Promat. Protipožární příčky - PDF Stažení zdarma\n1 Promat Protipožární příčky N o s n é a n e n o s n é p r o t i p o ž á r n í s t ě n y, p o ž á r n í b e z p e č n o s t p r o a d ř e v ě n é n o s n í k y, r e v i z n í s l o u p y d v í ř k a\n2 Protipožární příčky Nosné a nenosné protipožární stěny, požární bezpečnost pro dřevěné sloupy a nosníky, revizní dvířka Hodnoty požární odolnosti EI 0 až EI 0 a REI 0 až REI 0 dle ČSN EN 0-. Požárně dělící konstrukce musí zabránit průchodu ohně a kouře a zamezit tak rozšíření požáru. Vedle této požadované funkce požárního předělu plní tyto konstrukce i statickou funkci jako nosné případně výztužné stavební dílce. Tato funkce musí být v případě požáru zachována po určité časové období. Příčky PROMTET mohou být vyráběny v provedení nosném a nenosném. Podle požadavku mohou být příčky složeny z jedné nebo ze dvou vrstev, v úpravě např. jako stěny šachet bez výztužných sloupků nebo jako nenosné příčky s kovovými sloupky, nosné provedení jako ocelová hrázděná stěna nebo s pomocnou konstrukcí ze dřeva. Do všech stěn typu PROMTET je možno bez větších stavebních úprav vestavět požární uzávěry, požární klapky, požárně ochranná zasklení a prostupy pro elektrické kabely, vedení, potrubí a větrací tvarovky. by byly splněny požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci, může být do mezistěnových prostorů vložena minerální vlna sloužící jako izolace. Požární stěny K členění větších budov a k vytváření požárních úseků, zvláště v průmyslových stavbách, nabízí Promat speciální montovanou nosnou požární stěnu. Kromě požadavků na vyšší hodnotu požární odolnosti splňuje tato konstrukce i požadavek na zvýšenou pevnost spojů, jak bylo prokázáno i při požární zkoušce. Stěny s dřevěnými stojkami Lehké nenosné a nosné stěny s dřevěnými stojkami a obkladem PROMTET jsou rychle a efektivně použitelné při rekonstrukci staré zástavby. Hrázděné stěny ze dřeva Nosné hrázděné stěny ze dřeva se obkládají deskami PROMTET pouze z jedné strany, ale klasifi kace REI 0 až REI 0 platí pro působení ohně z obou stran. Jejich aplikace je nejúčelnější při rekonstrukci domů z hrázděného zdiva, neboť zde může hrázděná stěna zůstat z jedné strany viditelná. Díky výborným vlastnostem desek PROMTET -H a PROMTET -L mohou být i s nejtenčími deskami dosaženy vysoké hodnoty požární odolnosti. Mimořádné vlastnosti desek PROMTET umožňují výrobu montovaných stěn o nízké hmotnosti a s dobrými akustickými a požárně ochrannými vlastnostmi. Kovové konstrukce mohou tvořit běžné tenkostěnné ocelové profi ly, které jsou použity dle příslušných katalogových listů a výrobních předpisů. Při požárních zkouškách bylo přihlédnuto k mnohým variantám deskových spojů. plikací lehkých konstrukcí PROMTET lze dosáhnout značných úspor díky nízké hmotnosti a rychlé montáži. Podle potřeby mohou být zaslány zkušební protokoly Požárně ochranné stavební desky PROMTET splňují podmínky třídy reakce na oheň dle ČSN EN 0-.\n3 Šachtové stěny a příčky EI požárně ochranná deska PROMTET -00, d = mm přířezy z desek PROMTET -00, d = mm tmel Promat profi l L 0/0 x,0 umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut, x, rozteč cca 0 mm pro profi ly W, samořezný šroub, x, rozteč cca 0 mm pro uzavřené ocelové profi ly vrut, x, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm stěnový profi l, W 0/0 x 0, stěnový profi l U, UW 0/0/0 x 0, 0 uzavřený ocelový profi l podle tabulky utěsnění z minerální vlny jednokřídlé revizní dvířka Promat, typ N nebo SP ocelový úhelník 0/0/ mm tmel PROMSEL -mastic Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled tloušťka desek jen mm montáž z místnosti doloženo statickým výpočtem montáž prefabrikovaných revizních dvířek Promat, typ N nebo SP h,00 m h neomezeno Všeobecné informace Klasifi kace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. Spoje desek se přetmelí tmelem Promat a armují běžně prodávanou spárovou výplní. Detaily pro průchod jednotlivých kabelů a montáž elektroinstalačních krabic na vyžádání. I h podle tabulky D D E E b,00 m b,0 m II H H F F G nebo 0 Detail Podle montážní situace lze šachtové stěny a příčky zhotovovat s nebo bez výztužných profi lů. Obrázek (I) ukazuje možnost uzavření otvorů do velikosti,00 x,00 m v případě, že na konstrukci nejsou kladeny statické požadavky podle DIN 0. Desky PROMTET -00 () silné pouze mm lze uspořádat na výšku i na šířku. Napojení na masivní části staveb je vyobrazeno na detailu. Spoje desek se podkládají ze zadní strany přířezu z desek PROMTET -00 (). Na obrázku (II) vidíme šachtovou stěnu k uzavření svislých stoupacích šachet do šířky,0 m. Desky () se umisťují na šířku a k masivním částem stavby se připevňují podle detailu. Výška šachtové stěny je neomezená. Šachtová stěna se vodorovně vyztuží např. mezipodlažním stropem (řež -) výztuhy musí být od sebe vzdáleny,00 m. Šachtové stěny o výšce do,00 m a s neomezenou šířkou lze zhotovit podle obrázku (III). Do stěny lze zabudovat revizní dvířka. Stabilita vyobrazených stěn (obrázky (II) a (III)) je doložena podle DIN 0- pro oblasti zabudování a. Výšky stěn, výztužné profi ly a oblast zabudování jsou uvedeny v tabulce. Detail III b neomezeno G Na detailu jsou vyobrazeny způsoby připevnění k masivním částem stavby pro stěny podle obrázků (I) a (II). Pro boční připojení ke stěně se použije ocelový úhelník () (řez -). Připojení k podlaze a stropu se zakryje přířezy z desek PRO- MTET -00 () (řez -), alternativně je možné i připevnění podle řezu -. Detail pohledy řez - 0 řez - 0 Detail Šachtové stěny podle obrázku (III) je nutno zezadu vyztužit svislými výztužnými profi ly. V závislosti na výšce stěny (viz tabulka ) se použijí běžně prodávané stěnové profi ly nebo uzavřené ocelové profi ly, na které se přišroubují přířezy z desek PROMTET -00 (). Desky PROMTET -00 () se připevní k přířezům () svorkami nebo vruty. Detail D Pro připojení k podlaze nebo ke stropu se použijí stěnové profi ly U (), které se připevní do hmoždinek. Do těchto profi lů se postaví výztužné profi ly () nebo (0). Detail připojení k masivní části stavby\n4 Šachtové stěny a příčky EI Detail E Spoje desek se u všech stěnových konstrukcí zakryjí ze zadní strany přířezy PROMTET -00 (). Z přední strany se spoje desek zatmelí (viz všeobecné informace). řez E-E řez F-F nebo řez D-D Detail výztužné profi ly 0 00 řez - řez D-D, alternativa řez E-E, alternativa a nebo 0 0 řez F-F, alternativa 00 Detail E zakrytí spojů desek 0 výrobní rozměr jmenovitý rozměr světlého otvoru 00 Detail F Rohy stěn lze provést podle detailu F. V závislosti na výšce stěny se jako svislé výztužné profi ly použijí stěnové profi ly a U nebo uzavřené ocelové profi ly. Detail G Do šachtových stěn se svislými výztužnými profi ly (detail, obrázek (III)) lze zabudovat revizní dvířka Promat, typ N nebo jednokřídlé dvířka Promat, typ SP. Vedle revizních dvířek se oboustranně umístí svislé výztužné profi ly () nebo (0) podle tabulky. Nad a pod dvířka se umístí vodorovné paždíky () nebo (0), které se sešroubují se svislými profi ly. Tabulka obsahuje standardní rozměry revizních dvířek Promat, typ N (mezilehlé velikosti po dohodě). Je-li výrobní rozměr větší než 00 mm, je na obě strany nutno umístit po dvou svislých stojkách (zdvojená stojka) z profi lů podle tabulky. Tabulka rozměry stěn a profily Šachtová stěna podle obrázku Výška h Šířka b Stěnový profi l, svislý nebo 0 Profi l pro připojení ke stropu/podlaze, vodorovný Oblast zabudování DIN 0 (I),00 m,00 m (II),0 m (III), m W 0/0 x 0,,0 m UW 0/0/0 x 0,,00 m Y 0/0 x,0,00 m Y 0/0 x,0 Tabulka rozměry revizních dvířek Výrobní rozměr š x v [mm] Jmenovitý rozměr světlého otvoru š x v [mm] 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. 00 řez G-G 00 Detail D svislý řez Detail F rohové spojení nebo 0 řez H-H Detail G revizní dvířka vnější rozměr\n5 Šachtové stěny a příčky EI 0 0. požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = 0 mm přířezy z desek PROMXON, typ, d = 0 mm tmel Promat jednokřídlé revizní dvířka Promat, typ N nebo SP, rozměry podle tabulky umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut, x, rozteč cca 0 mm pro profi ly W, samořezný šroub, x, rozteč cca 0 mm pro uzavřené ocelové profi ly vrut, x, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm stěnový profi l, W 0/0 x 0, stěnový profi l U, UW 0/0/0 x 0, 0 uzavřený ocelový profi l podle tabulky utěsnění z minerální vlny požárně ochranný tmel PROMSEL -gama silikon PROMSEL -silikon ocelový úhelník 0/0/ mm tmel PROMSEL -mastic Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK h podle tabulky Detail pohled D D b neomezeno nebo 0 0 Výhody na první pohled doloženo statickým výpočtem montáž z místnosti tloušťka opláštění x 0 mm montáž prefabrikovaných revizních dvířek Promat, typ N nebo SP Všeobecné informace Klasifi kace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. Z požárnětechnického hlediska není tmelení spojů desek nutné. Při přípravě pro povrchovou úpravu se spoje desek přetmelí tmelem Promat a armují běžně prodávanou spárovou výplní. Montáž těsnících větracích výústkových tvarovek PROMSEL viz konstrukce Promat 0. nebo 0.. Detail Šachtové stěny a příčky lze s odpovídajícími výztužnými profi ly (), příp. (0) zhotovovat až do výšky,00 m v neomezené šířce. Stabilita je doložena podle DIN 0-. Svislé výztužné profi ly (), příp. (0) a přípustné oblasti zabudování jsou uvedeny v tabulce. Požárně ochranné desky PROMXON, typ () lze uspořádat na výšku i na šířku. Do šachtových stěn a příček lze zabudovat revizní dvířka Promat, typ N nebo SP (viz detail G). 0 0 Detaily a Stěny se zezadu vyztužují svislými výztužnými profi ly. V závislosti na výšce stěny (viz tabulka se použijí běžně prodávané stěnové profi ly nebo uzavřené ocelové profi ly, na které se přišroubuje první vrstva desek PROMXON, typ (). Druhá vrstva desek se připevní k první svorkami nebo vruty. řez - Detail připojení ke stěně řez -, alternativa Detail D Pro připojení k podlaze nebo ke stropu se použijí stěnové profi ly U (), které se připevní do hmoždinek. Do těchto profi lů se postaví výztužné profi ly () nebo (0). Detail E 0 Skrz stěny lze vést jednotlivé elektrické kabely. Pro zajištění požární odolnosti a kvůli zamezení vzniku trhlin vlivem roztažnosti musíte průchozí otvor elasticky uzavřít viz obrázek. Ze strany šachty zhotovte kolem otvoru límec z přířezů PROMXON, typ (). řez řez -, alternativa Detail F Rohy stěn lze provést podle detailu F. V závislosti na výšce stěny se jako svislé výztužné profi ly použijí stěnové profi ly a U nebo uzavřené ocelové profi ly. Detail výztužné profi ly\n6 Šachtové stěny a příčky EI 0 0. Detail G Do stěn lze zabudovat jednokřídlé revizní dvířka Promat, typ N nebo SP. Vedle revizních dvířek se oboustranně umístí svislé výztužné profi ly () nebo (0) podle tabulky. Nad a pod dvířka se umístí vodorovné paždíky () nebo (0), které se sešroubují se svislými profi ly. Tabulka obsahuje standardní rozměry jednokřídlých revizních dvířek Promat, typ N nebo SP (mezilehlé velikosti po dohodě). Je-li výrobní rozměr větší než 00 mm, je na obě strany nutno umístit po dvou svislých stojkách (zdvojená stojka) z profi lů podle tabulky. 0 nebo Detail E jednotlivá kabelová průchodka a nebo 0 Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. Šachtové stěny EI 0 do šířky,0 m viz též konstrukce Promat 0.0 a výrobní rozměr 0 jmenovitý rozměr 0 světlého otvoru řez - 0 Detail D svislý řez Detail F rohové spojení nebo 0 řez D-D vnější rozměr Detail G revizní dvířka Promat, typ N Výška h Šířka b Stěnový profi l, svislý nebo 0 Profi l pro připojení ke stropu/podlaze, vodorovný Oblast zabudování DIN 0, m W 0/0 x 0,,0 m UW 0/0/0 x 0,,00 m Y 0/0 x,0,00 m Y 0/0 x,0 Tabulka rozměry stěn a profi lů Výrobní rozměr š x v [mm] Tabulka rozměry revizních dvířek Jmenovitý rozměr světlého otvoru š x v [mm] 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm 00 x 00 mm 0 x 0 mm\n7 Šachtová stěna EI požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = 0 mm přířezy z desek PROMXON, typ, d = 0 mm, b = 0 mm tmel Promat utěsnění z minerální vlny profi l L 0/0 x 0, vrut, x, rozteč cca 0 mm umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 0 mm vrut, x, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm 0 vrut, x, rozteč cca 0 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 00 mm, u hran všech spojů desek Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled tloušťka šachtové stěny jen 0 mm výška až m šířka šachty až,0 m prefabrikované prvky úprava prvků na místě podle šířky šachty přišroubování prvků k stěnovému úhelníku a vzájemné sesvorkování prvků 00 výška,00 m Všeobecné informace Klasifi kace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. K větrání šachty lze použít těsnící větrací výústkové tvarovky PROMSEL (0.). Detail Maximální rozměry šachtové stěny jsou uvedeny v detailu. Jednotlivé prvky mohou být prefabrikované, šířku (do,0 m) lze přiříznout na místě. Stěrkování spojů desek není z požárnětechnického hlediska nutné. Detaily šířka,0 m 00 Připojení ke stěně lze provést s nebo bez ocelových úhelníků (). Doporučeno je provedení s úhelníky (zejména při velké šířce šachty). Připojení k masivním částem stavby se provádí tmelem Promat (). Větší spáry lze také nejprve vyplnit minerální vlnou (). Detail pohled nebo řez -, alternativa 0 0 0,00 m 0 Detail Sesvorkování nebo sešroubování prvků mezi sebou je znázorněno na řezu - a -. Spodní prvek se usadí na tenkou vrstvu tmelu Promat (). Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. 0 řez - Detail připojení ke stěně řez - Detail spoj desek a připojení k podlaze řez -\n8 Šachtová stěna z prefabrikovaných prvků EI prefabrikovaný prvek z požárně ochranných desek PROMXON, typ, rozměry: b,0 m, h,0 m, d = mm přířezy z desek PROMTET -H, b = 0 mm, d = mm přířezy z desek PROMTET -H, b = 00 mm, d = mm profi l L 0/0 x,0 ocelový úhelník / x 0, umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut, x minerální vlna nebo tmel Promat tmel Promat nebo silikon PROMSEL -silikon 0 vrut, x 0, rozteč cca 00 mm nebo ocelová svorka /0,/,, rozteč cca 0 mm vrut Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled tloušťka šachtové stěny jen mm prefabrikované prvky šachtové stěny úprava prvků na místě podle šířky šachty rychlá a snadná montáž prvků výška až m, šířka šachty až,0 m výška,00 m Všeobecné informace Klasifi kace EI 0 platí nezávisle na tom, z které strany požární zatížení nastane. K větrání šachty lze použít těsnící větrací výústkové tvarovky PROMSEL (0.). Detail Maximální rozměry šachtové stěny jsou uvedeny v detailu. Jednotlivé prvky šachtové stěny () jsou prefabrikované, šířku (do,0 m) lze přiříznout na místě. Stěrkování spojů desek není z požárnětechnického hlediska nutné Detaily Ocelový úhelník () se zakrývá dvěma přířezy PROMTET (). Prvky šachtové stěny se připevní k úhelníku dvěma vruty na každé straně (zejména při velké šířce šachty). Spáry u připojení ke stěně lze uzavřít tmelem Promat nebo silikonem PROMSEL -silikon. Detail pohled řez - šířka,0 m 0 Detail připojení ke stěně Detail rohové spojení 0 Detail Rohy stěn se provádějí podle detailu. Kvůli stabilitě je třeba použít ocelové úhelníky (). Roh se pak sešroubuje rychlovruty. Detail D Jednotlivé prvky () jsou zespodu opatřeny perem a nahoře drážkou. Před montáží natřete drážku lepidlem Promat K, prvky pak nasaďte na sebe a z přístupné strany spojte svorkami (0). Detail E U prvku, který bude sloužit jako horní, musíte odříznout pero, vlepit je do drážky a přisvorkovat. Pero je třeba odříznout také u prvku pod ním. Horní prvek pak lze bez problémů namontovat pomocí lepidla Promat K. K připojení ke stropu se použije ocelový úhelník (), ke kterému se horní prvek přišroubuje. Podle detailu E lze také zhotovit revizní otvory. Namísto lepidla Promat K v drážce prvku se pak z šachtové strany připevní přířezy (), které zakrývají spáry. Při údržbě lze po povolení čtyř vrutů () revizní prvek vyjmout montáž řez řez - montáž horního prvku Zvláštní upozornění Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. Detail D montáž prvků Detail E horní prvek, příp. revizní otvor\n9 Příčka PROMTET -L EI Připojení ke stropu 0 hmotnost: cca kg/m tloušťka stěny: d = mm tepelný odpor /Λ: 0,0 m K/W desky PROMTET -L, d = mm přířezy PROMTET -L, b 00 mm, d = mm (z požárního hlediska d = 0 mm dostačující) přířezy PROMTET -H, b 00 mm, d = 0 mm ocelový úhelník 0 x 0 x L profi l x x vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm vruty,0 x 0, rozteč cca 0 mm vruty,0 x 0, rozteč cca 00 mm 0 kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti EI 0 dle ČSN EN Připojení k podlaze Důležité pokyny Uvedené konstrukce lze použít pro výrobu, popř. obkládání větracích a instalačních šachet, které musí splňovat hodnotu požární odolnosti EI 0. L profi l () vyobrazený v detailu není z hlediska požární odolnosti nutný a používá se jen k doplňkovému vyztužení celé konstrukce. Místo jednostranného překrytí spojů přířezy PROMTET -L () může být překrytí provedeno po obou stranách přířezy PROMTET -H (). Elektroinstalační vedení a krabice nezapouštět, nýbrž připevnit k povrchu stěny. Detail připojení ke stěně a spoje desek Výška stěny Klasifi kace této konstrukce platí pro všechny šířky stěn, výška stěn nesmí překročit,00 m. Velkoplošné vysoké stěny vyztužit ocelovými profi ly, které jsou obloženy podle katalogového listu, popř. deskami PROMTET. Na základě malé tloušťky příčky PROMTET -L lze vyrábět různé příčky velkých rozměrů s konstrukcemi Promat (např. č. 0.0). Vestavba revizních dvířek Promat viz katalogové listy 0., popř. 0.. Příklad použití Větrací šachta () s velkým průřezem, přisazená k masivní stěně (), musí být obložena ze tří stran, aby byla dosažena hodnota požární odolnosti EI 0. Přitom jsou strany označené (D) složeny ze dvou vrstev. (Viz vyobrazené osazení v detailu ). Strana () je vsazena v jedné vrstvě. Příklad použití 0 Dvě strany instalační šachty () tvoří masivní stěny (). Lehké příčky () ležící k masivním stěnám v pravém úhlu jsou vytvořeny z desek PROMTET -L. Detail připojení ke stěně a spoje desek (varianta) D D Pokyny pro montáž Příčka PROMTET -L smí být připevněná jen na stavební díly, které mají alespoň stejnou hodnotu požární odolnosti jako příčka. by nedocházelo k tvorbě tepelných mostů, nesmí žádný připevňovací prvek procházet stěnou v celé její tloušťce. Používat šrouby jen výše uvedených rozměrů. Z požárního hlediska není zatmelování nutné. Zatmelování je prováděno jen před povrchovou úpravou tmelem Promat. Spoje desek vyztužit např. skelnou bandáží. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy z tvrdokovu. Při řezání odsávat piliny. Příklad použití obložení ze tří stran na masivní stěně Příklad použití obložení ze dvou stran mezi dvěma masivními stěnami 0\n10 Příčka PROMTET -H EI až EI 0 0. Připojení ke stropu 0 00 hmotnost (EI 0): cca kg/m tloušťka stěny (EI 0): d = mm tepelný odpor /Λ (EI 0): 0, m K/W desky PROMTET -H, d [mm] = EI EI 0 EI 0 EI 0 utěsnění z minerální vlny, d = 0 mm ocelový úhelník 0 x 0 x kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm vruty, zapuštěné a zatmelené,* rozteč 0 mm ocelové svorky,* rozteč svisle 00 mm rozteč vodorovně 00 mm spoje desek, zatmelené tmelem Promat * rozměr spojovacích prostředků viz tabulka připevňovacích prostředků, kapitola. Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti EI, EI 0, EI 0 a EI 0 dle ČSN EN Připojení k podlaze Důležité pokyny Příčka PROMTET -H může být připevněná jen na stavební dílce, které mají stejnou nebo vyšší hodnotu požární odolnosti. Klasifi kace této konstrukce platí pro všechny šířky stěn, výška stěny nesmí překročit,00 m. Jako průkaz o statické bezpečnosti a tuhosti lze použít technické údaje k deskám PROMTET -H. Výroba a obklad větracích kanálů a šachet klasifi kace požární odolnosti EI 0. Podrobnosti o instalačních šachtách viz následující strana. Možná vestavba revizních dvířek. Další detaily sdělí naše technické oddělení. Detail připojení ke stěně spoj Revizní otvory Do příček mohou být vestavěna revizní dvířka Promat podle katalogového listu 0. a 0.. Příčka PROMTET -L EI hmotnost: cca kg/m tloušťka stěny: d = 0 mm tepelný odpor /Λ: 0,0 m K/W desky PROMTET -L, d = mm ocelový úhelník 0/0/0, vruty,0 x, střídavě uspořádané, zapuštěné a zatmelené, rozteč 00 mm šrouby M x 0 s kovovými rozpěrnými hmoždinkami, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny tmel Promat Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti Detail připojení ke stěně Detail umístění spoje desek 0 EI 0 dle ČSN EN 0-. Důležité pokyny Uvedenou konstrukci lze bez dodatečného vyztužení použít jen v místnostech vysokých max.,00 m. Při určování rozestupů spodních konstrukcí je nutné přihlédnout k předpokládanému mechanickému namáhání. lternativně je možno pro vysoké prostory použít stěny podle konstrukce č. 0.0 nebo 0.. Příčka PROMTET -L může být také alternativně vyrobena i v jedné vrstvě (d = 0 mm). Pokyny pro montáž Všechny spoje desek () je třeba uspořádat střídavě proti sobě, svislé spoje 0 mm, vodorovné spoje 00 mm (jen 0.0). Vodorovné spoje nesmí probíhat v jedné výšce. Uspořádat střídavě proti sobě cca 0 00 mm (jen 0.). Zatmelené spoje armovat např. skelnou bandáží. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy z tvrdokovu. Při řezání odsávat piliny.\n11 Příčky PROMTET -H s ocelovou kostrou EI 0 až EI hmotnost (EI 0): cca, kg/m tloušťka stěny (EI 0): d = mm tepelný odpor /Λ (EI 0):, m K/W desky PROMTET -H, EI 0: d = mm bez pásků PROMGLF EI 0: d = mm; EI : d = mm; EI 0: d = 0 mm; EI 0: d = mm desky z minerální vlny, min. třída reakce na oheň, objemová hmotnost 0 kg/m, d = 0 mm přířez PROMTET -H, b = 0 mm, d =, popř. či 0 mm distanční přířez PROMTET, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny stěnový profi l W 0 x 0,, rozteč mm stěnový U profi l UW 0 x 0, vruty *, cca mm zapuštěné, zatmelené, rozteč cca 0 mm krycí podlahová lišta ze dřeva mm x mm (jen podle potřeby) 0 ocelové svorky, * rozteč cca 00 mm dřevěná krycí lišta x mm (jen podle potřeby) vruty s čočkovitou hlavou, x 0, rozteč cca 0 mm izolační pásek PROMGLF, 0 x mm (pro EI 0 se nepoužívá) zatmelení tmelem Promat kovové rozpěrné hmoždinky se šrouby M, rozteč cca 00 mm elektrický rozvaděč nebo spínací skříň tmel Promat * rozměry spojovacích prostředků viz tabulka připevňovacích prostředků, kapitola. Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti Detail vodorovný řez EI 0, EI, EI 0 a EI 0 podle ČSN EN 0- se všemi uvedenými variantami konstrukcí a překrytím spár. Důležité pokyny Uvedené rozměry profi lů () a () se týkají jen zkušebního kusu a nelze je použít pro všechny výšky stěn. Pro dodržení bezpečnosti mohou být stanoveny příslušné rozměry profi lu podle následující tabulky. 0 Detail připojení k podlaze Detail připojení ke stropu Stanovení dimenzí nosného profilu (): rozměry profi lů (rozteč sloupků mm) doporučené výšky stěn [m] výška [mm] šířka [mm] tloušťka [mm] 0 0 0,0,00 0 0,0, ,0,00 Rozteč sloupků zkušebního prvku činila 0 mm. Z konstrukčních důvodů se doporučuje rozteč mm. Použijí-li se desky PROMTET -H o tloušťce mm (EI ), je doporučená rozteč sloupků 00 mm. Konstrukční varianta do max. m výšky stěny. Podrobnosti sdělí naše technické oddělení. Vestavba revizních dvířek Promat podle katalogového listu 0., popř. 0.. Podrobnosti k vestavbě požárních klapek požárních revizních dvířek EI 0 EI 0 požárních dveří EI 0 EI 0 s prosklením nebo bez prosklení sdělí naše technické oddělení. Detail D elektrický rozdělovač nebo spínací skříň Elektrické skříně zapustit tak, že budou obloženy cm vrstvou izolačního materiálu (např. tmel Promat ). Detail E vodorovný spoj výška stěny nad,00 m Zatmelování spojů ležících v zadní části není z hlediska požární bezpečnosti nutné. Pokyny pro montáž Pro zjišťování spotřeby materiálu a pro montáž kovových konstrukcí platí technické podklady dodavatelů profi lů. Těsnění () a izolační pásky () mohou být nalepeny na kovové profi ly lepidlem Promat K. Podrobnosti o napojení lehkých podhledů na lehké příčky viz dále. Při použití krycích lišt není nutno zatmelit spoje desek a hlavy šroubů. Zatmelené spáry pro další nátěry je nutné vyztužit např. skelnou bandáží. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny.\n12 Příčky PROMTET -H s ocelovou kostrou EI 0 až EI Konstrukční číslo a schematický nákres Pro izolační vrstvy z minerálních vláken uvedené v tomto katalogovém listu musí být použity běžné izolační hmoty z minerální vlny, třídy reakce na oheň s bodem tání 000 a teplotou použitelnosti do 00. Objemová hmotnost 0 kg/m Hodnota požární odolnosti EI 0 EI 0 EI 0 Tloušťka stěny mm mm mm Plošná hmotnost, kg/m kg/m kg/m Tepelný odpor,0 m K/W, m K/W,0 m K/W Vzduchová neprůzvučnost R w = d LSM = - d R w = 0d LSM = - d R w = d LSM = ±0 d Spotřeba materiálu, rozměry a označení nosný U profi l nosný profi l deska PROMTET -H přířez PROMTET -H nosný U profi l UW 0 x 0, spotřeba/m stěny 0, m nosný profi l W 0 x 0, rozteč mm spotřeba/m stěny, m deska PROMTET -H, formát 0 x 000 mm d = 0 mm Uvedené údaje se vztahují například na stěny s plochou, m x,00 m (, m ). Vodorovná a svislá připojení k masivním stavebním dílům. V podkladech nebylo přihlédnuto ke ztrátám v prořezech. nosný U profil UW 00 x 0, spotřeba/m stěny 0, m nosný profil W 00 x 0, rozteč mm spotřeba/m stěny, m deska PROMTET -H, formát 0 x 000 mm d = 0 mm nosný U profil UW 00 x 0, spotřeba/m stěny 0, m nosný profil W 00 x 0, rozteč mm spotřeba/m stěny, m deska PROMTET -H, formát 0 x 000 mm d = 0 mm spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny,0 m,0 m,0 m přířez PROMTET -H b = 00 mm d = mm spotřeba/m stěny, m = cca 0, m desky z minerální vlny pásek minerální vlny desky z minerální vlny formát 000 x mm d = x 0 mm 0 kg/m desky z minerální vlny formát 000 x mm d = x 0 mm 0 kg/m desky z minerální vlny formát 000 x mm d = x 0 mm 0 kg/m spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny,0 m,0 m,0 m pásek minerální vlny b = 0 mm, d = 0 mm pásek minerální vlny b = 00 mm, d = 0 mm pásek minerální vlny b = 00 mm, d = 0 mm spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny spotřeba/m stěny,0 m = 0,0 m,0 m = 0,0 m,0 m = 0,0 m izolační pásek PROMGLF, popř. plstěný pásek izolační pásek PROMGLF b = 0 mm, d = mm spotřeba/m stěny, m plstěný pásek samolepící b = 0 mm, d =, mm spotřeba/m stěny, m plstěný pásek samolepící b = 0 mm, d =, mm spotřeba/m stěny, m kovová hmoždinka se šroubem M x 0 rozteč cca 00 mm kovová hmoždinka se šroubem M x 0 rozteč cca 00 mm kovová hmoždinka se šroubem M x 0 rozteč cca 00 mm kovová hmoždinka se šroubem spotřeba/m stěny ks spotřeba/m stěny ks spotřeba/m stěny ks vruty, x rozteč cca 0 mm vruty, x rozteč cca 0 mm vruty, x rozteč cca 0 mm samořezné vruty do plechu spotřeba/m stěny 0 ks spotřeba/m stěny 0 ks spotřeba/m stěny 0 ks 0 ocelové svorky /0,/, rozteč mm ocelové svorky spotřeba/m stěny ks\n13 Příčky PROMTET -H s ocelovou kostrou EI 0 až EI Detail Všechny podhledy uvedené v katalogovém listu 0 mohou být připojeny k lehkým příčkám, které se shodují s podhledem alespoň v hodnotě požární odolnosti. Předpokládá se, že připevnění příčky ke stropu je vytvořeno jako posuvné. S přihlédnutím k uvedeným podrobnostem je skladba příčky prováděna podle zkušebních protokolů a podkladů pro zpracování udané výrobcem. Stavbu lehkých protipožárních příček PROMTET pro připojení lehkých podhledů lze provádět podle katalogových listů 0.0, 0. a 0.. Připojení vyobrazená v detailu a platí jen pro podhledy, které byly klasifi kovány spolu s masivními stropy dle ČSN 0 a jsou přišroubované k nosné konstrukci (detail ) nebo k viditelné nosné konstrukci vloženým podhledem (detail ). Detail Tuto variantu přizpůsobit před vestavbou příslušnému umístění. pro Detail přířezy PROMTET -H, d = 0 mm, b = 0mm obklad stěny utěsnění z minerální vlny stěnový U profi l stěnový profi l spojení vruty s, rozteč cca 00 mm,střídavě uspořádané spojení vruty s, rozteč a s přihlédnutím k kovové rozpěrné hmoždinky M, rozteč cca 00 mm rozměr a 0 mm rozměr b 0 mm Detail Přířez PROMTET -H () přišroubovat samořeznými vruty, x k profi lu () a k obkladu stěny () ve vzdálenosti 0 mm. K tomu připevnit samořeznými vruty, x, rozteč cca 00 mm, L profi l. Skladba stropu () podle příslušného katalogového listu. Detail Detail návrh Detail Přířez PROMTET -H () přišroubovat samořeznými vruty, x k profi lu () a k obkladu stěny () ve vzdálenosti 0 mm. K tomu připevnit samořeznými vruty, x, rozteč cca 00 mm, přířez PROMTET (). Skladba stropu () podle náležitého katalogového listu. Detail D Detail E návrh Detaily D a E Připojení, znázorněná v detailu D a E, platí pro podhledy, které jsou samotnou požárně dělící konstrukcí, tj. bez masivního stropu, způsobilé pro působení ohně shora nebo zdola. Připojení jsou pevně přišroubována k nosné konstrukci (detail D) nebo k viditelné nosné konstrukci (detail E). Přířezy PROMTET () a () jsou připevněny podle detailu a. Dodatečně je připojení zakryto po celé délce pásy minerální vlny třídy reakce na oheň (). U konstrukcí EI 0 je tloušťka minerální vlny 0 mm, u konstrukcí EI 0 x 0 mm. (Odpadá u konstrukce 0.). Minerální vlna () je nad připojením připevněna lepidlem Promat K () k ploše stěny. Skladba stropu () podle náležitého katalogového listu. Připojení stěny k lehkému podhledu Detail F připojení k lehkému podhledu Detail F Příčka PROMTET -H podle konstrukce č. 0.0 může být připevněna také k lehkému podhledu PROMTET podle konstrukce č Dva přířezy PROMTET -H (), d = mm, sešroubovat mezi sebou samořeznými vruty, x (), střídavě ve vzdálenosti cca 0 00 mm, a společně s U profi lem () připevnit samořeznými vruty, x (D) k přírubě (E) nosného profi lu. Utěsnění (F) minerální vlnou. Podrobnosti o podhledu viz katalogový list 0.0. Pokyny pro montáž (0.0, 0. a 0.) Pro zjišťování spotřeby materiálu a pro montáž kovových konstrukcí platí technické podklady dodavatele profi lů. Těsnění z minerální vlny na podlahu a stropy mohou být slepena lepidlem Promat K s kovovými profi ly. Izolační pásky PROMGLF přilepit na profi ly rovněž lepidlem Promat K. Vložit dvou- a třívrstvé výplně konstrukce 0. z minerální vlny se střídavě uspořádanými spoji. Vodorovné spoje mezi deskami PROMTET -H překrýt přířezy PROMTET -H 0 x mm. Připevnit ocelovými svorkami /0, /,, rozteč cca 00 mm. Desky PROMTET přiřezávat pilovými listy obloženými slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny.\n14 Stěna s ocelovými nosnými sloupy REI až REI 0 0. hmotnost obkladu bez stojin (REI 0): cca kg/m hmotnost ocelového profi lu (REI 0): cca kg/m celková plošná hmotnost (REI 0): cca kg/m tepelný odpor /Λ (REI 0): 0, m K/W desky PROMTET -H, REI : d = mm; REI 0: d = 0 mm; REI 0: d = mm přířezy PROMTET -H, b 0 mm, d = 0 mm, popř. 0 či mm ocelový profi l U 00 (zkušební kus) ocelový profi l IPE 00 (zkušební kus), rozteč svislého ocelového profi lu 0 mm spoje desek zatmelené tmelem Promat ocelové svorky, * rozteč cca 00 mm kovová rozpěrná hmoždinka se šroubem (podle statiky) utěsnění z minerální vlny * rozměry spojovacích prostředků viz tabulka připevňovacích prostředků, kapitola Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti REI, REI 0 a REI 0 podle ČSN EN 0- se zatížením, které se shoduje s přípustným napětím oceli při působení ohně z jedné strany. Důležité pokyny a rozměry se vztahují jen na zkušební kus. Při použití ocelových 0 0 profi lů jiných dimenzí a jiných rozměrů stěn se odpovídajícím způsobem mění i příslušné hodnoty. Výše uvedenou klasifi kaci pro šířky a výšky stěn je nutno ověřit statickými výpočty. Doklad o stabilitě musí být předložen s ohledem na technické stavební předpisy. Další podrobnosti na vyžádání. Do stěn s ocelovými nosnými sloupy mohou být vestavěny prosklené nebo plné protipožární dveře. Detaily k vestavbě sdělí naše technické oddělení. Detail vodorovný řez Detail připojení ke stropu, připojení k podlaze\n15 Požární stěna Promat, nosná REI 0 až REI obklad PROMTET -H, paždík PROMTET -H, } viz tabulku níže ocelové profi ly obklad z ocelového plechu připevňovací prostředky přířez PROMTET -H, viz detaily přířez PROMTET -H, d = mm připojení obkladu nosný systém budovy 0 minerální vlna, třída reakce na oheň, d = 0 mm masivní stěna Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti REI 0 až REI 0 dle ČSN EN 0-. Důležité pokyny Včleněním nosného systému budovy () do konstrukce požární stěny může být stěna rozčleněna na menší samostatné plochy. Tím je možné zmenšit rozměry stojek profi lů jakož i prahových a rámových profi lů (). Stanovení rozměrů a montáž paždíku PROMTET (), obkladu PROMTET () a krytu z ocelového plechu () podle technických údajů. 0 Detail horizontální řez možné uspořádání ocelových plechů Tabulka 0 min. 0 min. 0 min. Rozměry ocelového profi lu (zkušební stěny) svisle HE HE (rozteč mm), vodorovně (připojení k podlaze a ke stropu) U 0 U 00 U 00 Paždík PROMTET -H d = mm, šířka: 0 mm 00 mm 00 mm Rozestup paždíků PROMTET -H mezi sebou: 0 mm mm 0 mm Obklad PROMTET -H oboustranný. vrstva PROMTET -H mm 0 mm mm. vrstva PROMTET -H mm 0 mm 0 mm Obklad z ocelového plechu, pozinkovaný, oboustranný, lepený na. vrstvu PROMTET -H lepidlem Promat K tloušťka plechu: 0, mm 0, mm 0, mm překrytí ve spojích: 00 mm 00 mm 00 mm Připevňovací prostředky, samořezné vruty a) obklad. vrstvy do paždíku, x 0 mm, x 0 mm, x 0 mm rozteče vrutů 00 x 0 mm 00 x mm 00 x 0 mm b) obklad. vrstvy k obkladu. vrstvy přibít hřebíky x, 0 ks/m c) ocelový plech v obkladech. a. vrstvy, x, x, x Slepení ocelového plechu s obložením. vrstvy, lepidlo Promat K, podklad cca 00 g/m. Řez - Je-li horní a dolní připojení požární stěny odborně provedeno, není nutné ji po stranách připevňovat k vedlejším masivním stěnám. Doporučuje se předem namontovat přířez PROMTET -H () k masivní stěně () ve směru ocelového profi lu (). Přířez PROMTET -H () vytváří spojení mezi oběma plášti (). Jako těsnění mezi přířezy PROMTET -H () a () slouží pruh minerální vlny (0) cca 0 mm široký. Řez - Další konstrukční detaily (zde nezobrazené) sdělí naše technické oddělení nebo je naleznete v plné verzi tohoto katalogového listu na\n16 Požární stěna Promat, nosná REI 0 až REI V projektových normách řady ČSN 0.., je v závislosti na mezních rozměrech a využití budov požadováno vytvoření požárních stěn, které rozdělují daný pro- Pohled stor na požární úseky. Malá tloušťka a nízká hmotnost požární stěny Promat umožňuje značné úspory při dopravě a montáži. Požární stěny Promat poskytují nové možnosti použití, je-li nutné z důvodu změny v užívání vytvořit nové požární úseky v již existujících stavbách. Vnitřní požární stěny lze nahradit stěnami odolnými proti ohni ve spojení se stropy bez otvorů (celistvé stropy), takže je zabráněno rozšíření požáru jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. U střídavě uspořádaných příček musí být podpěry stěn a stropů odolné proti ohni a musí být složeny z nehořlavých stavebních hmot (REI 0). Montáž požárních stěn lze provádět v budovách s tvrdou střešní krytinou až do tří pater min. přímo pod střešní plášť, v budovách s více než třemi patry 0 cm nad střechu nebo je zakončit ve výšce střešního pláště požárně odolnými železobetonovými deskami, které vystupují po obou stranách 0 cm. V budovách s měkkou střešní krytinou je nutné tyto stěny ukončit vždy 0 cm nad střechou. Rozměry profi lů a tloušťky stěn uvedené v následující tabulce se týkají jen zkušebních prvků při požární zkoušce. Přesné stanovení rozměrů konkrétní konstrukce musí být provedeno podle statického posudku. Přitom ale rozestupy svislých profi lů nepřekročí mm. 0 Řez - Je-li horní a dolní připojení požární stěny odborně provedeno, není nutné ji po stranách připevňovat k vedlejším masivním stěnám. Doporučuje se předem namontovat přířez PROMTET -H () k masivní stěně () ve směru ocelového profi lu (). Přířez PROMTET -H () vytváří spojení mezi oběma plášti (). Jako těsnění mezi přířezy PROMTET -H () a () slouží pruh minerální vlny (0) cca 0 mm široký. Řez Řez - Připojení stojek profi lů () požární stěny Promat k profi lům nosného systému budovy () musí být prováděna podle platných předpisů. Pro stanovení rozměrů obkladu u napojení () jsou rozhodující náležité úředně přezkoušené konstrukce Promat pro nosné stavební díly. Stavební dílce z železobetonu, které jsou z hlediska statiky důležité pro požární stěnu, musí patřičnými rozměry příčného řezu, výztuží a tloušťkou krytí odpovídat hodnotě požární odolnosti požární stěny Promat. Řez - K připevnění prahových a rámových profi lů použít šrouby s hmoždinkami M, rozteč 00 mm. Mezi podlahu, popř. strop () a ocelový profi l () vložit přířez PROMTET -H (). Vzdálenost přířezu PROMTET -H () k paždíku PROMTET -H () se musí shodovat s rozměry uvedenými v tabulce na předchozí straně. by se zabránilo tepelnému mostu na ocelových profi lech, musí být k připevnění obkladu PROMTET -H () a plechového krytu () použity připevňovací prostředky, které odpovídají technickým údajům. Řez - max. 0 mm, popř. mm Řez - připojení k podlaze a ke stropu\n17 Požární stěna Promat, nosná REI 0 až REI Příklady použití stropní konstrukce,0 0,00 m požární stěna Promat Detail příklad použití Detail Požární stěny ve velkých budovách a v přilehlých budovách na ploše ve vzdálenostech maximálně 0 m. Požární stěny připojené k budovám, které jsou postaveny bezprostředně na hranici nebo ve vzdálenosti do, m. Detail Požární stěny pro oddělení oblastí s různým způsobem užívání, které jsou střídavě umístěny v jednotlivých patrech. Jen ve spojení s požárně odolnými celistvými stropy. Komplikovaná je dodatečná montáž lehkých stavebních konstrukcí. Kromě případného souhlasu, který se týká změny v užívání, musí být zvlášť pro tento případ defi nován způsob uspořádání. Detail Požární stěny mezi různě ohroženými budovami nebo mezi budovami s různými druhy konstrukcí, např. oddělení ohrožené továrny od správní budovy (nedostatečná odstupová vzdálenost). Oddělení obytných prostorů a budov s hospodářským využitím. Detail příklad použití požární stěna Promat strop mezi panely REI 0 požární stěna Promat Pokyny pro montáž Paždík PROMTET -H Při určování šířky paždíku PROMTET -H je nutné přihlédnout k montážním a válcovacím tolerancím ocelové konstrukce. Rozestupy paždíků uvedené v tabulce nesmí být překročeny. Paždíky musí být pečlivě zarovnané, aby mohl být obklad PROMTET -H přesně přišroubován do řezné hrany paždíku PROMTET -H. Paždíky PROMTET -H nesmí být připevňovány k ocelovým vzpěrám, ale mohou být jen pevně sevřené. požární stěna Promat Obklad PROMTET -H Spoje. a. vrstvy PROMTET -H uspořádát střídavě o / šířky desky (= mm) proti sobě.. vrstvu přišroubovat a. vrstvu kotvit hřebíky k. vrstvě (viz tabulka ). Standardní formáty desek PROMTET -H je možné uspořádat vodorovně nebo svisle. K řezání desek PROMTET -H doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání desek odsávat piliny. Detail příklad použití požární stěna Promat Obložení z ocelového plechu Doporučuje se použít běžné celoplošné formáty 0 mm x 00 mm. by nemusel být plech -násobně překryt v bodech, kde se kříží spoje, je třeba v šířce překrytí uříznout pravý spodní roh (vrchní tabule) a levý horní roh (spodní tabule). V okolí šikmého řezu musí být řezné hrany plechu stykovány na tupo proti sobě. Sousední konstrukce Napojení požární stěny Promat na sousední konstrukce musí být utěsněno pruhy minerální vlny. Připevnění k železobetonu nebo ke zdivu lze dosáhnout jen hmoždinkami a šrouby, dle všeobecných stavebních pokynů.\n18 Příčka PROMXON, typ EI požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = mm požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = mm minerální vlna, objemová hmotnost 00 kg/m, d = 0 mm stěnový profi l, vodorovný, viz tabulka stěnový profi l, svislý, viz tabulka tmel Promat umělohmotná hmoždinka s vrutem, rozteč cca 00 mm vrut Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled pro EI 0 jednovrstvé opláštění z desek, d = mm zakřivená stěna s dvouvrstvým opláštěním z desek, d = mm hladký povrch Všeobecné informace Při přípravě pro povrchovou úpravu se spoje desek přetmelují tmelem Promat a armují běžně prodávanou spárovou výplní. Ke splnění vysokých nároků na protihlukovou a tepelnou izolaci lze skladbu stěny modifi kovat ve směru tloušťky, např. použitím širších stěnových profi lů, zdvojených stojek a dvou vrstev minerální vlny. Příslušné detaily a detaily rohových spojení stěn, detaily pro průchod jednotlivých kabelů a montáž elektroinstalačních krabic obdržíte na vyžádání. h podle tabulky Detail Příčky lze zhotovovat v neomezené šířce. Výška stěny se řídí podle oblasti zabudování a podle druhu použitých stěnových profi lů (viz tabulka ). Detail schema b neomezeno Detaily Pro připojení k podlaze nebo ke stropu se použijí stěnové profi ly U (), které se připevní do hmoždinek. Do těchto profi lů se vsadí svislé stěnové profi ly (). Po uložení minerální vlny () se desky PROMXON, typ () přišroubují ke stěnovým profi lům svisle nebo na šířku. Jako technické zvukoizolační opatření lze na stěnové profi ly nejprve nalepit plst jako izolaci. Vodorovně probíhající spoje desek se rovněž zakryjí stěnovými profi ly (). řez - Detail svislý řez řez - Detail vodorovný řez Detail D zakřivená stěna, vodorovný řez 0 Detail Svislý stěnový profi l () u bočního připojení ke stěně se z požárnětechnických a zvukověizolačních důvodů podloží vrstvou minerální vlny. K masivní části stavby se připevní pomocí hmoždinek (). Rozteč stěnových profi lů činí mm. Detaily D a E Z architektonických důvodů může být stěna stavěná do oblouku nebo být různě zakřivená. Pro provedení přesného zaoblení činí rozteč svislých stěnových profi lů cca 00 mm. Jako opláštění stěny se na každou stranu uloží dvě vrstvy požárně ochranných desek PROMXON, typ (d = mm), a to příčně. Desky se upevní ke stěnovým profi lům. Pro připojení k podlaze a stropu se použijí vhodně zakrácené stěnové U profi ly. Tabulka rozměry profilů Výška h Stěnový profi l, svislý Stěnový profi l, vodorovný Oblast zabudování DIN 0, m W 0/0 x 0,,0 m UW 0/0/0 x 0, ca. 00,00 m Y 0/0 x,0 ca , m W 00/0 x 0, UW 00/0 x 0,,00 m Y 0/0 x,0 UW 0/0/0 x 0,,00 m W 00/0 x 0, UW 00/0 x 0, Detail E zakřivená stěna\n19 Parapetní dílec bez tepelné izolace EW 0-0 EI 0-0. hmotnost (bez ocelového profi lu) (EI 0): cca kg/m tloušťka desky (EI 0): d = 0 mm tepelný odpor /Λ (EI 0): 0, m K/W desky PROMTET -H a -L, viz tabulka dole přířezy PROMTET -H, b= 00 (00) mm, d = 0 mm spodní konstrukce, pevné nebo zavěšené, ocelový T profi l 00 x 0 x, ocelový L profi l 00 x 0 x (alternativní) ocelový U profi l x 0 x zápustné šrouby M x 0 s drážkou a šestihrannou matkou, rozteč 0 mm krajní rozteč na profi lu 00 mm kovová rozpěrná hmoždinka /0 (M ) kusy/konzole, rozteče podle řezu - samořezné vruty, x 0, rozteč 00 mm koncová rozteč 00 mm ocelové svorky /0,/, rozteč cca 00 mm utěsnění z minerální vlny Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Hodnota požární odolnosti EW 0 0 a EI 0 0 dle ČSN EN 0- se všemi uvedenými profi ly pro připevnění a vyztužení. Konstrukce jen pro pevné nebo zavěšené připevnění k železobetonové konstrukci Důležité pokyny Pro pevné nebo zavěšené spodní konstrukce mohou být použity výše uvedené ocelové T nebo L profi ly. Osová vzdálenost spodních konstrukcí je max. 0 mm. Výška předsazeného parapetu: 00 mm. Výška zavěšené překladové desky: 00 mm. Výpočtové zatížení hmoždinky v tahu u zavěšené krycí desky může být max. 00 N. Zápustná hloubka je minimálně 0 mm. Podle potřeby vypracuje naše technické oddělení příslušné návrhy dle konkrétního požadavku. Detail pohled Pokyny pro montáž Uvnitř ploch parapetu nebo překladové desky je třeba vyloučit vodorovné spáry. Svislé spoje desek mohou ležet v překladové desce max. 0 mm vedle spodní konstrukce (). Zakrytí spojů provést jako (), avšak široké 00 mm. Zatmelování spojů není z hlediska požární bezpečnosti nutné. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny. Tabulka tl. desek PROMTET namáhání ohněm z interiéru namáhání ohněm z exteriéru 0 0 PROMTET -H PROMTET -L PROMTET -L Řez - Detail spoj EW 0 0 EI 0 EW 0 EI 0 EW EI 0 0 EW 0 - EI 0 0 Řez - 0 Řez - Detail vertikální řez Detail D spoj, alternativa 0\n20 Vnější stěnový dílec s tepelnou izolací EW 0-0 EI 0-0. hmotnost: cca kg/m tepelný odpor /Λ:, m K/W desky PROMTET -H, viz tabulka dole desky z minerální vlny, min. třída reakce na oheň, objemová hmotnost 0 kg/m, d = 0 mm utěsnění z minerální vlny, d = 0 mm profi l W 0 x 0,, rozteč mm* U profi l UW 0 x 0, samořezné vruty, x, rozteč cca 0 mm svislý spoj desky, zatmelený tmelem Promat vodorovný spoj desky, zatmelený, zakrytý profi lem shodným s izolační pásek PROMGLF, b = 0 mm, d = mm 0 kovová rozpěrná hmoždinka se šroubem M, rozteč cca 00 mm * Z konstrukčních důvodů je doporučená rozteč stojek 00 mm. Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Detail vodorovný řez 0 0 Detail připojení k podlaze 0 0 Detail připojení ke stropu Hodnota požární odolnosti EW 0 až EW 0, EI 0 až EI 0 dle ČSN EN 0- se všemi uvedenými připevněními a vyztuženími. K výstavbě budov s různým druhem využití se převážně používají lehké montážní systémy fasád, které umožňují rozsáhlou prefabrikaci. Požadavky na požární bezpečnost platné pro vnější stěnové dílce, které nejsou nosné a nejsou vyztužené, nemohou splňovat mnohé běžné systémy fasád. Malá hmotnost a četné variační možnosti níže uvedených protipožárních dílců umožňují snadnou montáž na většinu lehkých systémů fasád. Zvýšených požadavků na tepelnou ochranu lze dosáhnout změnami v konstrukčním složení, popř. doplněním přezkoušených konstrukcí fi rmy Promat, aniž by se snížila požární odolnost. Konstrukce. (stejně jako.) byla přezkoušena dle ČSN EN - a klasifi kována dle ČSN EN 0-. lternativní konstrukce Vnější stěna EI 0, která není nosná ani vyztužená, z desek PROMTET -H, d = mm, s vlepenou minerální vlnou, d = 0 mm. Podrobnosti sdělí naše technické oddělení. Všechny vnější stěnové dílce Promat a všechny dílce parapetu vyžadují povrchovou úpravu odolávající klimatickým vlivům, popřípadě jsou vsazovány za zavěšené průčelí. Důležité pokyny Při zvýšených požadavcích na tepelnou ochranu může být výše uvedená tloušťka stěny dílce náležitě zvětšena. Vnější stěnové dílce PROMTET připevňovat jen na nosné stavební dílce, které mají alespoň stejnou požární odolnost. Klasifi kace platí jen pro jednotlivé plochy, u kterých délka a výška činí max.,00 m. Pokyny pro montáž Na konstrukci PROMTET -H nepřipevňovat žádné další konstrukční díly nebo obklad fasády, zejména z kovu. Izolační pásek PROMGLF () přilepit lepidlem Promat K na profi ly () a (). Spoje desek () a () zatmelit tmelem Promat. K řezání desek PROMTET doporučujeme pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny. Tabulka tl. desek PROMTET namáhání ohněm z interiéru namáhání ohněm z exteriéru PROMTET -H PROMTET -H EW 0 EI 0 EW EI EW 0 EI 0 0 EW 0 EI 0\n21 Stěna PROMTET -00, popř. PROMXON, typ, s dřevěnými sloupky, nenosná EI 0 EI EI 0: požárně ochranná deska PROMTET -00, d = mm EI 0: požárně ochranná deska PROMXON, typ, d = 0 mm deska z minerální vlny, nehořlavá, bod tání 000, EI 0: d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m, EI 0: d 0 mm, objemová hmotnost 0 kg/m dřevěný sloupek viz tabulka trámky a rámy ze dřeva, průřez x mm utěsnění z minerální vlny tmel Promat vrut,0 x, rozteč EI 0 0 mm, rozteč EI 0 00 mm, alternativně ocelová svorka /,/, nebo hřebík x umělohmotná hmoždinka s šroubem M, rozteč cca 00 mm vrut x 0, rozteč cca 00 mm Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. PK Výhody na první pohled jednovrstvé, tenké opláštění s pevným povrchem nízká hmotnost desek konstrukce doložena statickým výpočtem kabelové a potrubní průchodky h Všeobecné informace Stěny s dřevěnými sloupky lze zhotovit s požárně ochrannými deskami PROMTET -00, popř. PROMXON, typ () v jednovrstvém, lehkém provedení. Musí-li se počítat s průhybem mezipodlažního stropu, je třeba připojení ke stropu konstruovat tak, aby umožňovalo odpovídající pohyb. Konstrukce pro velké konzolové zatížení se upevňují vruty ke sloupkům, případně je třeba zhotovit doplňkové sloupky nebo výměny. Detail Nenosnou příčku lze zhotovit v libovolné šířce. Dovolená výška stěny je uvedena v tabulce: neomezeno Rozměry dřevěných stojek Detail pohled tloušťka d šířka b dovolená výška stěny h mm,0 m 00 0 mm 0 mm mm,0 m,00 m řez - Detail vodorovný řez b d d Detaily a Osová vzdálenost dřevěných sloupků činí 00 mm. Rozměry vodorovných prvků () v patě a vrcholu stěn je třeba volit konstrukčně. Připevnění k masivním částem stavby se provádí pomocí šroubů a umělohmotných hmoždinek (). Desky PROMTET -00, popř. PROMXON, typ () se připevňují přímo do dřevěných sloupků vruty, svorkami nebo hřebíky. Svislé spoje desek se umisťují na dřevěné sloupky, vodorovné se podkládají dřevěným prvkem. Všechny spoje desek se přetmelují tmelem Promat. Při přípravě pro povrchovou úpravu se spoje desek armují běžně prodávanou spárovou výplní. Detaily pro montáž elektroinstalačních krabic a průchod kabelů a potrubí na vyžádání. Detail D Rohy stěn lze provést podle detailu D. Zvláštní upozornění Opláštění REI 0 až REI 0 pro nosné dřevěné podpěry a trámy se provádí podle konstrukce 0.0. Máte-li další požadavky na konstrukci (např. zvuková či tepelná izolace, vlhkost), směrujte prosím své dotazy na naše technické oddělení. řez - Detail napojení k podlaze Detail D rohové spojení


300 z místa - Díl 4. - Obálka (1. strana) | Články | Aragorn.cz\n300 z místa - Díl 4. - Obálka (1. strana) | Články - Aragorn.cz\n300 z místa - Díl 4. - Obálka\nAutor : Ronkar 22. března 2013 300 z místa Zatím nehodnoceno\nJedná se o projekt společné tvorby. Detaily viz diskuze "300 z místa!".\nUvnitř domu to páchne kovovým odérem smrti. Dva muži na zemi, s nimiž se Jessie střetla, už nejeví žádné známky života. Dívka spěšně prohledává jejich šaty a snaží se nezašpinit od krve. Zbytek bandy je blízko a zápas museli slyšet. Jessie konečně objevuje to, pro co přišla. Pomačkanou obálku. V ní konečně objevuje klíč do další úrovně hry. V mžiku stojí u dveří a otáčí klíčem v zámku. Mise dokončena na padesát tři procent. Trochu se zlepšila proti posledně. Příští úroveň ale nikdy nedohrála. Snad pomůže nový návod. Podle něj získala zatím nejlepší věci. Křáp jeden! Nahrávání nějak trvá. Hra se nahrávala daleko déle, než to dělala normálně. Jessie se přemýšlivě zamračila. Trochu se protáhla, přeci jen už u počítače seděla několik hodin. Někdo zaklepal na vchodové dveře. Naléhavě. Trhla sebou, shodila hru na lištu a vyrazila ke dveřím. KLEP! KLEP! KLEP! "Kdo... je?" "Neptej se blbě a otevři," ozvalo se zpoza dveří. "Kvůli tomu klíči běžím přes celé sídliště jenom v trenkách. Víš, kolik tam je dneska stupňů? Deset! Deset pitomejch stupňů nad nulou." Otevřela dveře. Petrovi už lehce modraly ruce, zato v obličeji pomalu brunátněl. "Já ho ale už nepotřebuju."\nVítězný příspěvek, který rozšiřuje společný příběh, patří Layle. Dál je to na vás. Jste to opět vy, kdo bude pokračovat v ději. Na jeden úsek pokračování máte jeden komentář.\nOvšem POZOR. Komentář má speciální omezení pouhých 300 znaků (systém počítá znaky). Tvrdý limit? Ne pro vás.\n!Uzávěrka čtvrtého kola je stanovena na 27. 3. ve 23:59!\nDalší články v kategorii 300 z místa:\n02.04.2013 - 300 z místa - Díl 5. - Obálka\n15.04.2013 - 300 z místa - Díl 6. - Obálka\n22.03.2013 - 300 z místa - Díl 4. - Obálka\n11.03.2013 - 300 z místa - Díl 3. - Obálka\n28.02.2013 - 300 z místa - Díl 2. - Obálka\nBagy - 29. března 2013 12:21\nUbohou Jessie začíná nudit stereotyp. Otevírajíc Petrovi dveře, doufá v zajímavý zvrat. Třeba něco s vybuchujícími vložkami do bot. Místo toho ale jen suše pozdraví.\n"Ahoj Petře, jdeme si zahrát tu novou hru? Konečně jsem se dostala do další úrovně."\n"No to je báječné, teď to určitě zvládneme!"\nNefrete - 28. března 2013 09:35\nUzávěrka hlasování: neděle 31. 3. ve 23:59.\nvockoo - 27. března 2013 23:22\n"Tys to zvládla sama?"\nNa Jessiině tváři se namísto odpovědi objevil úsměv.\n"To ale znamená-"\n"-že zbývá poslední mise a jsme za vodou," dokončila jeho větu Jessie.\n"A jsi na to připravená?"\nOtočila se směrem k monitoru. Petr jí položil ruku na rameno. Zkouška ohněm započala.\nLayla - 27. března 2013 23:04\nJen tak tam stála ve dveřích a dívala se, jak se třese.\n"Tak pustíš mě dovnitř?"\nDříve, než stačila odpovědět, se protlačil dovnitř.\n"Copak vy doma netopíte? Pujč mi aspoň župan, jestli ze mě nechceš mít rampouch. Co to s tebou dneska je?"\n"Prosím tě, odejdi. Nikdo tě dovnitř nezval."\nSnaga - 26. března 2013 17:48\nVrhla se na přítele a začala ho vášnivě líbat. „Potřebuju tebe. Hraní počítačových her mě vždycky rozvášní.“ Petr se chvíli nezmohl na slovo. Pak zatlačil Jessie zpátky do bytu a za chvíli už leželi v objetí na posteli. Zlost ho úplně přešla. Už si zvykl na její zvláštní nápady a vzrušovaly ho.\nBagy - 26. března 2013 16:00\nVěděla co bude následovat. Když klíč nepotřebuje, znamená to, že nepotřebuje ani jeho. Chladně a bez svědomí vytáhla zpoza zad masivní cihlu eidamu a udeřila Petra po hlavě. A znovu. Krev stříkala a jak se o rozbitou lebku sýr strouhal, vypadalo to, jako by někdo na zemi dělal omáčku na špagety.\nSnaga - 24. března 2013 07:49\nZabouchla mu dveře před nosem. Přesně podle návodu. Speciální bonus za naštvání kamaráda otevírá dveře do další úrovně. Rychle doběhne k počítači a je to tady. Tyhle nový Sims fakt stojí za to. Sakra! Petr vyhodil pojistky. Naštěstí má novej záložní zdroj. S tím nepočítal, zmetek.\nSnaga - 23. března 2013 20:26\n„To vidím, když jsi vevnitř. Chytil jsem ten tvůj vzkaz ráno ve schránce. Bál jsem se, že tě najdu promrzlou před domem, když tu nikoho neznáš.“\n„Honzovi zrušili noční. Nepřišly gumičky. Pustil mě dovnitř. Pojď dál. Jsem zrovna v nejlepším.“\n"Co tu vlastně děláš, tak najednou?"\nLayla - 22. března 2013 22:29\n"Ty už jsi začala hrát?"\n"Když jsem ten kód našla, tak mi to nedalo a musela jsem to nainstalovat. Promiň. Měla jsem ti zavolat."\n"Čert vem fakt, že jsem polonahej mrzl venku. Jak jsi mohla začít beze mě? Potom, co se stalo minule?" Kývl hlavou k její levé ruce obalené obvazem.


Doubrava: Dávky by neměli pobírat rodiče záškoláků | Žít Ústí\nÚvodZprávyDoubrava: Dávky by neměli pobírat rodiče záškoláků\nDoubrava: Dávky by neměli pobírat rodiče záškoláků\nÚstecký senátor Jaroslav Doubrava patří ke kritikům systému sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti, který se nemění ani v době nedostatku pracovníků a při nabídce statisíců volných pozic.\nKdyž už vláda konstatuje, že je nedostatek i nekvalifikovaných pracovníků, nevidím důvod, proč by dlouhodobě nezaměstnaní lidé, kteří práci ani nehledají, měli dostávat podporu a sociální dávky. V každém případě by je měl úřad práce tvrdě a nekompromisně posílat v době nedostatku i nekvalifikovaných pracovníků do rekvalifikačních kurzů.\nA nepochopím, proč není vyplácení dávek podmíněno školní docházkou dětí z těchto rodin. Mnohé z těchto dětí říkají, že jim doma tvrdí: Učení je zbytečné. Návyk k povinnostem je důležitý. Takhle vzniká návyk na sociální dávky.\nAle jak tento stav řešit v období krize a velké nezaměstnanosti?\nVytvořením pracovních míst i veřejné služby. Ve městech je velký nepořádek. Nezaměstnaní mohou být užiteční při úklidu, pomáhat v městských službách. Místa může vytvářet státní správa a samospráva. Stát k tomu jen musí dát podmínky.\nDávek je ale více a jsou řešeny různými zákony a normami.\nJe to tak. Proto jsem byl spoluautorem Zákona o veřejné službě, na který jsou vázány dávkové nároky. Ten počítal s existenčním minimem, nárok na dávky pak vznikal zapojením do pracovních činností. Návrh zákona ležel tři roky ve sněmovně. Když se otevřel, vzniklo úplně něco jiného s nulovým efektem.\nDávky jsou vypláceny přes úřad práce. Je to praktické?\nVůbec ne. O dávkách by měly rozhodovat obce. Stát stále mluví o nepřizpůsobivých. Hloupost. Nepřizpůsobiví jsme my. Ti, co zneužívají dávky, se dokázali velmi rychle přizpůsobit výhodnému systému, který jsme pro ně zavedli. V jedné rodině berou pak všechny možné dávky. V jedné rodině najdete žadatele o všechny možné příspěvky, umělé pěstouny, invalidy. A stát nemá šanci skutečný stav kontrolovat. Obce ano.\nV pátek pokračovaly volby prezidenta druhým kolem. Koho jste volil vy?\nSamozřejmě Miloše Zemana. Proč? Pro jeho vlastenectví a schopnost nazývat věci pravými jmény, i když je za to kritizován. I pro jeho výjimečnou vzdělanost.\nMyslíte si, že má pro druhý mandát sílu?\nJá jsem přesvědčen, že ano, že se volebního klání zúčastníme všichni, kteří si ho vážíme a stejně jako on si chceme zachovat suverenitu naší krásné země. On má sice problém s chůzí, ale Roosevelt řídil Ameriku v době druhé světové války z kolečkového křesla. A jaký měl respekt.


Blog Petra Vápeníka: Po západu řeckého slunce\nAsi čtvrt hodiny po západu skutečného viditelného slunce to vypadá, jako kdyby za pásmo hor nad vesničkou Ponti právě zapadalo mnohem větší slunce infračervené. Více než minutová expozice zase vyhladila ten večer poměrně velké mořské vlny, takže moře vypadá jako krotký pospávající beránek, i když mělo tolik síly, že snadno dokázalo člověku podrazit nohy.\nTeď už je snadné porozumět tomu, proč nás opravdové slunce může hřát, i když ho právě nevidíme. A to platí jak pro naše slunce jako hvězdu, tak i pro všechna naše slunce mezi lidmi. Kéž bychom vždycky hvězdě dokázali s pokorou nastavit vlídnou tvář a kéž bychom lidem vždycky dokázali pořádnou dávku své hřejivé energie s poděkováním vrátit.


Koudelka se v sezoně ponaučil. Hodlá řešit už jen skoky | Týden.cz\nKoudelka se v sezoně ponaučil. Hodlá řešit už jen skoky\nSkokan na lyžích Roman Koudelka má za sebou životní zimu, která by ho ale také měla posunout ještě blíž do absolutní světové špičky. V pětadvaceti letech konečně naplnil svůj talent a zároveň se poučil, aby v příští sezoně neřešil nic jiného než závody. Po posledním závodu Světového poháru v Planici si dal čtyři dny volno na sjezdovkách a už zase tvrdě trénuje. Dovolenou bude mít pouze deset dní.\nKoudelka vyhrál hned první závod minulé sezony Světového poháru v Klingenthalu a splnil si tak hned dva životní sny. Po vítězství měl v dalším závodu na sobě žluté číslo pro vedoucího muže seriálu, v němž nakonec obsadil sedmé místo. Dojem ze skvělé sezony mu hatí nezdary při dvou vrcholech - Turné čtyř můstků a mistrovství světa ve Falunu. Přitom ve SP byl Koudelka až do 8. března nejhůř čtrnáctý, osmkrát se dostal na stupně vítězů, z toho čtyřikrát na ten nejvyšší.\n"Konec nebyl ideální, přesto jsem s tou sezonou hodně spokojený. Ukázala mi nedostatky. Vím, na čem zapracovat, abych v té další byl ještě lepší," řekl na tiskové konferenci. "Výsledky mi dělaly radost a i když nevyšly dva vrcholy, můj skokanský život to posunulo jinam. Věřím, že to byl teprve začátek a že to v dalším roce zase posuneme," uvedl.\nJeho psychiku v sezoně nalomila nejasná pravidla o používání kombinéz. Soupeři balancovali na hraně pravidel, často se dostávali za ni. Český skokan se cítil podveden a na jeho výkonnosti se to projevilo. "Do dalších let je to obrovské ponaučení. Neměl jsem se na to soustředit, vyčerpávalo mě to, nechal jsem se vykolejit. Ponaučení z toho vyvodím," řekl. "Také zástupci mezinárodní federace přiznali, že se jim to vymklo z rukou a příští rok budou kombinézy kontrolovat důsledněji. Snad to dodrží. Ale tohle je téma, ke kterému se už nechci vracet," prohlásil.\nRaději sportuje a trénuje. I na sjezdovkách v minulém týdnu čtyři dny lyžoval od rána do večera, aby jeho stehenní svaly nevyšly ze cviku. V úterý ráno měl náročný trénink v posilovně, ještě těžší ho čekají. "Když jsem viděl, co budu dělat ve čtvrtek, tak už teď jsem zpocený," řekl s úsměvem. "Ale nevadí mi trénovat celý rok, spíš mi vadí to cestování."\nPo objemové silové přípravě dostane deset dní volno a nejspíš pojede s přítelkyní k moři. "Ale stejně to nevydržím jen tak ležet. Nová sezona je za rohem, je třeba se na to připravit," uvedl. S trenérem Richardem Schallertem už mají plán. Po objemové přípravě začne trénink techniky a změny zejména v letové fázi. "Musím se vyvarovat věcí, co se nepovedly," řekl Koudelka.


Co je to cider a jak ho využít - TopRecepty.cz\n15. 9. 2021 15:07\nPivo je na vás příliš hořké a víno zase silné? Zkuste cider. Říká se, že tento převážně jablečný nápoj je ideální hlavně pro ženy. Za poslední roky se stal cider doslova hitem a rozšířila se i nabídka v obchodech. Napadlo vás ale ho použít i na vaření? Jde to úplně stejně jako v případě piva a vína.\nNěco jako jablečné víno\nJen stěží najdete nápoj, který by tak patřil k podzimu jako cider. Snad jedině víno, s nímž má tento nápoj společného to, že se také vyrábí řízeným alkoholovým kvašením ovocného moštu, v tomto případě jablečného. Cider je tak vlastně něco jako jablečné víno, jen s nižším množstvím alkoholu a většinou bublinkami navíc. Je výbornou alternativou, když se vám nechce si dávat víno nebo pivo. Není kyselý jako víno, ani hořký jako pivo a ani sladký jako limonáda. Ještě nedávno se dalo u nás koupit jen pár druhů cideru. V současnosti je nabídka v obchodech opravdu široká. Můžete zkusit cider od velkých zahraničních společností prodávaný často v plechovkách i řemeslné cidery od malých výrobců vyráběné s opravdovou pečlivostí, která je znát na chuti. Často se tyto cidery dělají i ze speciálních odrůd jablek, které se míchají, aby bylo dosaženo té nejlepší chuti.\nSladký, suchý, s bublinkami i bez\nCider se tedy vyrábí z jablek, méně často z hrušek, z nichž se nejprve vylisuje šťáva neboli mošt, který se nechá zkvasit. Poté ještě probíhá zrání v dřevěných sudech, skleněných demižonech nebo plastových barelech, v nerezových tancích nebo v láhvích - doba zrání může být různá a odráží se v chuti cideru. Cider, který zraje v tancích, se po dozrání filtruje, aby byl dokonale průzračný, pak se stáčí do lahví a pasteruje pro uchování trvanlivosti. Cidery mohou být více či méně perlivé, některé jsou zcela bez bublinek, do jiných se bublinky (tedy oxid uhličitý) uměle přidávají. Podle množství cukru se cidery stejně jako víno rozdělují na sladké, polosladké, polosuché i extra suché. Mohou mít různou barvu od světlé, přes žlutou až po zlatavou. Některé cidery se ještě ředí, mohou tak mít nižší i vyšší obsah alkoholu, od 0,5 % až po 8,2 %. Nápoje s vyšším obsahem alkoholu už jsou označovány jako jablečné víno.\nRozlišují se hlavní dva druhy ciderů – francouzský cidre a anglický cider. Který z nich byl první, není jasné, v každém případě se ale dost odlišují. Francouzský cidre spíš chutná jako kvašený mošt, je víc šumivý a má blíž k vínu nebo spíš k šampaňskému, a to i způsobem výroby. Nechává se ještě dokvasit v láhvích o objemu 0,7 l, které bývají opatřeny i stejným špuntem jako šampaňské. Dozrávání v lahvích může způsobit menší zákal na dně, který ale ničemu nevadí. Pokud je nápoj vyroben z hrušek, neříká se mu cidre ale poiré. Je i sladší. Anglický cider má spíš blíž k pivu, některé cidery jsou tak suché, až jsou lehce nahořklé. Bývají k dostání v plechovkách i menších lahvích jako pivo. Jablečný mošt se v jeho případě prokvašuje úplně a lahvuje se již hotový produkt, který už nijak nedozrává. Anglický cider se často ředí vodou a někdy se do něj přidává oxid uhličitý. Cider i cidra se vyrábějí také v jiných zemích světa, trochu jiné jsou severské cidery, které bývají sladší a víc připomínají limonády. Často mají i různé příchutě, třeba po malinách, jahodách i exotickém ovoci.\nK masu, do polévky i do koláče\nI cidery můžete párovat s jídlem stejně jako vína či piva. Suché cidery se hodí spíš k masu či k rybě, ty polosladké klidně podávejte třeba k dezertu. Stejně tak můžete cider používat jako ingredienci do různých jídel, a to úplně stejným způsobem, jako byste používali víno či pivo. Cider dodá pokrmu specifickou ovocnou chuť a také trochu kyselosti. Ani při vaření se neodbývejte nějakým horším ciderem. Platí to samé, co v případě vína – do jídla patří cider, který byste s chutí i vypili. A stejně jako u párování se řiďte tím, že do slaných jídel se hodí spíš suché cidery, ve sladkých samozřejmě lépe vyniknou sladké. A kam s ním?\nCider se hodí pod maso při pečení, do marinád na maso před grilováním, do polévek (třeba do dýňové) i k zelenině. Výborně se snoubí s pečenou drůbeží, vepřovým i jehněčím, v Belgii na něm připravují mušle, ve Francii husí játra a ve Španělsku i pikantní salám chorizo společně se zeleninou. Můžete jej přilít i do dušeného kysaného zelí, které připravujete ke kachně. V sladkém cideru pak můžete třeba podusit jablka společně s kořením, než je dáte do koláčů. Cider báječně zdůrazní chuť ovoce a jablka pečená v cideru jsou vynikající i jako samostatný dezert. Stačí je jen dozdobit zmrzlinou nebo kysanou smetanou a máte hotovo.\nTémata: cider, jablka, jablečný mošt, hrušky, cidre\nryshla 30 min


MALM Komoda se 3 zásuvkami - bílá - IKEA\nKomoda se 3 zásuvkami, bílá\tIKEA FAMILY cena\nČíslo artiklu: 703.033.86\nbíle mořená dubová dýha\nbílá\tbíle mořená dubová dýha\tčernohnědá\tPlease enter a number for quantity\nŠířka: 40 cmHloubka: 48 cmVýška: 78 cm\tTento výrobek vyžaduje montáž\nTento nábytek musíte připevnit ke stěně pomocí přiloženého bezpečnostního úchytu. Zabránite tak jeho převržení, když na něj dítě šplhá nebo se na něj věší.Různé materiály, z nichž jsou vyrobeny stěny, vyžadují i různé typy upevnění. Použijte takový upevňovací materiál, který je vhodný pro vaše stěny. (Tento materiál není součástí výrobku.)Kombinujte s dalším nábytkem ze série MALM.\nHorní deska/ Boční panel/ Konzolka/ Čelo zásuvky: dřevotříska, Akrylová barvaPříčka/ Příčka nosníku, zadní část: dřevotřískaZadní díl: Dřevovláknitá deskaDno zásuvky: Dřevovláknitá deska, Akrylová barva\nMALM Komoda se 3 zásuvkami\nDalší výrobky: Série MALM Jdi na Série MALM\nMALM Komoda se 3 zásuvkami, bílá