimmten Objekt verwendet werden.\nDer 128-Bit-Identifikator ist für einige Benutzer nicht benutzerfreundlich - und der Metadaten-Verwaltungsansatz kann sich für bestimmte Anwendungsfälle als zu komplex oder ungeeignet erweisen. Medienproduktionsfirmen setzen daher häufig eine Software von Drittanbietern ein, die das Organisationsschema über den Object Storage schichtet.\nHaben Sie schon eine Wahl getroffen?\nWelcher Storage-Typ ist der richtige für Sie? Object Storage, File Storage oder Block Storage?\nIch hoffe, dass ich Ihnen mit dieser Zusammenfassung einen guten Überblick über die unterschiedlichen Speicherlösungen geben konnte. Egal, für welchen Weg Sie sich entscheiden; wir stehen Ihnen gerne mit unserer langjährigen Erfahrung und unserer Expertise unterstützend zur Seite und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.