Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE - PDF\nDownload "Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE"\n1 Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE\n2 Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Peder Gregersen Center for Recirkulering Søren Gabriel Hedeselskabet, Miljø og Energi Hans Brix Werms Inge Faldager Teknologisk Institut, Rørcentret\n4 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING GENERELT AFLØBSANLÆG MED KOMBINERET FORDAMPNING OG NEDSIVNING RETNINGSLINIERNES ANVENDELSESOMRÅDE 7 2 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER LOVE, BEKENDTGØRELSER MV HOVEDLINIER I GÆLDENDE BESTEMMELSER PÅBUD OM FORBEDRET RENSNING Forudsætninger for at give påbud efter miljøbeskyttelseslovens Påbud omfattet af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7a (helårsboliger med afledning af husspildevand) Påbud, der ikke er omfattet af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7a ANSØGNING OM ETABLERING AF PILEANLÆG MED NEDSIVNING UDFØRELSE 12 3 FORUNDERSØGELSER AFSTANDSKRAV TERRÆNFORHOLD AFLEDNINGSFORHOLD GRUNDVANDSSTAND JORDBUNDSFORHOLD 15 4 BELASTNINGSOPGØRELSE OG DIMENSIONERING GENERELT DIMENSIONERING Dimensionering af pileanlæg med tæt bund Reduktion af anlægsareal med udgangspunkt i kornkurve Reduktion af anlægsareal med udgangspunkt i infiltrationsforsøg 20 5 BUNDFÆLDNINGSTANKEN GENERELT KRAV TIL PLACERING OG UDFORMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE GODKENDELSE AF BUNDFÆLDNINGSTANKE OPDELING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE I FLERE KAMRE MATERIALER VEDLIGEHOLDELSE GENBRUG AF EKSISTERENDE ANLÆG 27 6 PILEANLÆG OG FORDELERSYSTEM GENERELT STANDARD ANLÆG Jordvold 30 3\n5 6.3 FORDELERSYSTEM Pumpning FORDELERLAG OG JORDDÆKNING Beplantning 32 7 KVALITETSKONTROL GENERELT KONTROL AF MATERIALER KONTROL AF UDFØRELSE (TILSYNSKONTROL) 35 8 DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE GENERELT TØMNING AF SLAM FRA BUNDFÆLDNINGSTANKEN SPULING AF FORDELERRØR SERVICEEFTERSYN KONTROL AF PLANTEVÆKST SIKKERHED 40 Bilag 1 STANDARDANSØGNINGSSKEMA 41 Bilag 2 SKEMA TIL OPTEGNING AF KORNKURVE 45 Bilag 3 DRIFTSVEJLEDNING 47 Bilag 4 INFILTRATIONSPRØVE 49 4\n6 Forord Denne rapport er udarbejdet under Aktionsplanen for fremme af økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning, tema 1: Økologisk Håndtering af spildevand i det åbne land. Projektet er udført i samarbejde mellem Teknologisk Institut, Hedeselskabet, WEMS og Center for Recirkulering. Projektet har haft en følgegruppe bestående af: Peter Steen Mikkelsen Miljø og Ressourcer, DTU Jens Bo Holm-Nielsen Syddansk Universitet Thorkil Boisen Spildevandskomiteen Keld Schrøder-Thomsen DANVA Line Wilchen Hollesen Miljøstyrelsen Mogens Kaasgaard Miljøstyrelsen Arbejdsgruppen har bestået af: Peder Gregersen Søren Gabriel Hans Brix Inge Faldager Center for Recirkulering Hedeselskabet, Miljø og Energi WEMS Rørcentret, Teknologisk Institut Arbejdsgruppen vil gerne takke følgegruppen for et godt og konstruktivt samarbejde. Projektets overordnede formål er at udarbejde retningslinier for etablering af pileanlæg og pileanlæg med nedsivning. Baggrunden for disse retningslinier belyses i en baggrundsrapport. Baggrundsrapporten bygger på igangværende og gennemførte forsøgsprojekter. Her beskrives principperne bag anlæggenes opbygning, udformning og dimensionering. Baggrundsrapporten indeholder ligeledes stofbalancer og miljøvurderinger af de 2 anlægstyper. Projektet omfatter således 3 separate rapporter: Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 pe Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 pe Etablering af pileanlæg baggrundsrapport. Denne rapport angiver retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 pe. Retningslinierne er udformet efter de samme principper, som er anvendt i de 3 vejledninger fra Miljøstyrelsen 1999, nr. 1, 2 og 3 om rodzoneanlæg, nedsivningsanlæg og biologiske sandfiltre. Januar\n8 1 Indledning 1.1 Generelt Disse retningslinier er udarbejdet i forlængelse af Folketingets vedtagelse af lov nr. 325 af 14. maj 1997 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (Spildevandsrensning i det åbne land m.v.). 1.2 Afløbsanlæg med kombineret fordampning og nedsivning Et afløbsanlæg med pileanlæg med nedsivning består af: Tilløbssystemet Bundfældningstanken/det mekaniske renseanlæg Pumpebrønd Pileanlæg med nedsivning og med fordelersystem TILLØBSSYSTEM BYGNING SAMLE- BRØND BUNDFÆLD- NINGSTANK PUMPE- BRØND PILEANLÆG MED NEDSIVNING Figur 1.1. Principskitse af et mindre pileanlæg med nedsivning. For at sikre optimal drift af anlægget, skal de almindelige afløbsledninger, det vil sige hele tilløbssystemet og de tætte ledninger mellem anlæggets enkelte dele, dimensioneres og udføres som angivet i Dansk Standards norm nr. 432 Norm for afløbsinstallationer. 1.3 Retningsliniernes anvendelsesområde Disse retningslinier omfatter anlæg med en kapacitet op til og med 30 pe. Gælder kun husspildevand Retningslinierne gælder kun for pileanlæg til rensning af spildevand med en mængde og sammensætning som almindeligt forekommende spildevand fra husholdninger, herunder afløb fra vandklosetter og afløb fra bade- og toiletrum i landbrugets driftsby gninger. Spildevand, der tilledes pileanlægget, beskrevet i disse retningslinier, må derfor som udgangspunkt ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligvis forekommer i spildevand fra husholdninger. Spildevandet må endvidere ikke have en væsentlig anden sammensætning. Husspildevand må herunder ikke indeholde væsentlige mængder af miljøfremmede stoffer, som organiske 7\n9 opløsningsmidler, kraftige rengøringsmidler, malingsrester, fenoler, klor, salt og lignende. Tilledes der spildevand til pileanlægget med en anden karakter end husspildevand, kan retningslinierne ikke benyttes, men der må i stedet udformes et konkret projekt, der indeholder en konkret dimensionering af anlægget sat i forhold til spildevandets sammensætning. Regn- og drænvand Procesvand Såfremt der anvendes dimensionering efter disse retningslinier, må regnvand, øvrigt overfladevand og drænvand ikke tilledes anlægget. Retningslinierne gælder endvidere ikke for følgende typer udledninger: Tømning af større badekar/bassiner (større end 250 ltr.), herunder spa-bade med klorholdigt vand Malke/mælkerum Processpildevand fra virksomheder, herunder: frisørsaloner, fotografer, værksteder, landbrug. 8\n10 2 Administrative bestemmelser 2.1 Love, bekendtgørelser mv. Nedenstående liste rummer en oversigt over gældende lovgivning m.v. på Miljøministeriets område i relation til pileanlæg med nedsivning. Love Bekendtgørelser Vejledninger Andet Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august Bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledning nr. 3, 2001, Betalingsregler for spildevandsanlæg. Vejledning nr. 5, 1999, om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Bygningsreglement, BR 95 og bygningsreglement for småhuse 1998 DS 432 Norm for afløbsinstallationer DS 436 Norm for dræning af bygværker DS 440 Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning 2.2 Hovedlinier i gældende bestemmelser Målsætninger Amterne fastlægger i samråd med kommunerne målsætninger for kvaliteten af vådområder, vandløb, søer og havet enten gennem et regionplantillæg eller i forbindelse med en ordinær revision af regionplanen. For at opfylde regionplanernes målsætninger skal spildevand renses før udledning. Kravene til rensning er afhængig af forureningsfølsomheden af det vandområde, der modtager spildevandet. I stedet for direkte udledning af spildevandet til et vandområde, kan spildevandet, hvor forholdene tillader dette, afledes til et pileanlæg med nedsivning. På grundlag af amternes regionplaner, hvori der udpeges forureningsfølsomme vandområder, hvor der er behov for forbedret spildevandsrensning, fastlægger kommunen i kommunens spildevandsplan områdevis krav til forbedret spildevandsrensning for de enkelte ejendomme. 2.3 Påbud om forbedret rensning På baggrund af en vedtaget spildevandsplan kan kommunen i henhold til miljøbeskyttelseslovens 30 påbyde den enkelte grundejer, der ikke er tilsluttet 9\n11 den kommunale kloakforsyning at ændre spildevandsudledningen (forbedre spildevandsrensningen). Påbud om forbedret rensning stiller krav til, at rensningen skal opfylde spildevandsbekendtgørelsens krav til en bestemt renseklasse, jf. figur 2.1. Renseklasse BI 5 Total fosfor Nitrifikation SOP 95% 90% 90% SO 95% 90% OP 90% 90% O 90% (O: Reduktion af organisk stof, OP: Reduktion af organisk stof og fosfor, SO: Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation, SOP: Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation). figur 2.1 Renseklasser efter spildevandsbekendtgørelsen. Stofreduktionskrav til forskellige renseklasser. Påbud om rensning efter alle 4 renseklasser kan opfyldes ved etablering af pileanlæg, nedsivningsanlæg, pileanlæg med nedsivning eller samletank, jf. Miljøstyrelsens vejledning herom Forudsætninger for at give påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30 Forudsætningen for at give påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30, er at en ejendoms eksisterende spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Efter Miljøstyrelsens opfattelse skal følgende forudsætninger være opfyldt for at meddele påbud om forbedret rensning : ejendommens afløbsforhold, og udledningen skal være fastlagt ejendommen skal bidrage til forurening af det vandområde, hvortil der er udledning vandområdet skal dokumenteret være forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at den vedtagne målsætning for vandområdet ikke opfyldes. Det er ikke afgørende, om den enkelte ejendoms bidrag til forurening er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på at forurene i et eller andet omfang - og ifølge domstolspraksis er det forhold, at en ejendoms afløb faktisk forur e- ner det vandområde, der modtager ejendommens spildevand, tilstrækkeligt grundlag for kommunen til at kræve forbedret rensning. Et påbud fra kommunen om forbedret rensning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed Påbud omfattet af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7a (helårsboliger med afledning af husspildevand) I forbindelse med varslingen af påbudet om forbedret rensning, skal kommunen samtidig tage stilling til, hvorvidt der er tale om en ejendom, der efter lov 10\n12 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7a skal have et tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, jf. nedenfor. a) Ejeren ønsker at modtage tilbudet Hvis en kommune meddeler påbud om forbedret rensning til ejere af helårsboliger, der alene afleder husspildevand, skal påbuddet endvidere indeholde et tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, jf. lov om betaling s- regler for spildevandsanlæg 7a. Et kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen indebærer, at kloakforsyningen etablerer, driver og vedligeholder privatejede anlæg, mod at ejeren af ejendommen betaler et standardtilslutningsbidrag og løbende vandafledningsbidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, som hvis ejendommen blev tilsluttet kommunens afløbssystem. Ejeren af ejendommen har dog selv ansvaret for eventuel omlægning af kloakledninger og bundfældningstank og skal også selv stå for vedligeholdelsen heraf, idet kloakforsyningen dog forestår tømning af bundfældningstank. Tilbudet skal fremsættes samtidig med forvarslingen af påbudet, således at ejeren har tid til at overveje tilbudet og afgive kommentarer. Efter at kommunen har meddelt påbud om forbedret rensning, skal ejeren endelig tage stilling til tilbudet - dvs. om ejeren ønsker at indgå i det kontraktlige medlemskab med kloakforsyningen. Hvis der indgås kontrakt mellem grundejeren og kloakforsyningen, skal kommunen gennemføre de nødvendige forundersøgelser, både med hensyn til den endelige placering af anlægget, med hensyn til afstandskrav til grundvandsspejl og med hensyn til afstand til vandindvindingsanlæg mv. efter spildevandsbekendtgørelsens 28. Samt med hensyn til praktiske afstandskrav til træer, bygninger, skel og lignende. Kommunen skal endvidere forestå den konkrete projektering og etablering af pileanlægget med nedsivning, hvilket hensigtsmæssigt gøres med udgangspunkt i henhold til denne vejledning. b) Ejeren ønsker ikke at modtage tilbudet Hvis ejeren efter at have modtaget kommunens påbud med det dertil hørende tilbud efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7a, afslår kommunens tilbud om kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, vil grundejeren selv være ansvarlig for at der udarbejdes et projektforslag for en anden spildevandsløsning. Den ønskede spildevandsløsning skal mindst opfylde spildevandsbekendtgørelsens krav til renseklasser, og der skal videre kunne opnås tilladelse efter lovgivningen herom. Grundejeren er endvidere selv ansvarlig for den konkrete projektering, finansiering, etablering og drift af anlægget. c) Ejeren ønsker en anden spildevandsløsning end foreslået af kommunen, men ønsker at være kontraktligt medlem af kloakforsyningen 11\n13 Kommunalbestyrelsens tilbud om kontraktligt medlemsskab omfatter udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbudet. Hvis ejeren ønsker en anden spildevandsløsning end tilbudt af kommunen, er der i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. indsat mulighed for, at grundejeren fortsat kan opnå kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, hvis den alternative spildevandsløsning på samme måde som den tilbudte løsning opfylder de påbudte krav til renseniveau. Dette indebærer, at kommunen skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af et sådant anlæg. Er den ønskede spildevandsløsning dyrere i etablering og/eller drift end den af kommunen tilbudte, skal ejeren selv afholde meromkostninger i den forbindelse Påbud, der ikke er omfattet af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7a. Ved påbud til helårsboliger, der afleder andet end husspildevand eller til andet end helårsboliger - f.eks. sommerhuse, små virksomheder eller kolonihavehuse, om forbedret rensning efter miljøbeskyttelseslovens 30, skal der ikke gives tilbud om kontraktligt medlemskab efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7a. I dette tilfælde er grundejeren ansvarlig for at der gennemføres de nødvendige undersøgelser til dokumentation for, at anlægget kan etableres på grunden. Grundejeren er endvidere ansvarlig for den konkrete projektering, finansiering, etablering og drift af anlægget. 2.4 Ansøgning om etablering af pileanlæg med nedsivning Hvis grundejeren udenfor påbudssituationen ønsker at etablere et pileanlæg med nedsivning, skal grundejeren ansøge herom efter bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsens stk. 2 16, 28, 29 og 30, dog således at bestemmelserne i 28 stk. 5 afløses af dimensioneringskriterierne i disse retningslinier. Miljøstyrelsen har udarbejdet et standardansøgningsskema, der er vedlagt disse retningslinier som bilag 1, der kan anvendes af kommunerne til brug for administration af ansøgninger om etablering af pileanlæg med nedsivning. Ved etablering af pileanlæg med nedsivning efter ansøgning og tilladelse, er grundejeren ansvarlig for at der gennemføres de nødvendige undersøgelser. Grundejeren er endvidere ansvarlig for den konkrete projektering, finansiering, etablering og drift af pileanlægget med nedsivning. 2.5 Udførelse Spildevandsledninger og spildevandsanlæg må kun udføres af en autoriseret kloakmester. Såfremt grundejeren selv er ansvarlig for etablering af spildevandsanlægget, anbefales det at indhente tilbud fra autoriseret kloakmester og at lade denne indsende ansøgningen. 12\n14 3 Forundersøgelser Etablering af et pileanlæg med nedsivning kræver forundersøgelser, hvor afstand til vandindvindingsanlæg, grundvandsstand samt vurdering af terrænforhold og anden beplantning er de vigtigste. 3.1 Afstandskrav Vandindvinding Afstanden fra et pileanlæg med nedsivning til vandindvindingsanlæg, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet efter bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 mv. 28, stk. 2, nr. 2, (spildevandsbekendtgørelsen) være mindst 300 m. Hvis vandindvindingsanlægget forsyner mindre end 10 ejendomme, kan afstandskravet nedsættes til 75 m, når de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlægget. Der kan efter miljøbeskyttelseslovens 22 være fastlagt et beskyttelsesområde omkring vandindvindingsanlæg, som umuliggør nedsivning indenfor et større vandområde. Afstanden til vandindvindingsanlæg uden krav om drikkevandskvalitet (fx markvanding) skal være mindst 150 m. Afstanden kan dog reduceres til 75 m, når de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg. Vandløb, søer, havet mv. Vejledende afstand til andre nedsivningsanlæg mv. Gener Praktiske afstandskrav Afstanden fra pileanlæg med nedsivning til vandløb (herunder drænledninger og grøfter), søer (herunder moser) og havet skal være mindst 25 m. Hvis afstanden er mindre end 25 m, kan kommunen dog meddele tilladelse til etablering af pileanlæg med nedsivning som en kombineret udlednings- og nedsivningstilladelse. Afstanden bør dog være mindst 5 m. Et sådant anlæg vil hvis det er udformet efter denne vejlednings retningslinier også kunne opfylde kravene til alle 4 renseklasser. I sandjord bør afstanden til dræn eller vandløb dog være mindst 10 meter for at opfylde klasse OP eller SOP. Dette skyldes, at sandjord vil have en mindre bindingskapacitet for fosfor end jord med silt eller lerindhold. Det bør tilstræbes, at pileanlæg med nedsivning placeres mindst 50 m fra andre anlæg, hvor der nedsives husspildevand. Det bør desuden tilstræbes at placere anlægget mindst 5 m fra bygninger og skel. Pileanlæg med nedsivning skal være placeret således, at der ikke opstår gener for omkringboende. Ved placeringen af anlægget bør der tages praktiske hensyn. Anlægget skal placeres frit og med god afstand til eksisterende bevoksning. Anlægget må ikke ligge i skygge. En placering med langsiden mod vest kan øge fordampningen i anlægget. Ved placering i forbindelse med læhegn er det bedre at indpasse anlægget i læhegnet end at lægge det ved siden af, på grund af skyggevirkning og vindforhold. 13\n15 Anlægget skal placeres så det er tilgængeligt for drift og vedligeholdelse (nedskæring) og borttransport af det nedskårne materiale. Servitutter, byggelov m.v. Placeringen af anlægget med tilhørende ledninger og brønde skal endvidere respektere afstandskravene i byggeloven, bygningsreglementet, funderingsnormen, vejledningen for vandforsyning samt eventuelle byggelinier fastlagt ved fredningsbestemmelser eller anden form for servitutter. 3.2 Terrænforhold Anlægget bør ikke placeres i lavninger, da overfladevand fra de omliggende arealer i så fald vil søge mod anlægget og beslaglægge en del af anlæggets kapacitet. Anlægget bør heller ikke placeres i lavninger af hensyn til sen nattefrost, som kan sætte pilenes vækst tilbage. 3.3 Afledningsforhold Undersøgelser af afledningsforhold omfatter kortlægning af det eksisterende afløbssystem i det omfang, det ønskes anvendt fremover. Det eksisterende afløbssystem registreres med hensyn til placering af alle ledninger, omfang af tilsluttede installationsgenstande, omfang af tilsluttet regnvand, herunder tagnedløb, placering, størrelse og funktion af alle brønde samt øvrige afløbsforhold på ejendommen. Bundkoten til alle vigtige knudepunkter (brønde, indløb, udløb, m.v.) indmåles ligesom placering i plan i forhold til faste terrænpunkter (bygninger m.v.) indmåles. For bundfældningstanken, hvis en sådan findes, bestemmes det samlede v o- lumen og volumen af de enkelte kamre. Om muligt noteres fabrikat og type af tanken (tankene). 3.4 Grundvandsstand For at sikre en tilstrækkelig rensning af spildevandet, inden dette siver ned i grundvandet samt for at sikre tilstrækkeligt oplagringsvolumen i vinterhalvåret, skal bunden af pileanlæg med nedsivning placeres 2,5 m over højeste grundvandsstand, jf. spildevandsbekendtgørelsens 28. Grundvandsstanden er normalt højst i perioden februar - april, hvorfor undersøgelsen bør ske i denne periode. Undersøgelsen må dog ikke foretages, når jorden er frossen. Grundvandstanden måles i et pejlerør eller ved simpel opgravning. Pejlerøret eller opgravningen udføres til mindst 3,0 m under den påtænkte bund af siveanlægget. Idet grundvandet skal have tid til at strømme til pejlerøret/udgravningen, måles grundvandsstanden tidligst 3 dage efter udførelsen. Ved udgravning anbefales det endvidere at stille et kloakrør ned i bunden af udgravningen, hvis der er risiko for sammenstyrtning af opgravningen i de 3 dage. Indikationer af grundvandsstanden i området kan eventuelt fås fra nærliggende pejleboringer eller fra oversigtskort over regionalt udbredte grundvands- 14\n16 magasiner. Kort over de regionalt udbredte grundvandsmagasiner haves i amtet og eventuelt hos kommunen. Vandspejlet i de lokale grundvandsmagasiner kan dog afvige væsentligt fra vandspejlet i de regionalt udbredte magasiner. Ved opgravning kan der udtages en jordprøve til sigteanalyse, jf. afsnit 3.5, ved den påtænkte bund af anlægget. 3.5 Jordbundsforhold Pileanlæg med nedsivning har i særlig grad deres berettigelse hvor jordbunden på grund af højt indhold af ler ikke er egnet til nedsivning. Hvis jordbunden ud fra de nedenfor beskrevne analyser vurderes egnet til nedsivning, findes der ikke rensetekniske argumenter for at anlægge et pileanlæg med nedsivning frem for et nedsivningsanlæg. Den nødvendige størrelse af pileanlægget er afhængig af jordbundsforholdene. Der udtages 2 jordprøver (mindst 5 kg hver) til sigteanalyse/hydrometeranalyse. Prøverne udtages ved den forventede bund af fordelerlaget og med en afstand på ca. 10 m. Hvis prøverne synes meget forskellige, udtages en ekstra prøve i jordbunden midt imellem lokalisering af de 2 første prøvetagningspunkter. De udtagne jordprøver sendes til sigteanalyse/hydrometeranalyse, som udføres i overensstemmelse med DS 405.9/DS Indeholder prøven mindre end 10% materiale med kornstørrelse mindre end 0,075 mm, kan hydrometeranalysen udelades. Da pileanlæg med nedsivning fortrinsvis anlægges i lerede jorde, er hydrometeranalysen ofte nødvendig. Kornkurverne indtegnes på diagram (bilag 2), der vedlægges ved ansøgning til kommunen. Ved fastsættelse af krav til dimensionering af anlægget, skal der tages udgangspunkt i den mindst permeable jordprøve - det vil sige jordprøven med den mindste nedsivningskapacitet, for at give størst mulig sikkerhed for anlæggets drift og funktion. Den mindst permeable jordprøve angives ved den kornkurve i diagrammet (som udformet i bilag 2), der ligger længst til venstre. Ved vurdering af jordtypens egnethed ud fra kornkurven, kan der ses bort fra den del af kurverne, der ligger over 80% gennemfald. Infiltrationsundersøgelser Jordbundsundersøgelserne kan hensigtsmæssigt suppleres med infiltrationsforsøg, hvor korttidsinfiltrationsevnen bestemmes 2-3 steder i den intakte og vandmættede jord, hvor anlægget er planlagt placeret. Infiltrationsundersøgelser kan foretages på to måder: Ved hjælp af infiltrometer Ved hjælp af målestok 15\n17 16 Infiltrationsundersøgelser ved hjælp af målestok er beskrevet i bilag 4.\n18 4 Belastningsopgørelse og dimensionering 4.1 Generelt Pileanlæg med nedsivning dimensioneres ikke ud fra det antal personækvivalenter, der er tilsluttet anlægget. Pileanlæg dimensioneres ud fra husstandens vandforbrug (målt eller beregnet) og ud fra den aktuelle nedbør, der falder på anlægget. Husstandens vandforbrug har stor betydning for pileanlæggets dimensionering. Det er derfor vigtigt at vurdere, om det er muligt at indføre vandbesparende foranstaltninger i husholdningen i forbindelse med etablering af pileanlæg Hvis vandforbruget ikke kendes, kan man altid benytte de vandforbrug, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledninger om nedsivning, biologisk sandfilteranlæg og rodzoneanlæg. Dette vil imidlertid medføre meget store anlæg. Det er derfor bedre at iværksætte undersøgelser til fastlæggelse af det virkelige vandforbrug. I byggeri, der ønskes tilsluttet pileanlæg, bør installationerne forberedes for lavt vandforbrug, og der bør vælges armaturer, toiletter og hårde hvidevarer med lavt vandforbrug. Herved kan vandforbruget (afhængigt af beboernes vandvaner) nedbringes til mellem 100 og 120 l/pe pr. dag (ca m 3 /pe pr. år) Mindste anlægsstørrelse Antal personer Der må ikke etableres anlæg, der er dimensioneret til en spildevandstilførsel på mindre end 100 m 3 /år, og der må ikke etableres anlæg på mindre end 100 m 2. Belastningen af anlægget opgøres efter tilsluttede spildevandsmængde samt den aktuelle nedbør på anlægget. Tilledes der spildevand til pileanlægget med en anden karakter end husspildevand, kan denne vejlednings retningslinier ikke benyttes, men der må i stedet udformes et konkret projekt, der indeholder en konkret dimensionering af anlægget sat i forhold til spildevandets mængde. Den forureningsmæssige belastning fra en person er i denne vejledning sat til 60 gram BI 5 /døgn, 13 gram N/døgn og 2,5 gram P/døgn. Kun husspildevand Belastning Ved den følgende opgørelse af belastningen er det antaget, at alt husspildevand i ejendommen tilsluttes anlægget, mens der er anden afledningsmulighed for regnvand og eventuelt processpildevand fra produktion. Ved vurderingen af belastningen på anlægget, skal der tages hensyn til den udligning af vandstrømmen og den rensning, der sker i bundfældningstanken. 17\n19 I denne vejledning er det ved bestemmelsen af anlæggets størrelse mv. forudsat, at bundfældningstanken fungerer og vedligeholdes efter vejledningens anvisninger. Kun gråt spildevand Pileanlæg kan også dimensioneres for tilledning af alene det grå spildevand. Dimensioneringen foregår som beskrevet i dette afsnit med udgangspunkt i den tilførte spildevandsmængde, den aktuelle nedbørsmængde og den aktuelle nedsivning. Pileanlæg med nedsivning der kun tilføres gråt spildevand kan komme til at mangle næringsstoffer og må gødes 4.2 Dimensionering Pileanlæg med nedsivning dimensioneres efter de samme principper som pileanlæg med tæt bund. Herefter er der to mulige metoder for fastlæggelse af dimensioner: Anlægget med nedsivning dimensioneres og etableres med samme areal, som et tilsvarende anlæg med tæt bund, eller Anlæggets dimensioneres som et tilsvarende anlæg med tæt bund, men arealet reduceres med udgangspunkt i en undersøgelse af jordbunden og dens nedsivningsegnethed Dimensionering af pileanlæg med tæt bund Der er foretaget beregninger af det nødvendige areal til afledning af 100 m 3 spildevand pr år ved anvendelse af en dimensioneringsmodel med følgende forudsætninger: 1. Pileanlægget etableres som et 8 m bredt anlæg med en dybde på 1,5 m og 45 hældning på anlæggets sider og ender. 2. Det antages at der er et udnytteligt porevolumen i jordbunden på 40%. 3. Det antages at fordampningen fra pileanlægget er 2,5 gange større end den potentielle fordampning beregnet af Danmarks Meteorologiske Institut. 4. Beregningerne foretages med udgangspunkt i 30-års normalværdier for månedlig nedbør og potentiel fordampning i 20 x 20 km gridceller (for nummerering, se Bilag A). 5. Arealdimensioneringen foretages således, at der i et år med normalnedbør ikke vil forekomme opstuvning af vand på overfladen af anlægget, og således, at der maksimalt vil opstuves 10 cm vand på overfladen ved en nedbørsmængde, der statistisk set forekommer ét ud af ti år. 6. Det antages at tilledningen af spildevand er jævnt fordelt over året, dvs. samme tilledning hver måned. Disse beregninger er vist i figur 4.1, der viser arealet for pileanlæg i 20x20 km gridceller. Det nødvendige areal er angivet som areal pr. 100 m 3 tilført spildevand. 18\n20 Anlæggets placering indtegnes på kortet, og arealkravet i det givne kvadrat aflæses. Hvis der er tvivl om i præcis hvilket kvadrat, anlægget placeres, vælges det kvadrat med det højeste arealkrav. På baggrund af aflæsningen på kortet og det målte eller beregnede vandforbrug kan den nødvendige anlægsstørrelse herefter udregnes. Figur 4.1. Arealkrav for pileanlæg i 20 x 20 km gridceller. Det nødvendige areal er angivet som areal i m 2 pr 100 m 3 spildevand og aflæses i gridcellen, hvor pileanlægget skal etableres. 19\n21 4.2.2 Reduktion af anlægsareal med udgangspunkt i kornkurve Arealet af pileanlæg med nedsivning kan reduceres på baggrund af en undersøgelse af kornstørrelsesfordelingen i jorden eller af jordbundens hydrauliske ledningsevne. Jordens kornkurve (se afsnit 3.5) indtegnes i bilag 2. Hvis kornkurven er beliggende i type A eller type B-områderne kan anlægget udføres som et traditionelt nedsivningsanlæg efter vejledningen for nedsivningsanlæg op til 30 pe. Et pileanlæg med nedsivning vil være en særlig relevant løsning, hvis dele af kornkurven ligger til venstre for type B-området. I jordtype C kan anlæggets størrelse reduceres med 40 procent i forhold til et tilsvarende anlæg med tæt bund. I jordtyper, der ligger til venstre for jordtype C dimensioneres anlægget som et pileanlæg med tæt bund Reduktion af anlægsareal med udgangspunkt i infiltrationsforsøg Anlæggets størrelse kan tilsvarende reduceres med udgangspunkt i et infiltrationsforsøg. Jordbundens hydrauliske ledningsevne for spildevand bestemmes efter den metode, der findes angivet i bilag 4. Undersøgelsen gennemføres 3-5 steder i det område, hvor anlægget skal placeres. Den laveste værdi for hydraulisk ledningsevne anvendes i det følgende. Af figur 4.2 fremgår, hvor meget anlæggets areal som følge af nedsivning kan reduceres i forhold til et anlæg med tæt membran. Hydraulisk ledningsevne Reduktionsfa k- tor <0,001 0,001-0,005 0,005-0,01 >0,01 (µm/s) (µm/s) (µm/s) (µm/s) 0 % 10 % 20 % 40 % figur 4.2. Reduktionsfaktor for pileanlæg med nedsivning I praksis må der ikke anlægges pileanlæg med nedsivning med et areal under 100 m 2. Eksempel Et pileanlæg skal etableres tæt ved Blåvands Huk. Anlægget forventes tilført 120 m 3 spildevand pr. år. På figur 4.1 aflæses, at arealkravet er 208 m 2 pr. 100 m 3 spildevand. Pileanlæggets størrelse bliver derfor 120 A = 208 x = 250m Der gennemføres en infiltrationsprøve, hvor vandet synker 5 cm på 10 mm. 20\n22 Dette giver en hydraulisk ledningsevne på 0,083 µm/s. (Beregningerne er gennemført i bilag 4). Reduktionsfaktoreren kan aflæses i figur 4.2 og er 40 %. Pileanlægget størrelse bliver derfor A = 250 x (1-0,4) = 250 x 0,6 = 150 m 2. Anlægget skal være 8 m bredt, og længden bliver derfor 150 l = = 18,8m 8 21\n24 5 Bundfældningstanken 5.1 Generelt Formålet med bundfældningstanken er at fjerne bundfældelige stoffer og flydestoffer fra spildevandet, før det ledes til videre behandling. Tidligere blev bundfældningstanken kaldt septiktank eller trixtank (Emscherbrønd). Bundfældningstanken skal udføres, så: bundfældelige stoffer og flydestoffer tilbageholdes, ophvirvling af slam undgås, vandtemperaturen efter opblanding ikke overstiger 35 C. Slam Det tilbageholdte stof skal opbevares, og der vil ske en vis nedbrydning af stoffet, indtil tanken tømmes. Det slam, der synker til bunds i tanken, går i forrådnelse. Da der ikke er ilt til stede, sker der en anaerob nedbrydning, hvor der udvikles aggressive gasarter, og gasboblerne kan trække allerede bundfældet slam med op og give anledning til lugtgener og eventuelt tæring i betontanke. Normalt er der dog ingen gener, hvis udluftningen er udført korrekt. Ved rådneprocessen reduceres slammængden lidt. 5.2 Krav til placering og udformning af bundfældningstanke Regn- og drænvand må ikke tilledes bundfældningstanken. Bundfældningstanken skal placeres således, at inspektion, pasning og tømning er mulig. Bundfældningstanken skal i nærheden af bygninger placeres, så reglerne i DS 415 Norm for fundering af bygninger er overholdt. For yderligere oplysninger henvises endvidere til DS 440 Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning. Bundfældningstanken skal kunne indeholde slam svarende til 1 års produktion. En person producerer pr. år ca. 60 l flydeslam og 180 l bundslam. Spildevandets opholdstid i bundfældningstanken bør være cirka 24 timer. Disse krav til slamvolumen og opholdstid medfører følgende mindstekrav til vand- og slamvolumener i tanke til 1 og 2 boliger: Antal boliger Antal personer Vandvolumen liter Bundslamvolumen liter Flydeslamvolumen liter Total volumen liter\n25 Kravene til mindste totalvolumen af bundfældningstanke fremgår af nedenstående tabel. Helårsbeboelse Helårsbeboelse uden wctilslutning Antal personer Antal boligenheder stk. stk. m Volumen af bundfældningstanke 1, Bundfældningstanke skal være opdelt i mindst 2 og maksimalt 3 kamre. Gennemløbshullerne mellem de enkelte kamre skal have mindst samme dimension som tilløbet. Bundfældningstanken skal udformes, så vandet får længst mulig vej gennem tanken og således, at bundslam og flydeslam holdes tilbage. Der skal være et højdetab gennem tanken på minimum 50 mm, når der anvendes dykket tilløb, og minimum 100 mm, når indløbet udmunder frit i tanken. Indløbsrøret kan enten have frit indløb i det første kammer eller føres ind via et T-stykke med samme dimension som indløbsrøret. T-stykket skal føres mindst 0,30 m ned under vandoverfladen og mindst 0,20 m op over vandoverfladen. Udløbet fra bundfældningstanken skal udføres som et dykket udløb, der føres mindst 0,30 m ned under vandoverfladen. Udløbet kan udføres som T- stykker eller som dykplader. T-stykker eller dykplader skal føres mindst 0,20 m op over vandoverfladen. Bundfældningstanken skal være udluftet. Mindre tanke (1-2 husstande) kan udluftes gennem et udluftet tilløbssystem. Større tanke skal udluftes separat. Ved separat udluftning skal udluftningen placeres så højt som muligt i tanken og fortrinsvis i det første kammer. Udluftningsledningen skal være ført over terræn og udmunde, så den ikke giver anledning til lugtgener, jf. DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Bundfældningstanken skal være afdækket med et tæt dæksel, der skal have en styrke svarende til den aktuelle færdsel. Dækslet må ikke dækkes til med jord. Dækslet skal være placeret således på bundfældningstanken, at inspektion, pasning og tømning er mulig. Bundfældningstanken skal være tæt svarende til kravene i DS 455 Norm for tæthed af afløbssystemer i jord. 24\n26 Både bundfældningstank og skillevægge skal have tilstrækkelig styrke og bestandighed i forhold til de belastninger, de udsættes for. 5.3 Godkendelse af bundfældningstanke Fabriksfremstillede bundfældningstanke skal VA-godkendes. VAgodkendelsen gives af By- og Boligministeriet på grundlag af en funktionsafprøvning eller en beregningsmæssig eftervisning af volumen og kammeropdeling. VA-godkendelse gælder for bundfældningstanke til 1 eller 2 husstande. Alle godkendte tanke til 1 bolig har et volumen på 2 m 3 eller mere. Tanke opbygget på stedet Tanke opbygget på stedet eller ombygning af eksisterende tanke skal godkendes af kommunen. Tankene skal opfylde kravene til totalvolumen og kammeropdeling som angivet i denne vejledning. 5.4 Opdeling af bundfældningstanke i flere kamre Kammeropdeling For at sikre en god tilbageholdelse af slam skal en bundfældningstank indrettes med 2 eller 3 kamre. Ved 2-kammertanke bør det første kammer svare til ca % af det samlede tankvolumen. Eksempler på 2-kammertanke er vist i figur 5.1. Figur 5.1. Eksempler på kammeropdeling i bundfældningstanke med 3 kamre. Ved 3-kammertanke bør det første kammer svare til ca % af det samlede tankvolumen, og resten deles ligeligt mellem de resterende to kamre. 25\n27 Eksempler på 3-kammertanke er vist i figur 5.2. Figur 5.2. Eksempler på kammeropdeling i bundfældningstanke med 3 kamre. Placering af gennemløbshuller Overfladens størrelse Gennemløbshullet/hullerne mellem det første og det andet kammer bør placeres i en afstand fra bunden svarende til 2/3 af vanddybden. Gennemløbshullet/hullerne mellem det andet og det tredie kammer bør placeres i en afstand fra bunden svarende til 1/3 af vanddybden. Gennemløbshullerne skal anbringes, så vandet får længst mulig transportvej gennem tanken. Hvis gennemløbshullerne udformes som slidser, skal afstanden fra slidsernes overside til vandspejlet i tanken være minimum 0,2 m. Hvis bundfældningstanken opbygges på stedet, skal der være et vist forhold mellem overfladens areal og tankens totale volumen, for at bundfældningsegenskaberne kan opretholdes. Overfladeareal( m Totalvolum en( m 2 3 ) ) bør ligge i intervallet 0,6 0,9 m 2 /m Materialer Bundfældningstanke findes i beton, glasfiberarmeret polyester og i plast (PEM). Til tanke, der opbygges på stedet, anvendes som regel betonbrøndringe. 5.6 Vedligeholdelse Når afløbet er tilsluttet en bundfældningstank, bør man være påpasselig med, hvad man kommer i afløbet. Ting, der ikke kan nedbrydes ved rådneprocessen, såsom kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer mv., bør ikke tilføres tanken. Desuden kan overdreven brug af wc-rens og kalkfjerningsmidler skade tankens funktion. Disse oplysninger skal fremgå af den driftsinstruktion, kloakmesteren afleverer sammen med anlægget. 26\n28 5.7 Genbrug af eksisterende anlæg Forundersøgelse I forbindelse med renovering af ældre anlæg kan det være relevant at undersøge, om den eksisterende bundfældningstank kan indgå i det nye anlæg. En sådan undersøgelse skal bl.a. omfatte følgende spørgsmål: 1. Er tanken tilgængelig for eftersyn og tømning? 2. Er rumfanget tilstrækkeligt? 3. Er T-stykkerne intakte? 4. Er tanken - specielt bunden af tanken - tæt? 5. Er betonen af god kvalitet, eller er der svovlbrintetæringer over vandoverfladen? 6. Er tanken udluftet? 7. Skal tilløbssystemet laves om? Tankstørrelse Kammeropdeling Tæthed Det anbefales, at tankens volumen fastsættes som anført i afsnit 5.2. Såfremt der anvendes et mindre volumen, vil der være risiko for at stoftilbageholdelsen vil blive utilstrækkelig, hvilket kan medføre en øget risiko for dårlig funktion af fordelingssystemet. Hvis der anvendes en mindre tank, skal der ske en hyppigere tømning af tanken. Ejeren bærer i alle tilfælde det fulde ansvar for bundfældningstankens kvalitet og funktion. For at sikre tankens bundfældningsegenskaber skal det første kammer i en 2- kammertank være mindst % af tankens totale volumen. Tanken skal derfor mindst have et volumen på ca. 1,4 m 3, før den kan genanvendes som første kammer i bundfældningstanken for en boligenhed. Tætheden og betonkvaliteten er meget vigtig. Tanken skal kunne bestå en tæthedsprøve efter DS 455 "Norm for tæthed af afløbssystemer i jord". Betonen både over og under vandspejlsniveau skal være god, og der må ikke forekomme svovlbrintetæringer i betonen over vandspejlet. Hvis tilløbssystemet skal laves om, f.eks. fordi det kun er toilettet, der er tilsluttet bundfældningstanken i det eksisterende anlæg, vil det ofte vise sig, at en total udskiftning af tanken er mere fordelagtig. Hvis den eksisterende tank kan genbruges, kan anlægget f.eks. opbygges som vist på figur 5.3, hvor den eksisterende tank fungerer som første kammer i den nye 2-kammertank. Figur 5.3. Genbrug af eksisterende tank i et nyt anlæg 27\n29 For små anlæg Gamle tanke med et volumen mindre end 1,4 m 3 pr. tilsluttet bolig kan ikke genbruges, da de ikke vil fungere tilfredsstillende som første kammer. Når den eksisterende bundfældningstank i et anlæg er for lille, hjælper det ikke at sætte to flerkammertanke i serie. Hvis flerkammertanke sættes i serie som vist på figur 5.4, vil resultatet blot blive, at tilbageholdelsen er ringe i begge tanke, samt at den første tank stopper meget hurtigt til og lukker for resten af anlægget. Dette skyldes, at volumenfordelingen mellem de forskellige kamre bliver forkert, når tankene sættes i serie. Figur 5.4. Flerkammertanke anbragt i serie er en dårlig løsning. Den bedste løsning ved forbedring af bundfældningstanke er at lave et stort bundfældningskammer før den eksisterende bundfældningstank. At lave fortank til en eksisterende flerkammertank er en udmærket måde at udvide eller forbedre funktionen på, se figur 5.5. Figur 5.5. En stor fortank er en god løsning 28\n30 BUNDFÆLDNING PUMPEBRØND FORDELERRØR FORDELERLAG JORDDÆKNING 6 Pileanlæg og fordelersystem 6.1 Generelt Renseprincip I et pileanlæg med nedsivning fjernes spildevandet dels ved fordampning og dels ved at spildevandet siver gennem jordlagene. Med det vand, der fordampes, optager træerne en del af spildevandets indhold af næringsstoffer og metaller, som senere fjernes fra anlægget ved høst. I det vand, der siver ned, vil der i den umættede zone (over grundvandsspejlet) ske en mikrobiel nedbrydning af spildevandets indhold af omsættelige stoffer under forbrug af ilt. Endvidere kan f.x metaller og fosfor bindes til jordpartikler. Forrensning Fordelersystem Anlægget Et pileanlæg med nedsivning må kun belastes med spildevand, der har passeret en bundfældningstank, idet der ellers vil være stor risiko for hurtig tilstopning af anlæggets fordelersystem. Fordelingen af det forrensede spildevand i anlægget sker ved pumpning. Fordelerrørene lægges øverst i et lag af vaskede nøddesten (16-32 mm) eller fordelingsenheder af plast, så vandet kan fordele sig til hele anlægget. Fordelerledninger lægges så højt i jorden som muligt. Rundt om hele anlægget etableres en 0,30 m jordvold. På figur 6.1 er opbygningen af et pileanlæg med nedsivning vist skematisk. PILETRÆER Figur 6.1. Skematisk opbygning af pileanlæg med nedsivning. (Længdesnit) 29\n31 6.2 Standard anlæg På de næste sider er opbygningen af pileanlæg med nedsivning vist. Beskrivelse af de enkelte anlægsdele findes i de følgende afsnit. Et standardanlæg har altid en bredde på 8 m og 2 fordelerrør. Længden af anlægget afhænger af den tilførte vandmængde og jordens nedsivningsevne, se kapitel 4. 1,2 m 1,2 m 1,1 m 1,1 m 1,1 m 0,3 m 8 m Figur 6.2. Tværsnit af pileanlæg med nedsivning Jordvold Rundt om hele anlægget etableres en 0,30 m jordvold. Den skal forhindre overfladevand i at løbe ind i anlægget samt sikre opstuvningsmuligheder i selve anlægget ved store nedbørshændelser Efter etablering af anlægget skal der sås græs på jordvolden. Dette vil stabilisere jordvolden og modvirke erosion. 6.3 Fordelersystem Spildevandet fordeles over anlægget ved pumpning. Gravitation kan ikke anvendes, fordi fordelerrørene i vinterperioden vil være vandfyldte Pumpning Fordeling ved pumpning sker ved anvendelse af en pumpebrønd og trykrør, der er forsynet med huller i bunden. Ved belastningen sættes hele systemet under tryk. Er tryktabet gennem rørene lille, men stort gennem hullerne vil vandet fordele sig stort set ligeligt over alle huller og dermed over anlægget. Pumpebrønd Pumpebrønden skal være let tilgængelig for inspektion og rensning. Brønden forsynes med lugttæt dæksel, der har styrke svarende til færdselsbelastning. Pumpens kapacitet skal være tilstrækkelig til at sætte hele fordelersystemet under tryk (min. 2 meter vandspejl), ved tømning af pumpesumpen. Pumpesumpen skal være så stor, at der ved hver pumpning udpumpes et volumen, der er mindst fem gange større end det samlede volumen af rørene i tryksystemet. Pumpen bør ved normal belastning starte mindst 2 gange i døgnet. Da trykledningen i pileanlæg ofte er lang, er det vigtigt, at pumpens stør- 30\n32 relse og dimensionen på trykledningen/fordelerledningen, er beregnet for de aktuelle vandstrømme og længder. Pumpen skal være VA-godkendt til ikke fækalieholdigt spildevand og forsynet med alarm for fejlfunktion. Det anbefales at føre alarmen ind i huset. Pumpen skal altid være forsynet med kontraventil af hensyn til hævertvirkning fra anlægget. Alle spændebånd, skruer, koblinger m.v. skal være udført af korrosionsbestandingt materiale (f.eks. syrefast, rustfrit stål). Fordelerrør Fordelerrørene lægges midt i anlægget med en afstand på ca. 2,3 m. Selve fordelingen starter ca. 4 m inde i anlægget. Fordelerrørene bør højst have en længde på ca. 25 m. Hvis fordelerrørene undtagelsesvis bliver over 25 m, bør der gennemføres en dimensionering af pumpebrønd, trykrør og trykfordelerrør. Ved anlæg, der er længere ende ca. 30 m, kan indpumpningen ske midt i anlægget og med fordelerrør til hver side. Alle bøjninger skal forankres. Rørene lægges vandret. Dimensionen af fordelerrørene skal være mm. Hulfordeling Hulafstanden bør være ca. 1 meter og huldiameteren 8-10 mm. Hullerne placeres i den nederste del af rørene. Ved præfabrikerede rør bør fabrikanten dokumentere pumpens og rørenes evne til at fordele vandet jævnt. Udluftning/spuling Enden af fordelerrørene bør afsluttes tilgængeligt med en trækfast lukning, som kan åbnes og anvendes ved gennemskylning af fordelerrørene. Afslutning kan eventuelt ske i en rense- og inspektionsbrønd. 6.4 Fordelerlag og jorddækning Fordelerrørene I pileanlæg med nedsivning bør fordelerrørene lægges så højt som muligt og gerne lige omkring jordoverfladen, hvor omsætningen af spildevandet er optimal. Spildevandet fordeles i anlægget gennem fordelerrør. Fordelerrørene skal ligge frostfrit svarende til en afstand mellem jordoverflade og bundløb på ca. 0,6 m. Fordelerrørene lægges uden fald. Fordelermateriale Fordelerrørene lægges oven på et fordelerlag, der enten består af vaskede nøddesten (16-32 mm) eller fordelingsenheder af plast med en stor hulrumsprocent. Fordelingsenhederne af plast har den fordel, at de øger anlæggets oplagringskapacitet. Fordelerlaget udlægges så tæt på terræn som muligt, og fordelerrørene lægges øverst i laget. Fordelerlaget skal have en overflade på min. 1 m 2 (inkl. top, bund og sider) pr. meter fordelerrør, se figur\n33 Geotekstil For at forhindre jord i at trænge inde i fordelerlaget udlægges geotekstil over fordelerrøret og de opadvendte og lodrette sider. Geotekstilen skal være af en ikke vævet type, med en vandgennemtrængelighed på mindst l/m 2 /døgn og en brudforlængelse på mindst 25%. JORDFYLD CA. 0,6 m FORDELER- RØR GEOTEKSTIL MIN. 0,25 m FORDELERLAG MIN. 0,25 m MIN. 0,25 m Figur 6.3. Etablering af fordelerlag og fordelerrør så tæt ved jordoverfladen som muligt. Jorddækning Den eksisterende jord anvendes til jorddækning. Jorddækningen bør være så tynd som mulig for at sikre en god ilttilførsel til fordelerlaget, men der må samtidig tages hensyn til frost (ca. 0,6 m fra jordoverflade til bundløb af fordelerrør). Overfladen på det færdige anlæg skal være vandret. Jorden må ikke sammenpresses ved kørsel med maskiner. For at begrænse ukrudtsvæksten i første vækstsæson kan arealet dybdepløjes inden anlægsarbejdet startes. Alternativt kan det færdige anlæg dækkes med et lag sand Beplantning Pileanlæg skal beplantes i det tidlige forår fra medio marts til primo maj. Hvis anlægstidspunktet ikke passer med dette kan anlægget etableres men uden spildevandstilførsel og beplantning. Derefter foretages beplantningen i perioden marts-maj. Der anvendes hurtigtvoksende energipilekloner, og der anvendes normalt tre forskellige kloner for at sikre en god sygdomsresistens i anlægget. Pilestiklingerne skal være mindst 0,2 m lange. Pilene plantes i langsgående rækker med en afstand på ca. 1,1 m mellem rækkerne og ca. 0,35 m mellem de enkelte planter i rækkerne svarende til en tæthed på 2 stk. pil pr. m 2 anlæg. Over fordelerrøret holdes et område på 0,6 m på hver side af fordelerrøret fri for beplantning. Skulle der opstå problemer med fordelerrøret kan det graves op uden at anlægget ødelægges. De forskellige pilekloner blandes ikke men plantes i hele rækker, se figur\n34 Klon 1 Klon 2 Klon 3 Klon 1 Klon 2 Klon 3 Figur 6.4. De forskellige pilekloner plantes i række. Skulle en klon blive angrebet af sygdom, så pilen går ud, kan de andre kloner dække, til der kan efterplantes. Hvis stiklingerne har været nedkølet, bør de lægges i vand et døgn, inden de udplantes. Ved plantningen sættes stiklingerne, så 150 mm er under jordoverfladen og kun 50 mm er over jordoverfladen. Knopspidserne skal vende opad. Nogle leverandører farver den ende af stiklingerne, der vender opad for at sikre, at de plantes korrekt. Efter plantningen må stiklingerne ikke tørre ud. Inden for et par uger efter plantningen skal det kontrolleres om pilene er i vækst (spirer) og eventuelt efterplantes. 33\n36 7 Kvalitetskontrol 7.1 Generelt Alle materialer og udførte konstruktioner skal underkastes en kvalitetskontrol, ligesom dimensioneringen på anlægget bør kontrolleres i forhold til den forventelige belastning og nedbør. 7.2 Kontrol af materialer Det skal kontrolleres: at pumpe, bundfældningstank mv. der er omfattet af VAgodkendelsesordningen er VA-godkendt, at de anvendte materialer f.eks. geotekstiler m.v., er i overensstemmelse med angivelserne i denne vejledning eller i det aktuelle projekt. at eventuelle stenmaterialer i fordelerlaget er vaskede. 7.3 Kontrol af udførelse (tilsynskontrol) Udførelseskontrollen kan bl.a. omfatte: Lægning af ledninger til anlægget Udgravning Afdækning med geotekstil Afretning af overflade, så den er vandret Plantning af pil tæthed, knopspids opad Kontrol af om pilene er i vækst (inden for få uger) Kommunen har ret til at syne pileanlæg. Kommunens syn kan f.eks. indebære kontrol af lægning af ledninger, kontrol af om anvendte komponenter er VAgodkendte, kontrol af fordelerrørets evne til at fordele vandet, kontrol af membranen m.v. 35\n38 8 Drift og vedligeholdelse 8.1 Generelt Drift og vedligeholdelse af afløbsinstallationer, herunder pileanlæg med nedsivning, er ejerens ansvar. Den autoriserede kloakmester, der har udført anlægget, er forpligtet til at give ejeren en driftsvejledning for anlæggets drift og vedligeholdelse. Har ejeren modtaget tilbudet om medlemskab af kloakforsyningen, er det den kommunale kloakforsyning, der driver og vedligeholder anlægget, fra udløbet af bundfældningstanken (se afsnit 2 om administrative bestemmelser). Drift og vedligeholdelse af pileanlæg med nedsivning omfatter i hovedtræk følgende: Tømning af slam fra bundfældningstanken Spuling af fordelerrør Serviceeftersyn af mekaniske dele Kontrol og pasning af plantevækst Sikkerhed 8.2 Tømning af slam fra bundfældningstanken Funktion vigtig for anlæggets levetid Tømning én gang pr. år Bundfældningstankens effektivitet er yderst vigtig for levetiden af pileanlægget, hvorfor drift og vedligeholdelse af tanken skal være meget omhyggelig. Bundfældningstanke for op til 30 personer opbygget efter denne vejledning, skal tømmes een gang om året. Slam fra bundfældningstanke med særlige belastninger skal tømmes med den frekvens, der er forudsat ved dimensioneringen af tankene, eller i det omfang det ved den løbende kontrol af mængden af opsamlet slam, viser sig nødvendigt. Top- og bundslam skal fjernes, mens vandet gerne må blive tilbage i tanken. Efterfyld med vand Tanken skal fyldes ¾ op med vand straks efter slamtømningen. Ved tilbagefyldning med frasepareret vand skal dette være ph-neutralt og indeholde et minimum af fortyknings- eller flokkuleringsmidler, for at sikre pileanlægget mod nedsat funktion. 8.3 Spuling af fordelerrør Spul hvert andet år Det vil være hensigtsmæssigt at spule fordelerrørene jævnligt, f.eks. hver andet år, da der sker en naturlig bakterievækst i rørene og omkring hullerne, ligesom der kan forekomme slamdannelser. 37\n39 8.4 Serviceeftersyn Alle mekaniske dele skal serviceres i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, dog mindst én gang om året. Alle mekaniske deles funktion bør jævnligt testes. 8.5 Kontrol af plantevækst Ukrudt skal fjernes Efterbeplantning Høstning af planter I første vækstsæson skal anlægget holdes helt fri for ukrudt. Ukrudtet skal også fjernes i anden vækstsæson, når pilen skæres ned. Derefter vil pilene være så veletablerede, at skygge holder ukrudtet væk. Efter den første vækstsæson kontrolleres, om de udplantede pilestiklinge er i live. Såfremt der forekommer områder i anlægget, hvor tætheden af de udplantede pil er mindre end 2 pr. m 2, skal der efterplantes. Ved efterbeplantning anvendes stiklinge på 0,5 m der stikkes 0,2 m i jorden. Efterplantningen skal ske i marts-april. Afhøstningen skal foretages uden kørsel i anlægget med maskiner. Nedskæring af pil skal altid ske på langs eller på tværs af anlægget. For at sikre en optimal vækst skal halvdelen af pilene i anlægget skæres ned til 0,15 m efter første vækstsæson. Nedskæringen skal ske fra slutningen af januar til slutningen af februar. Nedskæringen af pilene det første år skal ske som vist i figur 8.1. Nedskæring Figur 8.1. Nedskæring af pil efter første sæson. I det andet vækstår nedskæres så den anden halvdel af pileanlægget. Efter andet vækstår kan man vælge en ny høstcyklus på 2,3 eller 4 år. Der bør ikke vælges cyklus på mere end 4 år. Den lange cyklus på 4 år vælges hvis pilene skal anvendes til brænde. Høstarbejdet er større/vanskeligere ved de tykke pilestammer. Nedskæring af pil kan ske som vist i figur\n40 Høstet hvert 2. år Høstet hvert 3. år Høstet hvert 4. år Høstet pil Figur 8.2 Eksempler på høstplaner ved pileanlæg med nedsivning I figur 8.3 er vist et pilanlæg, der fungerer som læhegn. I dette anlæg anvendes en høstcyklus på 3 år Figur 8.3. Pileanlæg med 3-årig høstcyklus. Pilene skæres ned til 0,15 m over jordoverfladen eller 0,05 m over vandoverfladen, hvis der står vand i anlægget. Den afskårne pil skal fjernes fra anlægget. I figur 8.4 er vist en nedskåret pil, der er begyndt at skyde igen. 39\n41 Figur 8.4. Nedskåret pil. 8.6 Sikkerhed Anlægget er omgivet af en 0,3 m jordvold. Hvis vandstanden i anlægget i vinterperioden når op på en dybde af 0,2 m over anlæggets overflade, skal vandet fjernes og køres til kommunes renseanlæg. 40\n42 Journal nr. Bilag 1 Modtaget, dato: Ansøgning om etablering af pileanlæg med nedsivning Anlæg opbygget som anført i "Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE" opfylder alle renseklasser (O, SO, OP og SOP) Ejendommens matr. nr.: Ejendommens adresse: Ejers navn og adresse: Ejers tlf.nr.: Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskemaet Vandindvinding Hvis der findes drikkevandsboringer/brønde inden for en afstand af 300 m eller markvandingsboringer/brønde indenfor 150 m fra det planlagte pileanlæg med nedsivning, kontaktes kommunen. Kontakt kloakmesteren Visse punkter i ansøgningsskemaet kan først udfyldes, når placeringen af anlægget ligger helt fast, og når forundersøgelserne er gennemført. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at kontakte en kloakmester, som kan være behjælpelig med denne del. Kloakmesteren kan ligeledes oplyse om anlæggets dimensioner samt udarbejde kloak- og oversigtsplan. Kortmateriale Ansøgningen skal være bilagt en kloakplan, der viser afløbssystemet (inkl. koter) på ejendommen, samt en oversigtsplan der viser den nøjagtige placering og udformning af anlægget. Det skal tillige fremgå, hvorledes regnvand afledes. Derudover skal ansøgningen være bilagt en tegning, der viser udformningen og dimensioner af anlægget samt materialevalg. Sagsbehandling For at opnå en hurtig sagsbehandling er det vigtigt, at samtlige oplysninger afgives, og at kloak- og oversigtsplaner udarbejdes korrekt. Andet Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand og regnvand (f.eks. mælkerumsvand, klorholdigt vand fra swimmingpool, boblebad o.lign.) fra ejendommen, vedlægges en beskrivelse af, hvorledes dette håndteres. Læs i øvrigt vejledningen på bagsiden. Har kommunen meddelt påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30 Hvis ja; der er meddelt påbud om Nej Ja nedsivningsanlæg renseklasse O renseklasse SO renseklasse OP renseklasse SOP Dato: Ejers underskrift: Dato: Ansøgers/Kloakmesters underskrift: Kloakmesterens navn, adresse og tlf.: 41\n43 Udfyldes af ansøgeren Ved husspildevand forstås alt spildevand fra beboelsen dvs. fra toiletter, køkken, håndvask, gulvafløb, bad, vaskemaskine o.lign. Eksisterende forhold 1. Benyttes ejendommen som Helårsbeboelse Fritidsbeboelse 2. Ejendommens vandforsyning, eksisterende forhold Egen boring Egen brønd Fælles vandværk, navn: 3. Nuværende spildevandsafledning fra beboelse: Passerer alt husspildevandet en bundfældningstank Nej Ja Tilledes andet end husspildevand til tanken Nej Ja Indvendig diameter af nuværende bundfældningstank m Bundfældningstankens dybde målt fra udløbet til bunden m Er bundfældningstanken opdelt i flere kamre Nej Ja Hvis ja, hvor mange: Volumen i alt: m 3 1. kammer: m 3 2. kammer: m 3 3. Kammer: m 3 4. Hvorledes bortskaffes slam fra bundfældningstanken: Kommunal tømningsordning Efter kommunens anvisning På anden måde, hvilken: Forundersøgelser 5. Jordtype efter sigteanalyser 1 (sand) 2 (silt) 6. Afstand fra bund af siveanlægget til grundvandet m pejlet d. Fremtidige forhold 7. Placeres hele anlægget på egen grund Nej Ja 8. Hvis dele af anlægget placeres på anden mands grund, oplyses ejerens navn og adresse (vedlæg kopi af accept): 9. Skal der tilsluttes mere end 1 husstand til anlægget: Nej Ja Hvis ja, hvor mange: 10. Antal fastboende personer på ejendommen(e) personer 11. Hvilken slags spildevand skal ledes til anlægget Husspildevand med WC-afløb Husspildevand uden WC-afløb 12. Indgår eksisterende bundfældningstank i anlægget Nej Ja Dimensionering 13. Beregnet vandforbrug m 3 /år Dimensioneringsgrundlag m 2 /100 m 3 Beregnet infiltration µmm/s Reduktionsfaktor Anlæggets størrelse Længde: Bredde: 42\n44 Udfyldes af ansøgeren Afstande 14. Afstand i meter fra det projekterede pileanlæg med nedsivning til: Nærmeste bygning Nærmeste nabo- eller vejskel Egen private drikkevandsboring/brønd m m m 15. Ligger der indenfor en afstand på 25 m fra det projekterede pileanlæg med nedsivning: Kyst Nej Ja Hvis ja, afstand m Sø Nej Ja Hvis ja, afstand m Vandløb Nej Ja Hvis ja, afstand m Grøfter Nej Ja Hvis ja, afstand m Drænledninger Nej Ja Hvis ja, afstand m Udfyldes af kommunen Afstande 1. Private drikkevandsboringer/brønde (Oplyses, hvis afstanden <300 meter) a) Afstand m Ejerens adresse DGU nr. b) Afstand m Ejerens adresse DGU nr. 2. Drikkevandsboringer/brønde til fælles vandværk (Oplyses, hvis afstanden <300 meter) a) Afstand m Vandværkets navn DGU nr. b) Afstand m Vandværkets navn DGU nr. 3. Andre boringer/brønde (Oplyses, hvis afstanden <150 meter) a) Afstand m Ejerens adresse DGU nr. b) Afstand m Ejerens adresse DGU nr. 4. Ejendommens status Landzone Byzone Sommerhusområde Hvem er tilladelsesmyndighed: Amtet Kommunen Skal Amtet høres i sagen: Nej Ja 5. Overfladerecipient nærmere end 25 m fra pileanlæg med nedsivning: Udledningstilladelse kan meddeles Nej Ja 6. Eventuelle bemærkninger herunder om der er udlagt et beskyttelsesområde efter miljøbeskyttelseslovens 22 Andet 7. Skal der føres rør under vej eller jernbane: Nej Ja 8. Skal der foretages terrænændringer/gravninger, som kræver dispensation fra byggelinier, fredningsbestemmelser o.lign. Nej Ja 9. Skal der tinglyses deklaration Nej Ja 43\n45 Vejledning om afløbsinstallationers tilslutning til pileanlæg med nedsivning En tilladelse til etablering af pileanlæg med nedsivning kan tilbagekaldes eller ændres, hvis det er nødvendigt for opretholdelse af en tilfredsstillende grundvandsbeskyttelse i det område, hvor nedsivningen sker. Såfremt det pågældende område kloakeres, er alle grundejere pligtige til at tilslutte sig kloakken, når denne fremføres, hvorefter tilladelsen inddrages. Enhver ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af tilladelsen sker uden erstatning. Da de givne oplysninger er afgørende for, at en tilladelse kan meddeles, lægges der stor vægt på, at skemaet er underskrevet af bygherren, idet denne alene er ansvarlig for, at spildevandssystemets udførelse følger skemaets oplysninger. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at alle kloakinstallationer skal udføres af en autoriseret kloakmester og være i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for afløbsinstallationer (DS 432). En tilladelse til etablering af pileanlæg med nedsivning fra ejendomme under 30 PE (personækvivalenter) kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Regler for afledning af spildevand til jorden findes i Miljøbeskyttelsesloven og Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni Udfyldes af sagsbehandleren Kommune: Dato: Sagsbehandlerens navn: Underskrift: 44\n46 Bilag 2 Skema til optegning af kornkurve 100 LER SILT SAND GRUS UEGNET TYPE C TYPE B TYPE A UEGNET % ,001 0,005 0,01 0,05 0,1 d(mm) 0,\n48 Bilag 3 Driftsvejledning til pileanlæg med nedsivning Deres spildevand afledes til et pileanlæg med nedsivning. Anlægget består af en bundfældningstank, en pumpebrønd og pileanlægget med nedsivning. Den vedlagte plan viser, hvor de enkelte dele er placeret. Anlægget er dimensioneret for XX personer, svarende til en vandmængde på YY liter pr. døgn. Afløb fra køkken, bad og toilet er tilsluttet bundfældningstanken. I bundfældningstanken udskilles stoffer, der kan bundfældes og flyde op fra spildevandet. Der dannes derfor både bundslam og flydeslam i tanken. Slammet går i forrådnelse, og der dannes ildelugtende gasarter. For at opnå den bedste funktion af anlægget, bør denne driftsvejledning følges. Tanken skal tømmes med en slamsuger mindst én gang om året. Efter tømning skal tanken fyldes ¾ med vand. Dækslet over tanken må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for tilsyn og tømning. Udluftningsrørets funktion må ikke hindres ved tildækning eller lignende. Til bundfældningstanken må der ikke ledes kemikalier, der kan standse rådneprocessen f.eks. benzin, olie, terpentin, stærke kalkfjerningsmidler m.m. Koldt vand i store mængder, f.eks. regnvand og drænvand, må ikke ledes til bundfældningstanken. Ting, som ikke eller kun vanskeligt går i forrådnelse, bør ikke tilledes bundfældningstanken. Det kan f.eks. være kaffegrums, cigaretskod, klude, bleer, hygiejnebind m.m. Hvis kommunen ikke har fast tømningsordning, anbefaler undertegnede, at De tegner kontrakt med slamsugerfirmaet NN, Sugekoppen 7, 2860 Søborg. I pileanlægget sker der en nedsivning og en fordampning af spildevandet. For at sikre den bedste drift af anlægget, skal følgende iagttages: Dækslet på pumpebrønden må ikke tildækkes, men skal være tilgængeligt for inspektion. Pumpebrønden efterses mindst én gang om året for at se, om der findes aflejringer i brønden. Evt. bundslam fjernes. Pumpen tilses og kontrolleres i henhold til leverandørens anvisning, dog mindst hvert 2. år. Funktionen af flyderkontakten kontrolleres mindst én gang om året. Pileanlægget må ikke belastes med færdsel, så jorden komprimeres. Fordelerrørene øverst i anlægget bør gennemskylles hvert år for at undgå tilstopning med slam. Det første år holdes anlægget helt fri for ukrudt. Efter 1. vækstsæson efterplantes der, hvis en del af pilene er gået ud. Efter første vækstsæson skæres halvdelen af pilene ned til ca. 0,15 m over jordoverfladen i januar/februar. Nedskæring af pil skal altid ske på langs eller på tværs af anlægget som vist på figuren. 47\n49 Cyklus 2 år Cyklus 3 år Cyklus 4 år Høstet pil Efter anden vækstsæson skæres den anden halvdel ned. Derefter kan vælges en høstcyklus på 2, 3 eller 4 år. Hvis vandstanden i december er 0,2 m over anlæggets overflade, skal vandet fjernes og køres til kommunens renseanlæg. Underskrift og dato (underskrevet af den autoriserede kloakmester) 48\n50 Bilag 4 Infiltrationsprøve Metoden bygger på sammenhæng mellem synkehastigheden for rent vand i et prøvehul og jordens infiltrationsevne. Prøvehul Der udgraves mindst 3 prøvehuller ved den forventede bund af fordelingslaget i fordelergrøftene. Hullerne skal være mindst 0,25 x 0,25 og mindst 0,3 m dybe. Hullerne skal ligge mindst 5 m fra hinanden. 25 Figur 1.1 Udformning af prøvehul. Vandmætning af jorden Før infiltrationstesten kan gennemføres, skal jorden vandmættes. I bunden af hullet lægges ca. 0,05 m grus. Derefter fyldes der vand i hullet, så det står mindst 0,2 m over gruslaget. hullet holdes derefter fyldt i ca. 30 min. Vandtilførslen afbrydes, og vandets synkehastighed måles. Hvis vandspejlet synker mere end 0,2 m på 15 min, kan vandmætningen afsluttes, og infiltrationsprøven kan gennemføres. Hvis vandspejlet synker mindre end 0,2 m på 15 min, skal vandmætningen fortsætte ind til synkehastigheden er næsten konstant. I praksis sker dette ved at måle synkehastigheden med ca. 30 min. mellemrum. Når differencen på synkehastigheden i to efterfølgende måleperioder er mindre end ca. 0,005 m, kan vandmætningen afsluttes. Måling af infiltrationsevnen Vandniveauet i hullet justeres, så det står 0,15 m over gruset i bunden. Nu bestemmes, hvor langt vandet synker på fx 10 min. (Andre tider kan anvendes afhængigt af synkehastigheden). Derefter omregnes synkehastigheden til mm/døgn. 49


Whitney Houston - The Essential Whitney Houston CD → Køb CDen billigt her\nWhitney Houston - The Essential Whitney Houston - Cd\nDen essentielle Whitney Houston opsamling, der samler 32 af sangerindens mest ikoniske, mest anerkendte og mest elskede hits. Den helt rigtige gave til den ultimative Whitney Houston-elsker. ... Læs mere.\nDen essentielle Whitney Houston opsamling, der samler 32 af sangerindens mest ikoniske, mest anerkendte og mest elskede hits. Den helt rigtige gave til den ultimative Whitney Houston-elsker.\n01: Saving All My Love For You\n02: Greatest Love Of All\n03: One Moment In Time\n04: I Have Nothing\n05: I Will Always Love You\n06: Run To You\n07: You Give Good Love\n08: All At Once\n09: Where Do Broken Hearts Go\n10: If You Say My Eyes Are Beautiful\n11: Didn't We Almost Have It All\n12: All The Man That I Need\n14: Count On Me\n15: I Believe In You And Me\n16: I Learned From The Best\n17: Same Script, Different Cast\n18: Could I Have This Kiss Forever\n01: If I Told You That\n03: My Love Is Your Love\n04: It's Not Right But It's Okay\n05: Heartbreak Hotel\n07: Queen Of The Night\n08: I'm Every Woman\n09: Love Will Save The Day\n10: I'm Your Baby Tonight\n11: So Emotional\n12: I Wanna Dance With Somebody\n13: How Will I Know\n15: Transom Wheel\n16: Greatest Love Of All\n17: It's Not Right But It's Okay\n18: I'm Your Baby Tonight\nVed online handel er det enormt vigtigt, at sikkerheden er up-to-date, og det er derfor et område, vi har stor fokus på. For at give dig tryghed når du handler hos Gucca, anvender vi naturligvis kun en NETS godkendt løsning for online betaling. Derfor er køb og betaling online fuldstændig sikkert hos Gucca.\nDer er ingen indskrænkninger i returretten. Vi tilbyder 30 dages returret på alle typer produkter. Det betyder kort sagt, at hvis du har fortrudt dit køb, eller af andre årsager alligevel ikke ønsker varen, kan du selvfølgelig returnere varerne og få dine penge refunderet. Før du returnerer produktet til os, er det en en god ide, hvis du kontakter os forinden.\nDet er vigtigt, at du som vores kunde får leveret dit produkt både sikkert og hurtigt. Hvis varen er på lager, sender vi den til dig indenfor 1-2 hverdage. Du kan altid se den præcise lagerstatus på den enkelte vare. Har du spørgsmål til leveringstiden eller lagerstatus, er du velkommen til at kontakte os.\nDu har mulighed for at vælge imellem flere former for betaling, når du køber hos Gucca. Den betalingsmulighed der passer bedst til dig, er naturligvis den du bør vælge. Lige meget hvilken betalingsmetode du vælger, kan du trygt og sikkert handle hos os. Du får alle betalingsmuligheder her. Desuden skal du huske på, at hvis du anvender kreditkort, trækkes pengene først den dag vi sender din vare.\nSkulle du have spørgsmål eller støde på problemer, i forbindelse med dit besøg på Gucca.dk, er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe eller skrive til os. Vi er åben for henvendelser imellem 10-15 på hverdage, og vi er parat til at hjælpe dig - med godt humør og et smil.\nHandler du hos os, har du mulighed for at spore din forsendelse hele vejen, fra den sendes fra vores adresse, og til du har den i hænderne. Når du færdiggør dit køb, kan du bagefter besøge din egen personlige ordreside. På ordresiden har du mulighed for at se, hvornår din forsendelse er blevet afsendt. Når vi har afsendt din pakke, vil du samtidig få en mail fra os.\nThe Essential Whitney Houston, Cd\nDin anmeldelse af Whitney Houston - The Essential Whitney Houston\nVores brugere har bedømt Whitney Houston - The Essential Whitney Houston Cd til 5 ud af 5 stjerner - baseret på 1 bedømmelse og 1 anmeldelse\nDet bedste fra Whitney Houston.\nproduct_stock_yes product_offer_yes product_preorder_no\tproduct_buyable_yes product_group_ path__forside path__cd path__pop path__whitneyhouston path__whitneyhoustontheessentialwhitneyhouston


Feltarbejde Af Claus Carstensen → Køb bogen billigt her\nCafé Dolly - Bog\nTerr - Bog\nV.T - Bog\nF.T - Bog\nFeltarbejde - Bog\nFeltarbejde - Claus Carstensen - Bog\n– Essays, korrespondancer og samtaler\nClaus Carstensen (f. 1957) er billedkunstner, forfatter og tidligere professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi 1993-2002. Han var en del af de såkaldt unge vilde, som i begyndelsen af 1980erne genoptog maleriet efter konceptkunsten. Han har udstillet i ind- og udland, bl. a. på biennalerne i Sydney, Sao Paulo og Venedig, og har kurateret flere udstillinger, deriblandt The Map is Not the Territory på Esbjerg Kunstmuseum i 2008.\nFakta om Feltarbejde\nFeltarbejde, Bøger, Bog\nNiveau: fagligt niveau. Opsummering i essay- og samtaleform af forfattterens billedkunstneriske virke 2002-2012\nDin anmeldelse af Feltarbejde\nproduct_stock_yes product_offer_no product_preorder_no\tproduct_buyable_yes product_group_bog path_bog_forside path_bog_bøger path_bog_kunstogkultur path_bog_feltarbejde


Studieture til London for detailbranchen, leverandører og producenter\nStudietur til Europas shopping-hovedstad\nMålgruppe: Detailbranchen, leverandører og producenter\nLondon er Europas shopping-hovedstad, og her skal de internationale brands vise deres ypperste.\nI London ligger de globale flagskibsbutikker tæt, og verdens førende brands investerer intenst i at bejle til den købestærke forbruger. Samtidig finder man ikke bedre by for fast-fashion end London.\nLondon er førende på crosschannel-løsninger i butikkerne, og her får du indblik i den nyeste kundevendte butiksteknologi.\nDet er kædekoncepterne, der er i fokus i London.\nStudietur: De skarpeste dagligvarekæder\nHele dagligvarebranchen i Europa har øjnene rettet mod London for at følge udviklingen inden for kædekoncepter.\nHer møder vi nogle af Europas skarpeste dagligvarekæder med Tescos fire butiksformater i spidsen.\nNår det gælder convenience, er London i særklasse. Her kan du opleve, hvordan verdens dygtigste kæder gør det nemt og lækkert for kunderne.\nVi stiller også skarpt på private labels, som spiller en stor rolle i Storbritannien.\nForslag til program i London\nDe fleste virksomheder vælger et studietursprogram på halvanden dags varighed, når de skal til London og samle inspiration og ideer til løsninger. Det giver os mulighed for at nå godt omkring, uden at programmet bliver for presset eller for langt.\nDeltagerne ankommer. Vi anbefaler, at man er ankommer aftenen inden det egentlige program. Det giver mulighed for, at vi kan starte tidligt og uden forsinkelser (f.eks. pga. trafik), og på den måde få mest muligt ud af tiden.\nAlt afhængigt af flytider, vil der typisk være mulighed for at deltagerne kan opleve byen på egen hånd i et par timer, eller de kan kombinere studieturen med en forlænget weekend.\n"Flemming sørger for at trække en tråd mellem butikskoncepterne og udviklingen på markedet. Et helt andet udbytte, end hvis vi havde været på egen hånd."\nNiels R. Harrestrup, Senior Product Manager