Návod k obsluze pouze pro autorizovaného technika. Ovládací modul KKM8. 10/2006 Č. výrobku DOC5515 cz - PDF Free Download\nDownload "Návod k obsluze pouze pro autorizovaného technika. Ovládací modul KKM8. 10/2006 Č. výrobku DOC5515 cz"\n1 Návod k obsluze pouze pro autorizovaného technika Ovládací modul KKM8 10/2006 Č. výrobku DOC5515 cz\n2 Obsah Obsah... 2 Obsluha Předpisy pro připojení k elektrické síti. 3 Záruční podmínky... 3 Funkce.. 3 Volba provozního režimu... 4 Účinek provozního režimu. 4 Zobrazení v normálním provozu... 5 Změna nastavení. 6 Úrovně obsluhy 7 Změna nastavení Všeobecný popis funkcí.. 36 Instalace a uvedení do provozu. 38 Poznámky. 55 2\n3 Předpisy pro připojení k elektrické síti Záruční podmínky Funkce Předpisy pro připojení k elektrické síti Dbejte na podmínky svého místního dodavatele elektrické energie a na předpisy VDE. Instalaci a údržbu vašeho regulátoru topení smí provádět pouze autorizovaní technici. E Při nesprávné instalaci může dojít k ohrožení zdraví nebo života. Záruční podmínky Při nesprávné instalaci, uvedení do provozu, údržbě a opravách regulátoru nejsou k dispozici žádné nároky na záruční plnění ze strany výrobce. Důležitá místa v textu! Důležité pokyny jsou označeny vykřičníkem. E Touto výstražnou značkou upozorňujeme v návodu na nebezpečí.! V návodu k obsluze je popsána maximální verze regulátoru. Pro váš přístroj proto nemusí být relevantní všechny informace. Prohlášení o shodě Tento přístroj odpovídá při zohlednění příslušných předpisů pro instalaci, jakož i pokynů výrobce požadavkům relevantních směrnic a norem. Funkce Přístroj obsahuje více funkcí a při uvádění do provozu se musí nastavit v souladu s použitím. Ovládací modul obsahuje následující funkce: - Kaskáda kotlů s modulací - Kaskáda kotlů se spínáním - Regulace 2 kotlů, resp. dvoustupňových kotlů prostřednictvím relé - Ohřev užitkové vody, 2 směšované topné okruhy, jakož i 2 doplňkové funkce - Spínání cirkulačního čerpadla v závislosti na potřebě - Automatický přechod mezi letním a zimním časem - Možnost aktivace časovače 3\n4 Volba provozního režimu Účinek provozního režimu Před prvním uvedením do provozu si laskavě přečtěte kapitolu Instalace a uvedení do provozu. Obsluha v normálním provozu (Zavřená krytka ovládání.) Ovládací prvky Ç Změna nastaveného provozního režimu Volba provozního režimu Požadovaný provozní režim můžete zvolit otočným voličem. Zvolený provozní režim je znázorněn symbolem v dolní části displeje. Spustí se, pokud nastavení po dobu 5 sekund nezměníte. Lze zvolit následující provozní režimy: i Pohotovost/vypnuto (Topení vypnuté a ohřev teplé vody vypnutý, pouze funkce ochrany před zamrznutím.) F 1 Automatický provoz 1 (Topení podle časového programu 1; teplá voda podle časového programu přípravy TUV.) F 2 Automatický provoz 2 (Topení podle časového programu 2; teplá voda podle časového programu přípravy TUV.) h Denní provoz (Topení 24 hod. s komfortní teplotou 1; teplá voda podle časového programu přípravy TUV.) C Noční provoz (Topení 24 hod. se sníženou teplotou; teplá voda podle časového programu přípravy TUV.) F Letní provoz (Topení vypnuté; teplá voda podle časového programu přípravy TUV.) W Servis (Automatický návrat po 15 min.) Kotel reguluje na požadovanou teplotu kotle = maximální teplota kotle => viz stranu 32; při dosažení teploty kotle 65 C regulují spotřebiče na svou maximální teplotu náběhu pro odvod tepla (funkce chlazení).! Funkce chlazení musí být v okruzích spotřebičů explicitně povolena prostřednictvím nastavené hodnoty. Účinek provozního režimu Zde nastavený provozní režim působí na regulaci kotle a na topné okruhy integrované v regulátoru. Každému topnému okruhu lze parametrem PREP MODE PR (provozní režim) na uživatelské úrovni příslušného topného okruhu zvlášť přiřadit odlišný provozní režim. Při nastavení provozních režimů i = pohotovost/vypnuto a F = letní provoz mají tyto režimy u regulátorů soustavy redukující účinek na všechny topné okruhy, resp. okruhy spotřebičů v celé soustavě.! U regulátorů směšovačů působí redukce provozního režimu jen na interní topné okruhy. 4\n5 Zobrazení v normálním provozu Zobrazení v normálním provozu A B Vysvětlení A Aktuální čas B Libovolně volitelné zobrazení (viz parametr VOLBA ZOBRAZ ) C Příjem DCF OK (pouze při připojení přijímače přes sběrnici ebus) D Symbol sběrnice (pokud se tento symbol nezobrazuje, zkontrolujte datové vedení k připojeným regulátorům CAN => zkontrolujte sběrnici ebus přes úroveň ZOBRAZENI) E Znázornění aktivního programu topení pro první topný okruh (zde: od 6:00 do hodin a od do hodin) F Indikace stavu: H Interní hořák 1 relé zap.; ZD topení; ZF ohřev teplé vody. G Spínač provozního režimu, indikace platí pro všechny topné okruhy, pro které nebyl hodnotou nastavení PREP MODE PR zvolen zvláštní provozní režim (zde F 2 => topení podle časového programu 2). H Zobrazení aktuální teploty kotle 1, resp. teploty kolektoru u kaskád I Zobrazení počtu aktivních kotlů (jen u kaskád) C! Kvůli toleranci čidel běžně dochází k odchylkám mezi různými indikacemi teploty ve výši +/- 2 K (2 C). Při rychlých změnách teploty může na základě rozdílného časového chování různých čidel dočasně docházet k vyšším odchylkám.! Zobrazení aktuálního programu topení platí pro první topný okruh přístroje. Zobrazení lze při 2 topných okruzích přepínat. D F2 E F G H I 5\n6 Změna nastavení Změna nastavení Pro změnu nebo zobrazení nastavených hodnot je nejprve nutné otevřít krytku ovládání. => regulátor se přepne do režimu ovládání a b Displej se zobrazením aktuální hlavní úrovně Otvory pro uvolnění připevnění regulátoru. Zasuňte hluboko do otvorů jemný šroubovák a následně regulátor nadzvedněte. Ovládací prvky Ç A => otočný volič Vyhledání hodnoty/úrovně nebo změna nastavení hodnoty Ä B => programovací tlačítko - výběr úrovně hodnoty - výběr hodnoty pro změnu nastavení - uložení nové hodnoty C => displej pro změnu nastavení LED svítí => hodnotu zobrazenou na displeji lze změnit otočným voličem (A). x F D => přepínač ruční provozní režim automatika V ručním provozním režimu jsou zapnuta všechna čerpadla a první stupeň hořáku. Směšovače se nepřestavují / neovládají. (Zobrazení: NOUZ PROVOZ.) Omezení (vypnutí s 5K hysterezí) - hořák => T -KOTLE MAX (technik) - čerpadla topného okruhu => T VST K MAX (technik) - čerpadlo pro nabíjení zásobníku => T TUV I (uživatel) E Dávejte pozor na přehřátí, např. u podlahového nebo stěnového topení! => směšovač nastavte ručně! E => připojení PC přes optický adaptér Oblasti W F i Prog Servis Datum/čas/prázdniny Zobrazení Uživatel Časové programy Technik Úrovně obsluhy H Soustava F Teplá voda D 1 Topný okruh 1 D 2 Topný okruh 2 MF Solární/MF 6\n7 Úrovně obsluhy Úrovně obsluhy Všeobecné SERVIS Obsluha je rozdělena do různých oblastí: Všeobecné zobrazení uživatel časové programy technik. Krytka ovládání otevřena Ç Otočení doleva ÇOtočení doprava DATUM/CAS/PRAZDNINY Při otevření krytky ovládání automaticky vstoupíte do oblasti zobrazení. - Na displeji se na krátkou dobu (1 takt hodin) zobrazí aktuální oblast ZOBRAZENI. - Po uplynutí doby se displej přepne na aktuální úroveň obsluhy SOUSTAVA. - Při přechodu do nové oblasti se tato oblast na krátkou dobu (1 takt hodin) zobrazí. Ç Otočným voličem zvolte úroveň, na které se nachází hodnota, kterou si přejete změnit, resp. zobrazit. Ä Stiskněte programovací tlačítko! => otevření/výběr úrovně Ç Otočným voličem vyhledejte hodnotu Ä Stiskněte programovací tlačítko! => výběr hodnoty LED dioda svítí => nyní je možné provést změnu Ç Otočným voličem změňte hodnotu Ä Stiskněte programovací tlačítko! => uložte hodnotu, LED dioda zhasne Při prvním otevření krytky ovládání po zapnutí napájení se jednorázově zobrazí úroveň UVED DO PROV. Po nastavení hodnot zde shrnutých je regulátor připraven k provozu. Zobrazení Uživatel Časové programy Technik Technik FA SOUSTAVA TEPLA VODA TOP OKRUH I TOP OKRUH II SOLAR/MF SOUSTAVA TEPLA VODA TOP OKRUH I TOP OKRUH II SOLAR//MF OBEH CER PRG T TUV PROG PROG TOPENI I D 1 atd. SOUSTAVA TEPLA VODA TOP OKRUH I TOP OKRUH II SOLAR//MF SOUSTAVA 7\n8 Změna nastavení Změna nastavení Oblasti Všeobecné Souhrn vybraných hodnot Servis => pro servisního technika Datum/čas/prázdniny => pro uživatele Zobrazení Zobrazení hodnot soustavy (např. hodnot čidel a požadovaných hodnot). Změna nastavení není možná. Chyby obsluhy jsou v této oblasti tudíž vyloučeny. Uživatel Souhrn hodnot, které může provozovatel nastavovat. Časové programy Souhrn časových programů pro topné okruhy, okruh teplé vody a případně cirkulační čerpadlo. Technik Souhrn hodnot, k jejichž nastavení je zapotřebí odborných znalostí (servisní technik). E Hodnoty na úrovni technika jsou chráněny číselným kódem. (Může dojít k poškození / chybám funkce.) Technik FA (jen u automatu spalování připojeného přes sběrnici) Souhrn hodnot vysílaných automatem spalování. Úrovně Hodnoty nastavené v různých oblastech jsou rozděleny do úrovní obsluhy - soustava - teplá voda - topný okruh I - topný okruh II - Solární / MF Soustava Všechny zobrazené a nastavené hodnoty, které se vztahují na kotel a celou soustavu, resp. které nelze přiřadit k žádnému okruhu spotřebičů. Teplá voda Všechny zobrazené a nastavené hodnoty, které se týkají centrálního ohřevu teplé vody včetně cirkulace. Topný okruh I/II Všechny zobrazené a nastavené hodnoty, které se vztahují na příslušný okruh spotřebičů (také např. jako decentrální okruh teplé vody). Solární / MF Všechny zobrazené a nastavené hodnoty, které se týkají získávání solární energie a nastavení multifunkčních relé.! Přehled všech hodnot nastavení naleznete na následujících stránkách. 8\n9 Přehled zobrazených/nastavených hodnot Oblast Všeobecné (Hlavní úroveň zvolíte pomocí Ç a otevřete pomocí Ä) Datum/čas/prázdniny V této oblasti je uveden souhrn různých hodnot umožňující rychlý přístup. (Hodnoty / skupinu hodnot zvolíte pomocí Ça otevřete pomocí Ä)! Pokud byl jeden regulátor topné soustavy nastaven jako RIDICI CAS (zadání času pro všechny regulátory viz TECHNIK/ SOUSTAVA), nebo pokud je v soustavě nainstalován přijímač DCF (pro řízení času rádiovým signálem), je na všech ostatních regulátorech soustavy zadání času skryto. Čas datum => skupina hodnot (Úroveň Všeobecné -> Datum/čas/prázdniny) Všechny hodnoty z této skupiny se nastavují v řadě za sebou => změna nastavení pomocí Ç => pokračování pomocí Ä CAS (minuty) CAS (hodiny) ROK MESIC DEN Aktuální minuty blikají a lze je změnit Aktuální hodiny blikají a lze je změnit (sekundy se při uložení nastaví na 00 ) Nastavení aktuálního roku Nastavení aktuálního měsíce Nastavení aktuálního dne (data) ò Otevřete krytku otočením Ç doleva vyhledejte úroveň, pomocí Äotevřete! Může dojít k odchylce hodin v rozsahu do 2 minut měsíčně (čas případně upravte). Při připojení přijímače DCF se vždy zobrazuje správný čas. Aktuální den v týdnu se vypočítává automaticky. Kontrolu lze provést pomocí volitelného doplňkového zobrazení času ve standardním zobrazení => nastavení na den v týdnu. Zadáním data lze provádět automatický přechod z letního na zimní čas.! Jako počáteční datum nezadávejte den cesty, nýbrž první den prázdnin (v tento den se již nebude topit).! Jako konečné datum nezadávejte den cesty, nýbrž poslední den, ve který se nemá topit. Při příjezdu domů by měly být byt i voda na sprchování teplé.! Ukončení funkce prázdnin => např. při předčasném návratu stiskem spínače programu. Prázdniny => skupina hodnot (Úroveň Všeobecné -> Datum/čas/prázdniny) Všechny hodnoty na této úrovni se nastavují v řadě za sebou => změna nastavení pomocí Ç => pokračování pomocí Ä ROK START MESIC START DEN START ROK STOP MESIC STOP DEN STOP Nastavení aktuálního roku začátku prázdnin Nastavení aktuálního měsíce začátku prázdnin Nastavení aktuálního dne začátku prázdnin Nastavení aktuálního roku konce prázdnin Nastavení aktuálního měsíce konce prázdnin Nastavení aktuálního dne konce prázdnin 9\n10 ! Při nastavení řídicího času nebo DCF není relevantní.! Standardní nastavení platí pro středoevropské časové zóny. Změna je nutná, jen pokud se politickým rozhodnutím změní datum pro změnu času.! Nastavuje se datum, ke kterému nejdříve proběhne změna času. Regulátor provede změnu času v neděli následující po datu ve 2.00 hod., resp hod. ráno. Letní čas => skupina hodnot (Úroveň Všeobecné -> Datum/čas/prázdniny) Všechny hodnoty na této úrovni se nastavují v řadě za sebou => změna nastavení pomocí Ç => pokračování pomocí Ä MESIC START DEN START MESIC STOP DEN STOP Nastavení měsíce začátku letního času Nastavení nejčasnějšího dne začátku letního času Nastavení měsíce začátku zimního času Nastavení nejčasnějšího dne začátku zimního času! Pokud není změna času vyžadována, nastavte MESIC STOP na MESIC START a DEN STOP na DEN START. Servis V této oblasti je uveden souhrn hodnot pro zákaznický servis umožňující rychlý přístup. (Úroveň obsluhy zvolíte pomocí Ça otevřete pomocí Ä) Pro tuto funkci je vyžadováno zadání číselného kódu. Ä Výběr úrovně Test relé => KOD CISLO Zadání číselného kódu Ä Zahájení zadávání číselného kódu => [LED] Ç Vyberte 1. číslici Ä Potvrďte zadání Ç Vyberte 2. číslici Ä Potvrďte zadání Ç Vyberte 3. číslici Ä Potvrďte zadání Ç Vyberte 4. číslici Ä Potvrďte zadání => Test relé TEST RELE Ä Spusťte test relé Ç Zvolte relé => relé spíná Ç zvolte další relé nebo pomocí Ä ukončete test relé Test relé => skupina hodnot (vyžaduje číselný kód) (úroveň Všeobecné -> Servis) Vyberte relé pomocí Ç => relé spíná 00 Žádné relé 01 A1: Čerpadlo topného okruhu 1 02 A2: Čerpadlo topného okruhu 2 03 A3: Nabíjecí čerpadlo TUV 04 A4: Směšovač otevřen topný okruh 2 05 A5: Směšovač uzavřen topný okruh 2 06 A6: Kotel 1 zapnut 07 A7: Kotel 2 zapnut [dvoustupňové: kotel 1+2 (po 10 s) zapnut] 08 A8: Směšovač otevřen topný okruh 1 / multifunkční relé 1 09 A9: Směšovač zavřen topný okruh 1 / multifunkční relé 2 10 A10: Multifunkční relé 3 11 A11: Čerpadlo kolektoru / multifunkční relé 4 ò Otevřete krytku otočením Ç doleva vyhledejte úroveň, pomocí Äotevřete 10\n11 Pomocí Äspusťte test čidel, pomocí Çvyberte čidlo => zobrazí se teplota; pomocí Ätest čidel ukončíte. Test čidel => skupina hodnot (Úroveň Všeobecné -> Servis) Pomocí Çvyberte čidlo => zobrazí se hodnota F1 F2 F3 Teplota akumulátoru dolní Teplota akumulátoru střed, resp. teplota v místnosti, topný okruh 1 Teplota zásobníku akumulátoru horní F5 Teplota náběhu topného okruhu 2 F6 F8 F9 F11 F12 F13 Teplota teplé vody nahoře Teplota kotle/kolektoru Venkovní teplota Teplota náběhu topného okruhu 1, resp. teplota multifunkčního relé 1 Teplota teplé vody dole, resp. teplota multifunkčního relé 2 Teplota kotle na pevná paliva, resp. kolektoru 2, resp. teplota multifunkčního relé 3 F14 Teplota kolektoru 1, teplota multifunkčního relé 4 F15; Světlo; 0-10V I Teplota v místnosti topný okruh 2, resp. naměřená hodnota světelného čidla, resp. hodnota napětí vstupu 0 10 V 11\n12 SW CIS XXX-XX Zobrazení verze softwaru s indexem (uvádějte laskavě při problémech/ dotazech ohledně regulátoru) KASK-RUC REZ (pouze s číselným kódem) (Jen u kaskád => servisní provoz.) Otevřete úroveň pomocí Ä a pomocí Ç zvolte stupeň hořáku. Po výběru kotle Ä, Ize nastavit výkon pro tento kotel. U vícestupňových kotlů se spínáním lze druhý stupeň zapnout se zadáním výkonu > 50 %. Po ukončení servisní funkce se zadání automaticky nastaví zpět. CHOD HORAKU a HORAK START Ä=> zobrazení aktuální hodnoty Ä=> zpět Podržte Ädokud RESET nezhasne => obnova zobrazení TEST BEZP OM XX,X C Zobrazení teploty kotle. Podržte tlačítko programu Ädokud se neaktivuje omezovač => hořák I zapnut (resp. aktivujte kontrolní funkci přes sběrnici) Všechna čerpadla vypnuta Všechny směšovače zavřené Teplotu lze sledovat na displeji. Další záznamy (Úroveň Všeobecné -> Servis) Výběr pomocí Ç=> zobrazí se hodnota SW CIS XXX-XX KASK-RUC REZ (1 8; pouze s číselným kódem) CHOD HORAKU (1 8) HORAK START (1 8) TEST BEZP OM (1 8) UDRZBA (pouze s číselným kódem) RESET UZIV 00 RESET TECH 00 (pouze s číselným kódem) RES CAS PR 00 ZPET Verze softwaru s indexem Spuštění jednotlivých stupňů hořáků kaskády Ä Doba chodu hořáku pro všechny stupně Ä Počet spuštění hořáku pro všechny stupně Test bezpečnostního omezovače teploty se zobrazením teploty kotle, spuštění pomocí Ä (podržet stisknuté)! Zadání data / doby provozu pro hlášení údržby Nahrání továrních nastavení parametrů uživatele Nahrání továrních nastavení parametrů technika Nahrání továrních nastavení časových programů Opuštění úrovně pomocí Ä UDRZBA Zadání hodnot pro každoroční hlášení údržby. Smazání aktivního zobrazení údržby Otevřete krytku ovládání, dvakrát stiskněte tlačítko programu Ä pomocí Çnastavte zobrazenou hodnotu na 00, potvrďte pomocí Ä. Smazání naprogramovaného ročního hlášení Na úrovni Všeobecné/Servis nastavte hodnotu UDRZBA => DEN, resp. UDRZBA => DOB PROVOZU na pomlčky. RESET Funkcemi Reset lze tři skupiny hodnot resetovat (obnovit) zpět na tovární nastavení. Pomocí Ävyberte funkci, pomocí Çji nastavte na 01 a potvrďte pomocí Ä. 12\n13 Oblast zobrazení! Pouze zobrazení změna nastavení není možná. Zobrazení je možné, jen pokud je připojeno čidlo, resp. hodnota je k dispozici, jinak ----, resp. bez zobrazení. T VENKOVNI Vyhlazení naměřené venkovní teploty pro regulaci. Zde se zobrazí vyhlazená hodnota. T-EXT ZH Prostřednictvím vstupu 0 10 V lze regulaci určit doplňkovou požadovanou hodnotu (viz NAPT KRIVKA). T-KOLR Z HDN (požadavek na teplo) Odpovídá nejvyšší požadované teplotě okruhů spotřebičů z topné soustavy (vč. ohřevu teplé vody). Směšované okruhy vyžadují svou požadovanou teplotu + posun topných křivek (hodnota pro technika) T KOTLE 1 (a T KOTLE 2 8 jen u kaskád) Aktuální naměřená teplota příslušného kotle. Dodatečně se zobrazuje, zda je kotel zapnutý (H), u dvoustupňových kotlů se zobrazuje také stav druhého stupně (II H). Soustava (ZT => kotel) Pomocí Çvyberte parametr T VENKOVNI Venkovní teplota T-EXT ZH Zadání externí požadované hodnoty (0 10 V) T-KOLR Z HDN TEP KOLEK T KOTLE T K PEV PAL Požadovaná hodnota kotle / kolektoru (kaskáda) Teplota kotle / kolektoru (kaskáda) Úroveň Ä => teplota a stav kotlů (kotel 1 kotel 8) Pokud kotel 2 = kotel na pevná paliva (A7) T- ZPATECKY1 Teplota zpátečky kotle 1 T- ZPATECKY2 Teplota zpátečky kotle 2 T AKUMUL N T AKUMUL S T AKUMUL D ZASOB 3 VYK STUP ZPET Teplota akumulátoru odběru Teplota akumulátoru oblasti nabíjení kotle Teplota akumulátoru solární zóny Teplota zásobníku 3 (např. solární ohřev bazénu) Stupeň modulace kotle (sběrnice) Opuštění úrovně pomocí Ä T AKUMUL N/S/D (Jen při nainstalovaném akumulátoru.) Teploty akumulátoru v oblasti odběru, oblasti plnění a napájení alternativními energiemi. VYK STUP (jen u kotlů připojených přes sběrnici) Jen je-li přes sběrnici připojen kotel s modulací, který tuto hodnotu vysílá. 13\n14 ! Zobrazení je možné, jen pokud je připojeno čidlo, resp. hodnota je k dispozici v soustavě. Pokud nastavená hodnota k dispozici není, skryje se nebo se na displeji zobrazí pomlčky ( ). T-V D (dolní teplota zásobníku) Teplota na dolním čidle zásobníku teplé vody. Teplá voda T TUV POZ T TUV T-V D OBEH TEP ZPET Aktuální požadovaná teplota teplé vody podle programu topení a provozního režimu Aktuální teplota teplé vody Teplota zásobníku teplé vody v dolní oblasti (napájení) Teplota zpátečky cirkulace Opuštění úrovně pomocí Ä T MIST NAS (akt. požadovaná teplota v místnosti) Při připojení ovládacího přístroje se nezobrazuje indikace ( ) => zobrazení na ovládacím přístroji T MISTNOSTI (teplota místnosti) Pouze při připojení čidla nebo FBR. *) Tyto hodnoty se zobrazují jen při programování topného okruhu jako regulátoru bazénu. **) Tyto hodnoty se zobrazují jen při programování topného okruhu jako okruhu teplé vody. ***) Tato hodnota se zobrazuje, jen pokud je připojen ovládací přístroj a byl parametrizován příslušný topný okruh => v ovládacím přístroji není k dispozici čidlo vlhkosti. Topný okruh I/II T MIST NAS T MISTNOSTI VLHKOST ***) T BAZENU ZH *) T BAZENU *) T TUV POZ T TUV **) T VST POZ T VYST DOBA NAHRIV ZPET Aktuální požadovaná teplota v místnosti podle programu topení a provozního režimu Aktuální teplota v místnosti Zobrazení vlhkosti v místnosti (je-li hodnota k dispozici) Požadovaná teplota bazénu Aktuální teplota bazénu Požadovaná teplota teplé vody Aktuální teplota teplé vody Aktuální požadovaná teplota náběhu Aktuální teplota náběhu Poslední potřebná doba nahřívání při aktivované optimalizaci začátku vytápění Opuštění úrovně pomocí Ä Začlenění solárního zdroje do systému Viz popis multifunkčního relé 1 4 v části pro techniky.! Na této stránce se zobrazují jen parametry, jejichž příslušné funkce jsou implementovány a také aktivovány. T-MF(1 4) Čtyřem dostupným multifunkčním relé je přiřazeno vždy jedno čidlo. Není-li čidlo využíváno jinou standardní funkcí, lze pro relé zvolit funkci, ke které je zapotřebí čidla. V tomto případě se zde zobrazuje naměřená hodnota. V některých zvláštních případech, např. při výběru funkcí zvyšování teploty zpátečky nebo čerpadlo kolektoru, se naměřená hodnota dodatečně zobrazuje jako TEP ZPATECKY na úrovni Soustava, resp. jako T- KOLEKT na úrovni Solární. Solární/MF T-MF1 Teplota čidla MF 1 (=F11) T-MF2 Teplota čidla MF 2 (=F12) T-MF3 Teplota čidla MF 3 (=F13) T-MF4 Teplota čidla MF 4 (=F14) T- KOLEKT 1 Teplota kolektoru 1 T TUV Teplota teplé vody nahoře T-V D Teplota teplé vody nabíjení ZPET Opuštění úrovně pomocí Ä 14\n15 Oblast uživatele Všechny hodnoty nastavení, které může provozovatel soustavy nastavovat. ò Otevřete krytku otočením Ç doprava vyhledejte úroveň, pomocí Ä otevřete CESTINA => jazyk Nastavení jazyka regulátoru KONTRAST Nastavení intenzity displeje VOLBA ZOBRAZ Volba dodatečného zobrazení ve standardním provozu => žádné dodatečné zobrazení VSEDNI DEN => den v týdnu (pondělí, úterý, středa ) T VENKOVNI => venkovní teplota Soustava Všechny hodnoty nastavení nepřiřazené žádnému okruhu spotřebičů (okruhy spotřebičů: topné okruhy a teplá voda). Pomocí Äzvolte hodnotu, pomocí Çproveďte změnu nastavení, uložení pomocí Ä Označení Rozsah hodnot Výchozí VH *) CESTINA Podle provedení CESTINA KONTRAST (-20) - (20) 0 VOLBA ZOBRAZ Čidlo, den v týdnu VOLBA PROG Topný okruh 1, TO 2 01 ZPET Opuštění úrovně pomocí Ä *) VH = vlastní hodnoty: Prostor pro zapsání parametrů nastavených v soustavě. T VYST D 1 => teplota náběhu topného okruhu 1 T VYST D 2 => teplota náběhu topného okruhu 2 T TUV => teplota teplé vody (nahoře) T KOTLE => teplota kotle T MISTNOSTI D 1 => teplota v místnosti, topný okruh 1 => *) T MISTNOSTI D 2 => teplota v místnosti, topný okruh 2 => *) T- KOLEKT 1 => teplota kolektoru 1 => **) *) pouze při připojení dálkového ovládání **) pouze při odpovídající konfiguraci VOLBA PROG Volba topného okruhu, jehož aktuální program topení se má zobrazit ve standardním zobrazení. 15\n16 Funkce ochrany proti legionelám ANTILEGIONEL = 01 => při každém 20tém nahřívání, resp. minimálně jednou týdně v sobotu v 01:00 hodin se zásobník nahřeje na 65 C. Je možné nastavit vlastní funkci ochrany proti legionelám, např. prostřednictvím třetí doby uvolnění teplé vody. 1X TEPL VODA (1 x teplá voda) 01 => uvolnění zásobníku pro jeden ohřev (např. při sprchování mimo dobu ohřevu teplé vody). Nabíjení se zahájí při podkročení požadované teploty T TUV 1 o hysterezi spínání. Po dokončení nabíjení se hodnota automaticky nastaví na 00. T TUV 1-3 (požadovaná teplota teplé vody) Nastavení požadované teploty teplé vody TT TUV 1 => působí v první době uvolnění, T TUV 2 => působí v druhé době uvolnění, T TUV 3 => působí ve třetí době uvolnění programu teplé vody. Speciální použití průtokový ohřívač Bez připojení termostatu zásobníku je pro externí kotle se sběrnicovým připojením k dispozici tato funkce. T TUV 1 => působí 24 hodin Teplá voda Označení Rozsah hodnot Výchozí VH 1X TEPL VODA 00, 01 (vyp./zap.) 00 = vyp. T TUV 1 10 C -70 C 60 C T TUV 2 10 C - 70 C 60 C T TUV 3 10 C - 70 C 60 C BEZH HODNOTA 0K - 70K 0K OB CERP TUV 00, 01 (vyp./zap.) 00 = vyp. ANTILEGIONEL 00, 01 (vyp./zap.) 00 = vyp. ZPET Opuštění úrovně pomocí Ä BEZH HODNOTA (provoz bez hořáku) Funkce úspory energie pro začlenění do solárního systému nebo systému na pevná paliva. Při nastavení > 0 se pro ohřev teplé vody hořák neaktivuje, dokud aktuální teplota TV neklesne o nastavenou hodnotu (+ hystereze) pod požadovanou teplotu teplé vody.! Tuto funkci lze ovlivnit externími alternativními kotli disponujícími sběrnicovým propojením (např. SD3-Can). OB CERP TUV (cirkulace teplé vody) 01 => cirkulační čerpadlo běží s uvolněním teplé vody, cirkulační program je bez účinku. ANTILEGIONEL (funkce ochrany proti legionelám) 01 => aktivace funkce ochrany proti legionelám 16\n17 PREP MODE PR => zde platí spínač programu regulátoru. Při nastavení provozního režimu platí tento režim jen pro přiřazený topný okruh. Při nastavení provozních režimů i = pohotovost/ vypnuto a F = letní provoz pomocí spínače programu na regulátoru mají tyto režimy redukující účinek na všechny topné okruhy, resp. okruhy spotřebičů v celé soustavě. T MIST 1-3 Nastavení požadované teploty v místnosti T MIST 1 => působí v první době uvolnění, T MIST 2 => působí v druhé době uvolnění, T MIST 3 => působí ve třetí době uvolnění aktivního programu topení pro tento topný okruh. T-SNIZENI Nastavení požadované teploty v místnosti během snížení teploty na noc T- NEPRITOMN Nastavení požadované teploty v místnosti během prázdnin Topný okruh I/II Označení Rozsah hodnot Výchozí VH PREP MODE PR ----,i,f1,f2,b,b T MIST 1 *) 5 C - 40 C 20 C T MIST 2 5 C - 40 C 20 C T MIST 3 5 C - 40 C 20 C T-SNIZENI *) 5 C - 40 C 10 C T- NEPRITOMN 5 C - 40 C 15 C T-LIMIT DEN ----, (-5) C - 40 C 19 C T-LIMIT- NOC ----, (-5) C - 40 C 10 C TOPNA KRIVKA 0,00-3,00 1,20 ADAP T-KRIV 00, 01 (vyp./zap.) 00 = vyp. VLIV T MIST KOR MIST T (-5,0)K - (5,0)K 0,0K NAHRIV OPTIM 00, 01, MAX CAS NAB 0:00-3:00 [hod.] 2:00 [hod.] OPTIMUM 0:00-2:00 [hod.] 0:00 [hod.] ] PC UVOLN ZPET Opuštění úrovně pomocí Ä *) resp. podle volby funkce topného okruhu T BAZENU, T TUV, T-VYSTDEN nebo T-VYST-NOC 17\n18 T-LIMIT DEN / T-LIMIT- NOC (den/noc) Platí, jen pokud je aktivována funkce => hodnota nastavení Technik/Topný okruh/chod CERP = 01 => spínání čerpadla podle limitu teploty Pokud střední hodnota venkovní teploty naměřená regulátorem překročí zde nastavený limit teploty, vytápění se zablokuje, čerpadla se vypnou a směšovače se zavřou. Vytápění se znovu uvolní, jakmile venkovní teplota klesne pod nastavený limit teploty o 1 K (= 1 C). T-LIMIT DEN => působí během doby topení Graf topné křivky (pomůcka pro nastavení) Teplota náběhu [ C] T-LIMIT- NOC => působí během doby snížené teploty ---- => limit teploty je deaktivován Oběhové čerpadlo se spíná podle standardní funkce (viz spínání oběhové čerpadla) TOPNA KRIVKA Strmost topné křivky udává, o kolik stupňů se změní teplota náběhu, když venkovní teplota stoupne nebo klesne o 1 K. Pokyn pro nastavení Při nízkých venkovních teplotách příliš nízká teplota v místnosti => zvyšte topnou křivku (a naopak) Při vysokých venkovních teplotách (např. 16 C) příliš nízká teplota v místnosti => ohřev prostřednictvím požadované hodnoty pro místnost Nastavení 0 => regulace čistě podle teploty v místnosti! Topná křivka se nejlépe nastavuje při venkovních teplotách pod 5 C. Změna nastavení topné křivky se musí provádět v malých krocích a větších časových odstupech (min. 5 až 6 hodin), protože soustava se po každé změně nastavení topné křivky nejprve musí nastavit na nové hodnoty. Venkovní teplota [ C] Směrné hodnoty - podlahové topení S = 0,4 až 0,6 - radiátorové topení S = 1,0 až 1,5 18\n19 ADAP T-KRIV (adaptace topné křivky) Aktivní pouze při připojení analogového přístroje do místnosti FBR (čidlo v místnosti + volba provozního režimu) a venkovního čidla. Funkce pro automatické nastavení topné křivky Počáteční podmínky - venkovní teplota < 8 C - provozní režim automatika (I nebo II) - doba trvání fáze snížené teploty alespoň 6 hodin Na začátku doby snížené teploty se změří aktuální teplota v místnosti. Tato teplota se bude během následujících 4 hodin používat jako požadovaná hodnota pro regulaci teploty v místnosti. Z těchto hodnot požadované teploty náběhu a venkovní teploty, stanovených během této doby regulátorem, se vypočte topná křivka.! Pokud bude adaptace přerušena, např. odlehčením při najíždění nebo požadavkem externího topného okruhu na teplou vodu, zobrazí se na displeji výstražný trojúhelník, dokud nebude funkce další den úspěšně provedena nebo ukončena, např. přestavením spínače provozních režimů. VLIV T MIST (vliv čidla v místnosti) Aktivní pouze při připojení analogového přístroje do místnosti FBR (čidlo v místnosti + volba provozního režimu). Teplota kotle se zvýší o nastavenou hodnotu, pokud požadovaná teplota v místnosti klesne o 1 K. => Vysoké hodnoty vedou k rychlé regulaci s velkými výkyvy v teplotě kotle => regulace řízená čistě podle venkovní teploty 0 => regulace řízená čistě podle venkovní teploty *) 20 => regulace čistě podle teploty v místnosti *) speciální funkce při VLIV T MIST = 0 Při jednorázové potřebě topení během snížení teploty na noc běží čerpadlo topného okruhu až do další doby topení (viz spínání oběhového čerpadla). KOR MIST T (přizpůsobení čidla v místnosti) V případě regulace podle místnosti (např. s FBR) lze naměřenou hodnotu při chybě měření připojeného čidla v místnosti korigovat pomocí této nastavené hodnoty.! Během adaptace jsou ohřev teplé vody regulátoru a optimalizace začátku vytápění zablokovány. 19\n20 NAHRIV OPTIM (optimalizace začátku vytápění) Aktivace funkce automatické doby optimalizace vytápění. Příklad Program topení od 6.00 hod. do hod. VYPNUTO V 6.00 hod. se zahájí vytápění bytu. ZAP Vytápění se zahájí v závislosti na venkovní teplotě a aktuální teplotě v místnosti tak, aby byt v 6.00 hod. právě dosáhl nastavené požadované teploty v místnosti. 00 => bez doby optimalizace vytápění 01 => doba optimalizace vytápění podle venkovní teploty 02 => doba optimalizace vytápění podle teploty v místnosti *) *) Aktivní pouze při připojení analogového přístroje do místnosti FBR (čidlo v místnosti + volba provozního režimu). MAX CAS NAB (doba optimalizace vytápění) Aktivní jen při NAHRIV OPTIM = 01 nebo 02. Maximálně o tuto dobu je možná doba optimalizace vytápění. OPTIMUM (optimalizace snížení teploty) Automatická optimalizace zablokování hořáku ke konci nastavené doby topení. Během nastaveného období před koncem doby topení (jen při poslední době topení) se hořák již nespouští, pokud již není v provozu. Funkce zabraňuje krátkodobému nahřívání kotle ke konci doby topení. PC UVOLN Číselný kód pro přístup k datům topného okruhu z PC 0000 => přístup je zablokován. ZPET Opuštění úrovně topného okruhu => zpět do oblasti Uživatel.! Optimalizace začátku vytápění se provádí, jen pokud doba snížené teploty topného okruhu činí alespoň 6 hodin. 20\n21 Oblast časových programů V této oblasti lze nastavovat všechny časové programy. ò Otevřete krytku otočením Ç doprava vyhledejte úroveň, pomocí Ä otevřete Seznam dostupných časových programů Při maximální konfiguraci regulátoru Pomocí Çvyberte časový program, pomocí Äzvolte program pro zobrazení nebo změnu nastavení OBEH CER PRG T TUV PROG PROG TOPENI 1 D 1 Spínací program pro cirkulační čerpadlo Program uvolnění pro nabíjecí čerpadlo TUV 1. program topení pro první topný okruh regulátoru Výběr časového programu Otevřete krytku => Zobrazení => Soustava, Çdoprava, dokud se nezobrazí hodiny => UZIVATEL => SOUSTAVA, Çdoprava, dokud se nezobrazí hodiny => PROG CAS => OBEH CER PRG ÇZvolte časový program => např. PROG TOPENI 2 D 1= program topení 2 pro topný okruh 1 regulátoru Ä Potvrďte/otevřete časový program => PONDELI Při připojení digitálního regulátoru se zadáváním programu topení se příslušný program topení v tomto regulátoru automaticky skryje. PROG TOPENI 2 D 1 PROG TOPENI 1 D 2 PROG TOPENI 2 D 2 ZPET 2. program topení pro první topný okruh regulátoru 1. program topení pro druhý topný okruh regulátoru 2. program topení pro druhý topný okruh regulátoru Opuštění úrovně pomocí Ä Nastavení časových programů/ topení ÇZvolte den v týdnu (pondělí až neděle) nebo blok (PO - PA => pondělí až pátek, SO - NE => sobota až neděle, PO - NE => pondělí až neděle) ZAP VYPNUTO Ä Otevřete den v týdnu / blok (viz vpravo) => I ZAP 20 C první čas zapnutí požadovaná hodnota I = 20 C Pomocí Çnastavte první čas zapnutí => například 6:00 hod. Pomocí Ä potvrďte první čas zapnutí => I VYPNUTO 20 C první čas vypnutí požadovaná hodnota I = 20 C Pomocí Ç nastavte první čas vypnutí => například 8:00 hod. Pomocí Äpotvrďte první čas vypnutí => II ZAP 20 C druhý čas zapnutí požadovaná hodnota II = 20 C Pomocí ÇÄstejným způsobem zadejte kompletní čas zapnutí a vypnutí 2 a 3. Pomocí Çzvolte další den v týdnu / blok pro zadání nebo pomocí ZPET opusťte program topení 2 a nastavte další program.! Doby topení se uloží až po zadání všech časů pro den v týdnu / blok. Čas zapnutí/vypnutí => příslušná doba topení se deaktivuje. Symboly I ZAP = první čas zapnutí (I VYPNUTO = první čas vypnutí) 20 C = požadovaná teplota v místnosti pro zobrazenou dobu topení Hodiny = hrubé znázornění programu (celé hodiny) D 1 = program pro topný okruh 1 F2 = program topení 2, F1 = program topení 1 DI = DII = čas spuštění 1, IB = čas ukončení 1, čas spuštění 2, IIB = čas ukončení 2, DIII = čas spuštění 3, IIIB = čas ukončení 3 21\n22 Topný okruh 1 Program topení 1 => tovární nastavení: Pondělí až pátek: 06:00 až Sobota a neděle: 07:00 až 23:00 Doba topení 1 Doba topení 2 Po. Út. St. Čt. Pá. So. Ne. Doba topení 3 Program topení 2 => tovární nastavení: Pondělí až pátek: 06:00 až 08:00, 16:00 až 22:00 Sobota a neděle: 7:00 až 23:00 Doba topení 1 Doba topení 2 Po. Út. St. Čt. Pá. So. Ne. Doba topení 3 Topný okruh 2 Program topení 1 => tovární nastavení: Pondělí až pátek: 6:00 až 22:00 Sobota a neděle: 7:00 až 23:00 Doba topení 1 Doba topení 2 Po. Út. St. Čt. Pá. So. Ne. Doba topení 3 Program topení 2 => tovární nastavení: Pondělí až pátek: 06:00 až 08:00, 16:00 až 22:00 Sobota a neděle: 7:00 až 23:00 Doba topení 1 Doba topení 2 Po. Út. St. Čt. Pá. So. Ne. Doba topení 3 22\n23 Teplá voda Tovární nastavení: Pondělí až pátek: 05:00 až 21:00 Sobota a neděle: 06:00 až 22:00 Doba topení 1 Doba topení 2 Po. Út. St. Čt. Pá. So. Ne. Doba topení 3 Cirkulace Tovární nastavení: Pondělí až pátek: 05:00 až 21:00 Sobota a neděle: 06:00 až 22:00 Doba topení 1 Doba topení 2 Po. Út. St. Čt. Pá. So. Ne. Doba topení 3 23\n24 Oblast Technik òotevřete krytku otočte Ç doprava vyhledejte úroveň, pomocí Ä otevřete Změna hodnot nastavení je možná až po zadání číselného kódu (viz stranu 10). E Chybné nastavení těchto hodnot může vést k chybné funkci a poškození soustavy! KOD CISLO Po zadání číselného kódu (viz stranu 10) lze měnit všechny hodnoty nastavení pro technika => také číselný kód samotný (první parametr ) Ç doprava => KOD CISLO 0000 Ä>Ç1. číslice Ä>Ç2. číslice Ä> Ç3. číslice Ä>Ç4. číslice Ä>Ç) ADR SBER 1/2 (číslo topného okruhu) Topné okruhy jsou označovány čísly, počínaje 01. Čísla topných okruhů nesmí být přidělena dvakrát. U výměnného regulátoru nastavte přesně stejné číslo topného okruhu jako u vyměňovaného regulátoru. VC NAPETI (napájení venkovního čidla) Odpojení napájení venkovního čidla. Odpojení umožňuje provoz až 5 regulátorů s pouhým jedním venkovním čidlem. Napájení čidla smí být zapnuto 01 pouze u jednoho regulátoru. SBERN ZÁKON (zakončovací odpor sběrnice) Zakončovací odpor sběrnice se musí ve sběrnicovém systému nacházet jednou (regulátor kotle, resp. regulátor kaskády). *) Při instalaci s CoCo nastavte 1 na 00. E-SBERN NAP (napájení sběrnice ebus) Zapnutí/vypnutí napájení sběrnice ebus podle připojených přístrojů (energetická bilance). 24 Soustava Označení Rozsah hodnot Výchozí VH KOD CISLO zadání -> KOD CISLO změna nastavení 0000 ADR SBER 1 (00), ADR SBER 2 (00), VC NAPETI 00,01 (vyp./zap.) 01 = zap. SBERN ZAKON 00, E-SBERN NAP 00, 01 (vyp./zap.) 01 = zap. RIDICI CAS 00, 01 (vyp./zap.) 00 = vyp. T ZT1 MAX, resp. T-KOLR MAX T ZT1 MIN, resp. T-KOLR MIN 30 C C 85 C 10 C - 80 C 40 C T ZT2 MAX 30 C C 85 C T ZT2 MIN 10 C - 80 C 40 C NAPT KRIVKA KRIVKA 11-U1 0,00V - 10,00V 4,00V KRIVKA 11-U2 0,00V - 10,00V 0,10V KRIVKA 11-T1 00 C C 20 C KRIVKA 11-T2 00 C C 90 C KRIVKA 11-UV 0,00V - 10,00V 5,00V NAJIZDENI 10 C - 85 C 35 C MIN OMEZ 00, 01, HYSTEREZE 2K - 20K 5K HYSTER CAS 00 min - 30 min 00 min Tabulka volitelných křivek napětí Č. U1 U2 T1 T2 UA 0 2,0 10, ,0 1 2,5 0, ,0 2 2,5 0, ,0 3 2,5 0, ,0 4 4,0 0, ,0 5 4,0 0, ,0 6 4,0 0, ,0 7 4,0 0, ,0 8 4,0 0, ,0 9 4,0 0, ,0 10 4,0 0, ,0 11 4,0 0, ,0\n25 RIDICI CAS (Pouze bez DCF nebo řídicího času v systému.) 00 bez řídicího času => každý topný okruh má vlastní čas 01 regulátor řídí čas => všechny regulátory a dálková ovládání přebírají čas nastavený na tomto regulátoru.! V systému je povolen maximálně 1 řídicí čas! T-ZT MAX 1/2 (max. teplota kotle) Chrání před přehřátím kotle / zabraňuje aktivaci bezpečnostního omezovače teploty.! Pozor: Působí i při ohřevu teplé vody. T-KOTLE MIN 1/2 (min. teplota kotle) Snižuje tvorbu kondenzátu v kotli při nízkých požadavcích na topení. Kotel se odpojuje ve všech případech nejdříve při dosažení minimální teploty kotle T-KOTLE MIN + HYSTEREZE (standardně 5 K) (viz také MIN OMEZ). T-KOLR MAX/MIN (jen u kaskády) Viz T-KOTLE 1/2 MAX/MIN. Funkce 0 10 V Určuje-li regulátor kotli požadovanou teplotu přes napěťový vstup, lze výstup 0 10 V regulátoru přizpůsobit napěťovému vstupu kotle pomocí následujících parametrů. Jestliže se vstup 0 10 V regulátoru používá k požadavku na teplotu, stanoví se stejnými parametry vyhodnocení připojeného signálu. NAPT KRIVKA (jen u výstupu/vstupu 0 10 V) Zde lze pro konfiguraci napěťového vstupu a napěťového výstupu vybrat jednu z pevně zadaných křivek napětí nebo volně nastavitelnou křivku 11. KRIVKA 11-xx Pomocí parametrů U1, U2, T1, T2 a UA lze definovat vlastní křivku napětí. U = napětí, T = teplota, UA = kotel vypnut U1, T1 => bod 1 křivky napětí U2, T2 => bod 2 křivky napětí Přímka mezi těmito body vymezení představuje křivku napětí. UA => od tohoto napětí je kotel vypnutý (Musí se nacházet mimo platné hodnoty napětí.) NAJIZDENI (odlehčení při najíždění) (není k dispozici v kaskádovém provozu) Zkracuje provoz v oblasti kondenzace. Dokud kotel nedosáhne teploty nájezdu, cirkulační čerpadla zůstanou vypnuté a směšovače zůstanou zavřené. MIN OMEZ (omezení minima kotle) (Není k dispozici v kaskádovém provozu) Snižuje tvorbu kondenzátu v kotli při nízkých požadavcích na topení. Kotel se odpojuje ve všech případech nejdříve při dosažení minimální teploty kotle T-KOTLE MIN + HYSTEREZE (standardně 5 K) 00 = omezení minima na topnou křivku Kotel se zapne při podkročení teploty požadované spotřebiči. 01 = omezení minima při potřebě topení Kotel udržuje při požadavku na topení (uvolnění čerpadla) alespoň nastavenou minimální teplotu T-KOTLE MIN. 02 = permanentní omezení minima (24 hod.) Kotel udržuje alespoň nastavenou minimální teplotu T-KOTLE MIN 24 hodin. HYSTEREZE (dyn. hystereze spínání stupně 1) s funkcí HYSTER CAS (čas hystereze) pro optimalizaci provozu kotle při různém zatížení kotle. Účinná hystereze spínání je po zapnutí hořáku v čase hystereze HYSTER CAS lineárně redukována nastavenou HYSTEREZÍ na minimální hysterezi (= 5 K). Nízký odběr tepla V tomto případě působí nastavená vyšší HYSTEREZE. Zabraňuje se krátkým dobám běhu a častému taktování hořáku. Vysoký odběr tepla Při delším provozu hořáků (vysoké topné zatížení) se hystereze automaticky redukuje na 5 K. Tím se zabraňuje rozehřátí kotle na zbytečně vysoké teploty. 25\n26 ZT NALEZEN (počet kotlů) Zobrazení kotlů s adresou sběrnice (číslo kotle), které se automaticky přihlásily přes sběrnici. VYKON/ STUP (výkon kotle pro každý stupeň) Zobrazení čísla kotle a stupně => výběr programovacím tlačítkem => zadání/změna nastavení výkonu kotle = stupeň/kotel není k dispozici, resp. neaktivní U kotlů se stejným výkonem dostačuje uvolnění kotle, např.: KOTEL 1 01 => 01 KOTEL 1 02 => 01 KOTEL 2 01 => 01 atd. (podle počtu kotlů) Automatické přiřazení: Po novém spuštění nebo nové konfiguraci hledá regulátor na sběrnicovém systému kotle. Během této doby (cca 1 min.) nelze ještě provést ruční zadání výkonu (zobrazení SCAN ). Jestliže se ohlásí kotel s údajem o výkonu, tento výkon se automaticky zapíše do seznamu. Jestliže se ohlásí kotel bez údaje o výkonu, zapíše se do seznamu s výkonem 15KW. Tuto hodnotu lze následně ručně opravit. Pokud po novém spuštění nebo po aktivaci parametru NOVA KONFIG nebude nalezen kotel, který již byl jednou konfigurován, zobrazí se chybové hlášení. Po stisku KONFIG OK na konci zadání výkonu se tento kotel z konfigurace odstraní a chybové hlášení se smaže. NOVA KONFIG (Nová konfigurace sběrnice) Po změně konfigurace sběrnice (např. připojení dalšího kotle) lze na tomto místě spustit automatické hledání kotlů na sběrnici. Soustava (jen u kaskád přes sběrnici) Označení Rozsah hodnot Výchozí VH ZT NALEZEN Pouze zobrazení VYKON/ STUP KW 00 KW NOVA KONFIG 00,01 (vyp./zap.) MIN MOD KASK TUV-KOTEL AKT REG ODCH [K] Zobrazení CEL VYK STUP [%] Zobrazení HDN SEPNUTI (-99) (99) Zobrazení DOB SEPNUTI Zbývající [min] Zobrazení T-ZT MAX 50 C C 90 C KOTL DYN PLS K 100 K KOTL DYN MIN K 100 K DOBA DOSTAV MAX VYK STUP 0% - 100% 80% MIN VYK STUP 0% - 100% 30% MIN VYK ZT 0% - 100% 0% TV VYK STUP 40% - 100% 80% SLED KOTLU SLED KOTLU REZ SLED KOT MIN MOD KASK (min. modulace kaskády) Vypočte-li regulátor kaskády celkový stupeň modulace větší než nula a menší než MIN MOD KASK, nastaví se celkový stupeň modulace na hodnotu MIN MOD KASK. Současně se blokování taktu nastaví na 10 sekund. TUV-KOTEL (zobrazení stupňů pro provoz s teplou vodou) 00 = ohřev teplé vody přes kolektor = počet kotlů kaskády, které se za účelem ohřevu teplé vody hydraulicky vypojí z kaskády.! Stupně teplé vody se musí v ADR SBER bezpodmínečně nacházet vpředu => 01 xx. AKT REG ODCH (regulační odchylka kolektoru) Zobrazení regulační odchylky kolektoru (požadovaná teplota skutečná teplota). CEL VYK STUP (potřebný výkon soustavy [v %]) Zobrazení aktuálně potřebného celkového výkonu soustavy v % (0 100). => Vypočtená požadovaná hodnota z regulace = vytížení soustavy v procentech. Hodnota se vypočítává klouzavě a nezohledňuje skoky provozem se spínáním. 26\n27 HDN SEPNUTI ( ) Interní regulační hodnota => jen v kaskádě se spínáním! Dosáhne-li tato hodnota 0, připojí se další kotel (až po uplynutí doby blokace!). Jestliže hodnota sepnutí dosáhne -0, odpojí se poslední kotel. Při překročení požadované teploty o 1 K se rovněž odpojí poslední kotel. DOB SEPNUTI (aktuální zbytková hodnota) Zobrazení aktuální doby blokace. Další kotel lze do provozu uvést až při DOB SEPNUTI = 0. T-ZT MAX (maximální teplota kotlů) Chrání před přehřátím jednotlivých kotlů kaskády / zabraňuje aktivaci bezpečnostního omezovače teploty (hodnota zregulování). Tímto parametrem lze nastavit teplotu, při které se vypnou jednotlivé kotle, resp. u kotlů s modulací kotle samostatně modulují směrem dolů. Kotle se znovu zapnou, jakmile teplotu podkročí o 5 K.! Teplota T-ZT MAX musí být zvolena vyšší než maximální teplota kolektoru. KOTL DYN PLS (dynamika připojení kotle [K]) Malé hodnoty = rychlé připojení / velké hodnoty = pomalé připojení E Příliš malé hodnoty mohou vést k přehřátí nebo ke krátkodobému připojení kotle. Výpočet: Dosáhne-li kumulovaná regulační odchylka v Kelvinech nastavené hodnoty, způsobí to připojení všech stupňů kotlů. KOTL DYN MIN (dynamika odpojení kotle [K]) Malé hodnoty = rychlé odpojení / velké hodnoty = pomalé odpojení E Příliš velké hodnoty mohou vést k přehřátí a spuštění bezpečnostního omezovače teploty Výpočet: Dosáhne-li kumulovaná regulační odchylka v Kelvinech nastavené hodnoty, způsobí to odpojení všech kotlů. DOBA DOSTAV (integrační časová konstanta pro regulátor I) E Regulační hodnota: Změna nastavení této hodnoty může vést k překmitu regulace. Mělo by zůstat zachováno doporučené standardní nastavení. MAX VYK STUP Při překročení tohoto stupně modulace se po uplynutí doby blokace připojí další kotel v pořadí. MIN VYK STUP Při podkročení tohoto stupně modulace se odpojí poslední kotel aktuálního sledu. MIN VYK ZT Další kotel se připojí teprve tehdy, jakmile výsledný stupeň modulace pro jednotlivé kotle překročí po připojení zde nastavenou hodnotu. => Pro požadovaný provoz s maximálním počtem hořáků: MAX VYK STUP = 0 a MIN VYK ZT nastavte na minimální stupeň modulace stupňů kotlů. TV VYK STUP (jen se stupni teplé vody) Zadání požadovaného stupně modulace pro kotle v provozu s ohřevem teplé vody (viz stupně teplé vody). SLED KOTLU1 (sled kotlů 1) Zadání pořadí, ve kterém kotle při nastavení sledu 1 přecházejí do provozu. => Výběr počátečního čísla => programovací tlačítko => zadání čísla kotle SLED KOTLU2 (sled kotlů 2) Zadání pořadí, ve kterém kotle při nastavení sledu 2 přecházejí do provozu. => Výběr počátečního čísla => programovací tlačítko => zadání čísla kotle! U dvoustupňových kotlů se druhý stupeň spíná vždy po prvním stupni. REZ SLED KOT (druh změny sledů) 01 = jen sled kotlů 1 02 = jen sled kotlů 2 03 = přepínání mezi sledem 1 a 2 podle doby provozu prvního kotle aktivního sledu 04 = 1/3 <-> 2/3 Přepínání pro kotle o různém jmenovitém výkonu: Při připojení 2. kotle se 1. kotel uvede mimo provoz až do dalšího připojení. 05 = rotující sled kotlů; první kotel v pořadí se po uplynutí doby změny sledu nastaví na poslední pozici v aktuálním sledu. 06 = nový sled kotlů prostřednictvím automatického třídění podle doby provozu při změně sledu (změna sledu podle doby provozu prvního kotle aktivního sledu). 27\n28 DOB PREP KAS (doba do změny sledu) Pro provoz alespoň se 2 kotli je možné měnit sled kotlů podle počtu provozních hodin prvního kotle aktivního sledu, který zde lze nastavit. BLOKOV TAKTU (doba blokace dalšího stupně) Min. doba čekání po zapnutí nebo u kotlů se spínáním také při vypnutí stupně až do zapnutí dalšího stupně. HYSTER HOR 2 (na pevná paliva / 2. hořák) (Jen u dvoustupňových hořáků nebo začlenění kotle na pevná paliva do systému) Začlenění kotle na pevná paliva do systému: Hystereze nabíjecího čerpadla 2. hořák, resp. stupeň hořáku 2: viz => chování při spínání u dvoustupňových hořáků ZT CHLAZ (funkce chlazení kotlů) s T ZT CHLAZ (počáteční teplota chlazení)! Platí pro 1. kotel a kotle na pevná paliva (multifunkční relé nebo kotel 2) Jestliže se aktivuje funkce chlazení kotlů (ZT CHLAZ = 01), uvedou se topné okruhy do provozu s T VYST MAX (je-li funkce chlazení v topném okruhu povolena), jakmile bude nastavená počáteční teplota T ZT CHLAZ některým z kotlů překročena. Funkce chlazení se ukončí, jakmile bude o 5 K podkročena počáteční teplota T ZT CHLAZ. Soustava (jen u kaskád, resp. dvoustupňového provozu) Označení Rozsah hodnot Výchozí VH DOB PREP KAS hod. 200 hod. BLOKOV TAKTU 00 min - 30 min 00 min HYSTER HOR 2 2K - 20K 2K Funkce chlazení ZT CHLAZ T ZT CHLAZ 50 C - 95 C 80 C Chování při spínání u dvoustupňových hořáků! Toto chování při spínání působí také na provoz dvou kotlů se spínáním přes relé hořáku A6 a A7. Zapnutí 1. stupně hořáku při podkročení požadované teploty kotle. Vypnutí 1. stupně hořáku při překročení požadované teploty o HYSTEREZI. Zapnutí 2. stupně hořáku - po spuštění 1. stupně hořáku - a podkročení požadované teploty o 5 K. (= spuštění BLOKOV TAKTU) - a uplynutí BLOKOV TAKTU (= uvolnění 2. stupně hořáku) Odpojení 2. stupně hořáku při překročení požadované teploty o HYSTEREZI. Opětovné zapnutí 2. stupně hořáku při podkročení požadované teploty kotle. Odpojení 1. stupně hořáku při uvolnění 2. stupně po překročení požadované teploty o [HYSTEREZE + HYSTER HOR 2] A B C D E F Teplota kotle Doba Požadovaná teplota kotle BLOKOV TAKTU (doba blokace 2. stupně hořáku) HYSTEREZE (dynamická hystereze spínání) HYSTER HOR 2 (hystereze 2. kotle) a Stupeň 1 zap. b Spuštění doby blokace 2. stupně hořáku c Stupeň 2 zap. (uvolnění stupně 2) d Stupeň 2 vyp. e Stupeň 1 vyp. (zrušení uvolnění stupně 2) A 57 C 55 C 50 C C 45 C a b e E d c d e 5K F c D B 28\n29 TYP ZT 1 (druh primárního kotle) 00 = žádný primární kotel 01 = jednostupňový kotel se spínáním 02 = jednostupňový s modulací 03 = dvoustupňový kotel se spínáním (druhý stupeň přes A7) 04 = dva jednotlivé kotle se spínáním (druhý kotel přes A7) 05 = vícestupňový se spínáním (kaskáda přes sběrnici) 06 = vícestupňový s modulací (kaskáda přes sběrnici) ZT 1 SBERN (připojení kotle) 00 = relé => standard (kotel se spínáním) 01 = sběrnice CAN Bus => standard (kaskáda se spínáním) 02 = ebus => kotel bez regulátoru teploty => zadání stupně modulace => standard (kaskáda s modulací) 03 = ebus => kotel s regulátorem teploty => zadání požadované teploty (u kaskády není vhodné) 04 = 0 10 V jen při TYP ZT 1 = 01, 02 nebo 03. Relé hořáků se ovládají paralelně Čidlo KF [F8] musí být připojeno TYP ZT 2 (druh sekundárního kotle => A7) (U kotle 1 s dvoustupňovým hořákem neaktivní) 00 = žádný sekundární kotel 01 = kotel na pevná paliva => funkci viz ZASOB ZT2 02 = (bez funkce ve V1) 03 = (bez funkce ve V1) 04 = čerpadlo kolektoru 05 = čerpadlo pro kotel 1 (např. dodatečný kotel u kaskád) Soustava (konfigurace soustavy) Označení Rozsah hodnot Výchozí VH TYP ZT ZT 1 SBERN TYP ZT ZASOB ZT TYP AKUMUL 00, 01, ZASOB ZT2 (zásobník tepla pro kotel 2) (Jen při TYP ZT 2 = pevná paliva) Odlehčení při najíždění má nadřazenou prioritu: ZAP: T KOTLE2 > T ZT2 MIN VYP: T KOTLE2 < [T KOTLE2 MIN 5 K] T KOTLE2 = teplota kotle na pevná paliva 00 = topení proti kolektoru (bez zásobníku) => F8 ZAP: T KOTLE2 > [F8 + HYSTER HOR K] VYP: T KOTLE2 < [F8 + HYSTER HOR 2] 01 = topení proti akumulátoru => F1, F3 ZAP: T KOTLE2 > [F3 + HYSTER HOR K] VYP: T KOTLE2 < [F1 + HYSTER HOR 2] 02 = topení proti zásobníku teplé vody => F6 ZAP: T KOTLE2 > [F6 + HYSTER HOR K] VYP: T KOTLE2 < [F6 + HYSTER HOR 2] 03 = topení proti ZÁSOBNÍKU III (bazén) => F15 ZAP: T KOTLE2 > [F15 + HYSTER HOR K] VYP: T KOTLE2 < [F15 + HYSTER HOR 2] Chování při spínání Čerpadlo se zapne, jakmile teplota kotle na pevná paliva překročí teplotu referenčního čidla o hysterezi (HYSTER HOR K). Vypíná se ve chvíli, kdy teplota klesne o 5 K pod tuto zapínací teplotu. Odlehčení při najíždění Vypnutí se provede, jakmile teplota kotle na pevná paliva klesne pod nastavenou limitní teplotu (T ZT2 MIN) o 5 K. Čerpadlo se znovu uvolní, jakmile teplota kotle na pevná paliva stoupne nad nastavenou limitní teplotu (T ZT2 MIN). Zablokování kotle 1 ZAP: T KOTLE2 > požadovaná teplota kotle + 5 K a čerpadlo kotle 2 = zap. VYP: T KOTLE2 <= požadovaná teplota kotle nebo čerpadlo kotle 2 = vyp. Kotel 1 se nezablokuje při TYP ZT 1 = vícestupňový se spínáním TYP ZT 1 = vícestupňový s modulací ZASOB ZT2 = topení proti zásobníku teplé vody (F6) ZASOB ZT2 = topení proti ZÁSOBNÍKU III (F15)! Pokud je aktivována funkce chlazení, působí rovněž na funkci kotle na pevná paliva. TYP AKUMUL (druh zásobníku topného akumulátoru)! Po aktivaci (>0) nelze připojit FBR pro topný okruh = žádný akumulátor pro topení 01 = akumulátor pro topení (F1 F3) (přepínání čidel ve V1 žádná další funkce) 02 = kombinovaný zásobník pro topení a provoz s teplou vodou (přepínání čidel ve V1 žádná další funkce) 29\n30 ! Počáteční den se nezapočítává: Program podlahového potěru se spustí s požadovanou teplotou Den 1 a přepne se v hod. na Den 1" a poté vždy v hod. na další den. Aktuální den je v programu POTER PROG označen x.! Po přerušení / ukončení funkce topí regulátor dál v nastaveném provozním režimu. Nevyžadujete-li topení, nastavte provozní režim na i = pohotovost / vypnuto. Program podlahového potěru PODL POTER (aktivace sušení podlahového potěru) Program podlahového potěru lze použít jak k funkčnímu topení, tak i k vytápění čerstvě položeného podlahového potěru tak, aby byl připraven na pokládku. Soustava Označení Rozsah hodnot Výchozí PODL POTER 00, 01 (vyp./zap.) 00 = vyp. POTER PROG ZPET Viz vysvětlení! POTER PROG (nastavení programu) Ä => program potěru; Ç volte den; Ä => aktivujte den, jehož nastavení se má změnit; pomocí Ç nastavte teplotu náběhu Ä => uložte nastavení; Ç zvolte další den nebo pomocí ZPET + Ä program podlahového potěru ukončete. Opuštění úrovně pomocí Ä! Sušení podlahového potěru lze provádět jen pro směšované okruhy. Po spuštění projde program nastavené teploty náběhu. Integrované směšované okruhy regulují na nastavenou teplotu náběhu. Kotel poskytuje tuto teplotu nezávisle na nastaveném provozním režimu. Ve standardním zobrazení je toto označeno záznamem PODL POTER a zobrazením aktuálně platné teploty náběhu. Volně nastavitelný program má délku max. 28 dnů. Teploty náběhu lze pro každý den volně volit mezi 10 C a 60 C. Zadání ---- ukončí program (i během provozu pro následující den). DEN TN => 30\n31 CERP VYP (blokace nabíjecího čerpadla) Nabíjecí čerpadlo se zapíná až ve chvíli, kdy teplota kotle překročí teplotu zásobníku o 5 K. Vypíná se, jakmile teplota kotle klesne pod teplotu zásobníku. Tím se zabraňuje ochlazování zásobníku kotlem na začátku ohřevu teplé vody. PARALELNE (paralelní běh čerpadel) 00 => přednostní provoz teplé vody Při ohřevu teplé vody se topné okruhy zablokují. Směšovače se zavřou a čerpadla topných okruhů se vypnou. 01 => částečná přednost teplé vody Při ohřevu teplé vody se topné okruhy zablokují. Směšovače se zavřou a čerpadla topných okruhů se vypnou. Okruhy směšovačů se znovu uvolní, jakmile kotel dosáhne požadované teploty teplé vody + navýšení kotle [T TUV + T KOTEL TUV]. Jakmile teplota kotle znovu klesne o hysterezi spínání [HYST TEP V] pod teplotu uvolnění, okruhy směšovačů se znovu zablokují. 02 => paralelní běh čerpadel Při ohřevu teplé vody se zablokuje pouze přímý topný okruh. Okruhy směšovačů se vytápějí dál. Tato funkce prodlužuje ohřev teplé vody. 03 => paralelní běh čerpadel i pro přímý topný okruh: Při ohřevu teplé vody se nadále vytápějí všechny topné okruhy. Tato funkce prodlužuje ohřev teplé vody. Pokud teplota kotle překročí maximální teplotu náběhu přímého topného okruhu o 8 K, vypne se čerpadlo příslušného topného okruhu (ochrana před přehřátím). Čerpadlo topného okruhu se znovu zapne, jakmile teplota kotle klesne pod teplotu [maximální teplota náběhu + 5 K]. Teplá voda Označení Rozsah hodnot Výchozí VH CERP VYP 00, 01 (vyp./zap.) 01 = zap. PARALELNE 00, 01, 02, T KOTEL TUV 00K - 50K 20K HYST TEP V 5K - 30K 5K TV- DOBEH 00 min - 30 min 00 min TERM VSTUP 00, 01 (vyp./zap.) 00 = vyp. FCE THERME 00, 01 (vyp./zap.) 00 = vyp. NAPLNIT (vyp./zap.) 00 = vyp. ZPET Opuštění úrovně pomocí Ä T KOTEL TUV (navýšení kotle při ohřevu teplé vody) Požadovaná teplota kotle při ohřevu teplé vody = požadovaná teplota teplé vody + T KOTEL TUV! Kotel se musí při ohřevu teplé vody provozovat se zvýšenou teplotou, aby bylo možné přes tepelný výměník dosáhnout teploty teplé vody v zásobníku. HYST TEP V (hystereze nabíjení teplé vody) Ohřev teplé vody se spustí, jakmile teplota zásobníku teplé vody klesne o hysterezi [HYST TEP V] pod požadovanou teplotu. Ohřev teplé vody se ukončí, jakmile zásobník dosáhne nastavené požadované teploty (při provozu s ochranou proti legionelám se požadovaná teplota nastavuje na 65 C). TV- DOBEH (doba doběhu čerpadla) 00 min. => standardní funkce Po vypnutí hořáku nabíjecí čerpadlo ještě 5 minut dobíhá. Jakmile se vyskytne požadavek topného okruhu na teplo, doběh se přeruší. Působí aktivovaná blokace nabíjecího čerpadla, může rovněž vést k přerušení funkce doběhu. TERM VSTUP (zásobník s termostatem) 00 => ohřev teplé vody přes čidlo zásobníku 01 => ohřev teplé vody přes termostat Ohřev teplé vody se spustí při zkratu na přípojných svorkách termostatu zásobníku. Ukončí se, jakmile se zkrat odstraní. FCE THERME (pro kotle s modulací) Požadovaná teplota kotle při ohřevu teplé vody = skutečná teplota zásobníku + T KOTEL TUV Touto funkcí lze prostřednictvím přizpůsobené požadované teploty kotle snížit ztráty tepla spalinami při ohřevu teplé vody pomocí kotlů s modulací. NAPLNIT (jen s F12 = T-V D) Připojením dolního čidla zásobníku teplé vody lze aktivovat funkci nabíjení. T TUV = teplota zásobníku teplé vody v oblasti odběru (konektor I, kolíky 6+7) Nabíjení zásobníku ZAP: T TUV < T TUV POZ HYST TEP V VYP: T-V D > T TUV POZ Větší než 00 min. => nabíjecí čerpadlo dobíhá po ukončení nabíjení zásobníku po nastavenou dobu. Doběh může být přerušen jen aktivováním blokace nabíjecího čerpadla. 31\n32 Parametry této úrovně se mění v souladu s funkcí zvolenou pro topný okruh [TO FUNKCE] TO FUNKCE (volba funkce topného okruhu) Při změně tohoto parametru se znovu spustí (resetuje) regulátor. Na displeji se krátce zobrazí RESET. 00 => standardní topný okruh 01 => regulace na pevné teploty náběhu Během doby topení (viz program topení) se topný okruh provozuje s nastavenou pevnou teplotou náběhu [T-VYST-DEN], zatímco během doby snížené teploty s nastavenou pevnou teplotou náběhu [T-VYST-NOC]. 02 => regulace teploty bazénu (pouze pro topný okruh II) Tuto funkci lze použít k vytápění bazénu. Směšovač reguluje teplotu náběhu pro tepelný výměník bazénu. Čidlo teploty vody v bazénu se připojuje na přípojku pro čidlo v místnosti příslušného topného okruhu (viz FBR) [konektor III; 1+2]. Regulace teploty náběhu působí v souladu s regulací čistě podle místnosti [VLIV T MIST]. Požadovanou hodnotu teploty vody lze zadat v oblasti Uživatel na příslušné úrovni topného okruhu [T BAZENU 1/2/3]. Program topení běží. V době snížené teploty se nevytápí (pouze ochrana před zamrznutím). Na úrovni zobrazení se zobrazuje teplota vody a aktuální požadovaná hodnota [T BAZENU / T BAZENU ZH]. Topný okruh I/II Označení Rozsah hodnot Výchozí VH TO FUNKCE CHOD CERP SMES OTEVR (ne u okruhu teplé vody) SMES ZAVR (ne u okruhu teplé vody) 03 => okruh teplé vody Tuto funkci lze použít k provozu dodatečných okruhů teplé vody. Čidlo náběhu topného okruhu je umístěno v zásobníku teplé vody. Požadovanou hodnotu teploty teplé vody lze zadat v oblasti Uživatel na příslušné úrovni topného okruhu [T TUV]. Program topení pro topný okruh působí jako program uvolnění pro zásobník. V době snížené teploty se požadovaná teplota zásobníku nastaví na 10 C. Lze využít funkci přednosti teplé vody regulátoru kotle (částečná přednost má stejný účinek jako přednost) T VST K MAX 20 C C 80 C T V SYST MIN 10 C C 10 C PROTIZAMRZ ----; (-15) C - (5) C 0 C VENK TEPL 0:00-24:00 0:00 TO POSUN 0K - 50K 5K POVIN ODBER 00, 01 (vyp./zap.) 01 = zap. ZPET Opuštění úrovně pomocí Ä CHOD CERP (provozní režim čerpadel) Pokud není potřeba teplo, oběhové čerpadla se vypnou. Současně se zavřou směšovače => topný okruh se odpojí. (Opětovné zapnutí s hysterezí 1 K.) Nastavení se týká odpojování podle venkovní teploty. Odpojování podle termostatu má při aktivované regulaci podle místnosti (VLIV T MIST > 0) dodatečný účinek. - teplota v místnosti > nastavená požadovaná hodnota v místnosti + 1 K 04 => zvyšování teploty zpátečky přes směšovač Čidlo náběhu topného okruhu se využívá jako čidlo zpátečky kotle. Směšovač reguluje 24 hod. na nastavenou hodnotu [T V SYST MIN] topného okruhu. Upozornění pro montáž: Směšovač otevřen => náběh kotle se zavede do zpátečky (=> zvyšování teploty zpátečky) Směšovač zavřen => zpátečka topných okruhů probíhá normálně. Při otevřeném směšovači musí být zajištěna cirkulace kotlem (čerpadlo kotle). 00 => standardní spínání cirkulačního čerpadla Doba topení - venkovní teplota > nastavená požadovaná hodnota v místnosti + 1 K Doba snížené teploty VLIV T MIST = 0: - Odpojení se provede při přechodu do režimu snížené teploty. - Opětovné zapnutí: teplota v místnosti < nastavená požadovaná hodnota v místnosti. Čerpadlo po zapnutí běží. VLIV T MIST = -- - požadovaná teplota náběhu < 20 C. 32\n33 01 => spínání čerpadla podle limitů teploty Doba topení - venkovní teplota < nastavený limit teploty ve dne + 1 K Doba snížené teploty - venkovní teplota < nastavený limit teploty v noci + 1 K 02 => spínání čerpadla podle programu topení Doba topení - čerpadlo je zapnuté, topný okruh je volný Doba snížené teploty - čerpadlo je vypnuté, topný okruh je zablokovaný 03 => trvalý provoz Čerpadlo běží po celých 24 hodin! Topný okruh je trvale volný. SMES OTEVR (dynamika směšovače při otevírání) Nastavení rychlosti, kterou se směšovač otevírá při regulační odchylce. Zadává se regulační odchylka v kelvinech, při které se směšovač otevírá bez přerušení.! Nízké hodnoty vedou k rychlému pojezdu směšovače a mohou vést k vibracím. SMES ZAVR (dynamika směšovače při zavírání) Nastavení rychlosti, kterou se směšovač zavírá při regulační odchylce. Zadává se regulační odchylka v kelvinech, při které se směšovač bez přerušení zavírá.! Nízké hodnoty vedou k rychlému pojezdu směšovače a mohou vést k vibracím. T VST K MAX (maximální teplota náběhu) Stanovená požadovaná teplota náběhu topného okruhu je omezena na nastavenou maximální teplotu náběhu (ochrana před přehřátím). E Čerpadlo přímého topného okruhu se vypne až ve chvíli, kdy teplota kotle překročí nastavenou maximální teplotu náběhu o 8 K. Čerpadlo topného okruhu se již znovu zapne, jakmile teplota kotle klesne pod teplotu [maximální teplota náběhu + 5 K]. T V SYST MIN (minimální teplota náběhu) Stanovená požadovaná teplota náběhu topného okruhu se zvýší na nastavenou minimální teplotu náběhu (např. při teplovzdušném vytápění). PROTIZAMRZ (teplota pro ochranu proti zamrznutí) Pokud venkovní teplota klesne pod naprogramovanou hodnotu, soustava se přepne do provozu s ochranou proti zamrznutí (zapnutí čerpadel) funkce ochrany před zamrznutím je deaktivována! VENK TEPL (zpoždění venkovní teploty) Volba zpoždění venkovní teploty se musí přizpůsobit konstrukci budovy. U těžké konstrukce (tlusté stěny) je potřeba zvolit velké zpoždění, protože změna venkovní teploty se na teplotě v místnosti projeví s odpovídajícím zpožděním. U lehké konstrukce (žádný akumulační účinek stěn) by mělo být nastaveno zpoždění (0 hod.). TO POSUN (posun topných křivek) Požadovaná teplota kotle okruhu směšovačů se vypočitává sečtenim vypočtené požadované teploty pro náběh topného okruhu a posunu topných křivek. Posun topných křivek vyrovnává tolerance čidel a tepelné ztráty po směšovač. POVIN ODBER (uvolnění okruhu) 00 => VYPNUTO 01 => topný okruh lze prostřednictvím nadřazených funkcí (např. funkce chlazení kotle pro ochranu před přehřátím; odvod tepla v servisním provozu) použít jako tepelnou jímku / spotřebič. Po dobu trvání funkce se topný okruh vytápí nastavenou maximální teplotou náběhu. 33\n34 Funkce pro doplňková relé Multifunkční relé = relé MF jsou vždy osazena jednou základní funkcí MF-1: Směšovač topného okruhu 1 otevřen (MFR RELE1 = 00) MF-2: Směšovač topného okruhu 1 uzavřen (MFR RELE2 = 00) MF-3: Čerpadlo kolektoru (MFR RELE3 = 01) MF-4: Cirkulace (čas) (MFR RELE4 = 02) Solární/MF Označení Rozsah hodnot Výchozí VH MFR RELE(1 4) ,00,01,02 T-MF (1 4) Z HDN 30 C - 90 C 30 C MF (1 4) HYST 2K - 10K 5K F15 FUNKCE ZPET Opuštění úrovně pomocí Ä Není-li tato základní funkce relé MF zapotřebí (konfigurace soustavy na úrovni instalace), lze pro každé volné relé zvolit jednu z níže popsaných funkcí. Relé MF 1 4 (A8 A11) je přiřazeno vždy jedno čidlo 1 4 (F11 F14) (platí jen pro funkce od 20 ). Pokud je pro některou funkci zapotřebí dalšího čidla, připojí se jako F17 (konektor III, kolíky 2+3). Funkce volitelné pro relé MF 1 4 jsou v příkladech pro relé 1 popsány níže. MFR RELE1 (volba funkce relé MF1) T-MF 1-Z HDN (spínací teplota relé MF1) MF 1 HYST (hystereze relé MF1) 00 = bez funkce MF 01 = čerpadlo kolektoru ZAP: Při požadavku spotřebiče na teplo VYP: Bez požadavku spotřebiče na teplo Při požadavku na teplo alespoň ze strany jednoho spotřebiče v soustavě se zapne čerpadlo. Po vypnutí hořáku působí funkce doběhu. 02 =cirkulace (čas) Spínání relé podle časového programu pro cirkulační čerpadlo 03 = přívodní čerpadlo ZAP: Při požadavku interního spotřebiče na teplo VYP: Bez požadavku interního spotřebiče na teplo. S doběhem čerpadla. 05 = čerpadlo kotle 1 Relé lze použít k ovládání čerpadla kotle 1. (Relé spíná s relé hořáku 1; doběh = 5 min.) 06 = čerpadlo kotle 2 Při používání regulátoru k ovládání dvou kotlů lze relé využít k ovládání čerpadla kotle 2. (Relé spíná s relé hořáku 2; doběh = 5 min.) 20 = cirkulační čerpadlo řízené podle teploty OBEH TEP = teplota zpátečky cirkulačního vedení ZAP: VYP: OBEH TEP < T-MF 1-Z HDN OBEH TEP > [T-MF 1-Z HDN + MF 1 HYST] Cirkulační čerpadlo se zapne, jakmile teplota zpátečky klesne pod nastavenou limitní teplotu (T-MF 1-Z HDN). Čerpadlo se znovu vypne, jakmile teplota zpátečky překročí nastavenou limitní teplotu o hysterezi (MF 1 HYST). Nastavený program cirkulace, jakož i nastavení Cirkulace teplé vody jsou nadřazené => zapnutí se provádí jen v době uvolnění. 21 = cirkulační čerpadlo přes impuls ZAP: Při zkratu na přiřazeném vstupu čidla VYP: Po 5 minutách Při zkratu na vstupu multifunkčního čidla se cirkulační čerpadlo na 5 min. zapne. Zapnutí se na čele impulsu provede jednorázově. Nastavený program cirkulace, jakož i nastavení Cirkulace teplé vody jsou nadřazené => zapnutí se provádí jen v době uvolnění. 34\n35 22 = začlenění kotle na pevná paliva (např. ve spojení s dvoustupňovými kotli) T-MF1, resp. 1 4 = teplota kotle na pevná paliva T AKUMUL D = teplota akumulátoru v oblasti nabíjení [F1] ZAP: VYP: T-MF1 > [T AKUMUL D (F1) + MF1 HYST + 5 K] T-MF1 < [T AKUMUL D (F1) + MF1 HYST] Odlehčení při najíždění: ZAP: T-MF1 > T-MF 1-Z HDN VYP: T-MF1 > [T-MF 1-Z HDN - 5 K] Čerpadlo se zapne, jakmile teplota kotle na pevná paliva překročí teplotu akumulátoru v oblasti nabíjení [T AKUMUL D (F1)] o hysterezi [MF 1 HYST + 5 K]. Vypíná se ve chvíli, kdy teplota klesne o 5 K pod tuto zapínací teplotu. Vypnutí se dodatečně provede, jakmile teplota kotle na pevná paliva klesne pod nastavenou limitní teplotu (T-MF 1-Z HDN) o 5 K. Čerpadlo se znovu uvolní, jakmile teplota kotle na pevná paliva stoupne nad nastavenou limitní teplotu (T-MF 1-Z HDN). Zablokování kotle 1 ZAP: T-MF1 > požadovaná teplota kotle + 5 K a čerpadlo kotle na pevná paliva = zap. VYP: T-MF1 <= požadovaná teplota kotle nebo čerpadlo kotle na pevná paliva = vyp. 23 = začlenění solárního zdroje do systému (na MF4 kvůli čidlu PT1000) T- KOLEKT [T-MF4] = teplota solárního kolektoru T-V D [F12] = teplota zásobníku teplé vody v oblasti nabíjení ZAP: T-KOLEKT > [T-V D + MF 4 HYST + 5 K] VYP: T-KOLEKT < [T-V D + MF 4 HYST] Čerpadlo se zapne, jakmile teplota solárního kolektoru překročí teplotu zásobníku v oblasti napájení (T-V D) o hysterezi (MF 4 HYST + 5 K). Vypíná se ve chvíli, kdy teplota klesne o 5 K pod tuto zapínací teplotu. Bezpečnost / ochrana soustavy VYP: T TUV > T-MF 4 Z HDN ZAP: T TUV < [T-MF 4 Z HDN - 5 K] Vypnutí se provede, jakmile teplota zásobníku stoupne nad nastavenou limitní teplotu (T-MF 4 Z HDN). Čerpadlo se znovu uvolní, jakmile teplota zásobníku klesne pod limitní teplotu o 5 K. 24 = zvyšování teploty zpátečky kotle 1 TEP ZPATECKY 1 = teplota zpátečky ze soustavy [= T-MF1, resp. 1 4]. ZAP: TEP ZPATECKY 1 < T-MF 1-Z HDN VYP: TEP ZPATECKY 1 > [T-MF 1-Z HDN + MF 1 HYST] Čerpadlo pro zvyšování teploty zpátečky se zapne, jakmile teplota zpátečky klesne pod nastavenou limitní teplotu (T-MF 1-Z HDN). Znovu se vypne, jakmile teplota zpátečky překročí nastavenou limitní teplotu o hysterezi (MF 1 HYST). 25 = zvyšování teploty zpátečky kotle 2 TEP ZPATECKY 2 = teplota zpátečky ze soustavy ZAP: TEP ZPATECKY 2 < T-MF 1-Z HDN VYP: TEP ZPATECKY 2 > [T-MF 1-Z HDN + MF 1 HYST] Čerpadlo pro zvyšování teploty zpátečky se zapne, jakmile teplota zpátečky klesne pod nastavenou limitní teplotu (T-MF 1-Z HDN). Znovu se vypne, jakmile teplota zpátečky překročí nastavenou limitní teplotu o hysterezi (MF 1 HYST). 26 = zvyšování teploty zpátečky kotle přes akumulátor ZAP: T AKUMUL D [F1] > T-MF1 + MF1 HYST + 5K VYP: T AKUMUL D < T-MF1 + MF1 HYST Ventil pro zvyšování teploty zpátečky přes akumulátor se otevře, jakmile teplota akumulátoru dole [T AKUMUL D] překročí teplotu zpátečky soustavy [čidlo 1, resp. 1 4] o hysterezi (MF 1 HYST + 5 K). Znovu se vypne, jakmile teplota zásobníku akumulátoru dole klesne pod teplotu zpátečky. F15 FUNKCE (funkce čidla F15) 00 = čidlo v místnosti pro topný okruh 2. Jestliže se v této poloze na impulsním vstupu [IMP] rozpozná další čidlo, vyhodnotí se FBR. 01 = vstup 0 10 V => pro vyhodnocení viz parametry NAPT KRIVKA na úrovni technik/soustava. 02 = světelné čidlo (pro kontrolu správnosti u solárního systému bez funkce ve verzi V1). 35\n36 Regulace topného okruhu Regulace v závislosti na venkovní teploté Prostřednictvím nastavené topné křivky je teplota kotle nebo náběhu určována v souladu s naměřenou venkovní teplotou tak, aby se při správně dimenzované topné soustavě v referenční místnosti dosáhlo přibližně nastavené požadované hodnoty pro místnost. => pro regulaci v závislosti na venkovní teploté je přesné nastavení topné křivky mimořádně důležité. Cirkulační čerpadlo je řízeno v závislosti na venkovní teplotě. Cirkulační čerpadlo se spíná při požadavku na topení a provozu s ochranou proti zamrznutí. Vliv čidla v místnosti Aktuální teplotu v místnosti lze prostřednictvím osazeného čidla teploty v místnosti zahrnout do výpočtu potřebné teploty náběhu. Faktor (seznam parametrů) lze nastavit v rozsahu od 0 (regulace čistě v závislosti na venkovní teploté) do 20 (regulace teploty v místnosti s nízkým vlivem venkovní teploty). Při nastavení ---- je regulace teploty v místnosti deaktivována. Polohy ---- a 0 vykazují rozdíly pro spínání cirkulačních čerpadel v závislosti na potřebě. Ohřev teplé vody Naprogramovaná teplota teplé vody je regulována spínáním čerpadla pro nabíjení zásobníku a hořáku. Nabíjení zásobníku se spouští při podkročení nastavené požadované teploty v zásobníku o 5 K. Nabíjení zásobníku se ukončí, jakmile je dosaženo nastavené požadované teploty. BEZH => provoz bez hořáku Pro provoz např. na solární energii. Hořák se v tomto provozním režimu uvolňuje až ve chvíli, kdy dojde k podkročení nastaveného limitu tolerance. Funkce ochrany před zamrznutím Spínání pro ochranu před zamrznutím zabraňuje automatickým zapínáním topení zamrznutí topné soustavy. Ochrana před zamrznutím podle venkovního čidla Pokud naměřená venkovní teplota klesne pod nastavenou teplotu ochrany před zamrznutím, nastaví se požadovaná teplota v místnosti pro příslušný topný okruh na 5 C. Topný okruh se uvolní - zapnou se čerpadla - do kotle se vyšle požadavek na teplo ---- => ochrana před zamrznutím podle venkovního čidla deaktivována Funkce se ukončí, jakmile venkovní teplota stoupne o 1 K nad nastavenou teplotu pro ochranu před zamrznutím. Ochrana před zamrznutím podle kotle Ochrana před zamrznutím podle kotle se aktivuje, jakmile teplota kotle klesne pod 5 C. Kotel je zapnut, dokud teplota kotle nepřekročí MINIMÁLNÍ TEPLOTU KOTLE. Ochrana před zamrznutím podle náběhu nebo čidla zásobníku Ochrana před zamrznutím podle čidla se aktivuje, jakmile teplota náběhu, resp. zásobníku klesne pod 7 C. Při tom se zapíná jen příslušné čerpadlo. Ochrana před zamrznutím podle čidla se deaktivuje, jakmile teplota náběhu, resp. zásobníku stoupne nad 9 C. Ochrana před zamrznutím přes čidlo v místnosti Pokud teplota v místnosti klesne pod 5 C, aktivuje se funkce ochrany před mrazem. Požadovaná teplota v místnosti pro příslušný topný okruh se nastaví na 5 C. Topný okruh se uvolní - zapnou se čerpadla - do kotle se vyšle požadavek na teplo Kontrola paměti EEPROM Každých 10 minut se automaticky kontroluje, zda se hodnoty nastavení regulátoru nacházejí v uvedených limitech. Pokud se zjistí, že se některá z hodnot nachází mimo limit, nahradí se příslušnou výchozí hodnotou. Překročení rozsahu je indikováno blikajícím E a číslem chyby 81. Uživatel by měl v tomto případě zkontrolovat důležité hodnoty nastavení regulátoru. Výstražná značka zhasne po novém spuštění (resetu) přístroje. Spínání cirkulačního čerpadla Spínání podle požadavku na topení Pokud skončí požadavek na topení, vypne spínání cirkulačního čerpadla v závislosti na požadavku na topení cirkulační čerpadla. Současně se zavřou směšovače. Podmínky odpojení: Regulace na základě teploty v místnosti Teplota v místnosti překročí nastavenou požadovanou hodnotu. Regulace na základě venkovní teploty Venkovní teplota překročí požadovanou teplotu v místnosti nebo požadovaná hodnota teploty náběhu klesne pod 20 C.! Při vlivu čidla v místnosti 0 běží čerpadlo po jednorázovém požadavku na topení v době snížené teploty. Spínání podle limitů teploty Pokud střední hodnota venkovní teploty naměřená regulátorem překročí nastavený limit teploty, vytápění se zablokuje, čerpadla se vypnou a směšovače se zavřou. Vytápění se znovu uvolní, jakmile venkovní teplota klesne pod nastavený limit teploty o 1 K (= 1 C). T-LIMIT DEN => působí během doby topení T-LIMIT- NOC => působí během doby snížené teploty 36\n37 Doběh čerpadel Cirkulační čerpadla při vypnutí 5 minut dobíhají, pokud byl v posledních 5 minutách před vypnutím zapnut hořák. Ochrana čerpadel před zablokováním Regulace účinně brání zablokování čerpadel kvůli dlouhým prostojům. Integrovaná ochranná funkce každý den ve hodin na 5 sekund zapíná všechna čerpadla, která během uplynulých 24 hodin neběžela. Ochrana směšovače před zablokováním Pokud se směšovač 24 hodin nepohyboval, jednorázově se cca v 03:00 hod. kompletně otevře. Čerpadlo topného okruhu se během této doby vypne. Sleduje se maximální teplota náběhu. Přerušení při maximální teplotě náběhu 5 K. 37\n38 Instalace a uvedení do provozu Instalace Montáž/demontáž Skica principu A Boční řez regulátorem B Plech rozvaděče C Připevňovací úchyt D Demontážní otvor (viz kapitolu změna nastavení) E Špičatý nástroj Montáž regulátoru 1. Připevňovací úchyt přizpůsobte tloušťce stěny rozvaděče (na levé a pravé straně přístroje): a) Nadzvedněte připevňovací úchyt v dolní části od stěny regulátoru (zoubkování). b) V tomto stavu posuňte připevňovacím úchytem směrem dolů nebo nahoru, dokud nebude vzdálenost od hrany přístroje odpovídat tloušťce stěny rozvaděče. Zarážka 1 tloušťka stěny 0,5 1,0 mm Zarážka 5 tloušťka stěny 5,0 mm c) Dolní část připevňovacího úchytu přitlačte ke stěně regulátoru. 2. Zatlačte regulátor do výřezu v rozvaděči a zkontrolujte jeho bezpečné usazení. Pokud se regulátor viklá: Vymontujte regulátor a posuňte připevňovací úchyty směrem nahoru. Demontáž regulátoru E Před demontáží regulátoru se musí odpojit přívod napájení přístroje. d) Zasuňte špičatý nástroj šikmo vůči venkovní stěně do jednoho z demontážních otvorů. (Nástroj se musí zasunout mezi připevňovací úchyt a stěnu rozvaděče.) e) Nástroj použijte jako páku působící proti vnější stěně regulátoru. Uvolněte připevňovací úchyt od stěny rozvaděče. Přístroj na příslušné straně lehce nadzvedněte a postup opakujte na druhé straně přístroje. Přístroj lze nyní vyjmout. Pokyny pro připojení E Regulátor je dimenzován na provozní napětí 230 V AC při 50 Hz. Kontakt hořáku je bezpotenciální a musí se připojovat vždy v řadě s mechanickým termostatem kotle (pokud je to relevantní). E Pozor: Sběrnicová vedení a vedení čidel musí být položena odděleně od síťových vedení!! Po připojení nebo změně připojení čidel a dálkových ovládání je nutné regulátor krátce odpojit (síťový spínač / pojistky). Při opětovném zapnutí se funkce regulátoru nově zkonfiguruje podle připojených čidel. Pokyny pro instalaci ve spojení s digitálním přístrojem do místnosti Při připojení digitálního přístroje do místnosti se v přístroji nastavují hodnoty specifické pro topný okruh. Tyto hodnoty se v regulátoru automaticky skryjí.! Pokud se při provozu digitální přístroj do místnosti na delší dobu odpojí od sběrnice (> 5 min.), pokračuje regulátor topení v práci s vlastními nastavenými hodnotami. Aby se zabránilo poškození v případě chyby při odchylkách od relevantních hodnot nastavení (např. maximální teplota náběhu u podlahového topení), navrhujeme následující postup: 1. Instalace regulátoru topení 2. Nastavení všech hodnot regulátoru topení 3. Instalace digitálního přístroje do místnosti 4. Nastavení všech hodnot digitálního přístroje do místnosti 38\n39 Instalace a uvedení do provozu Schéma soustavy Maximální konfigurace Regulace kotle Ohřev teplé vody 2 směšované topné okruhy s dálkovým ovládáním přes sběrnici nebo 1 směšovaný topný okruh a regulace na konstantní hodnotu / regulace bazénu. Zvyšování teploty zpátečky / solární systém / topení na pevná paliva Cirkulační čerpadlo 39\n40 Instalace a uvedení do provozu Elektrická přípojka 230 V ~; spínací výkon relé 2 (2)A, 250 V~ MT2 G MT1 + - ~50Hz 230V Bus L IX H 1 2 N II A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 ZZZ D1 D2 L1 L1' FBR - 1 H 2 D1 IMP Licht PT1000 SPF 0-10V VF 3 1 F17 F15 F14 F13 F12 F11 F9 F8 F6 F5 F3 F2 F1 III VIII 1 V I M v 2 10 AF VI r s T1 T2 H 1 T3 KF / SPF 6 T4 5 D2 VF 1 M v IV D 1 FBR v n FA ebus 0-10V - + VII + Obsazení svorek VII (1+2): ebus (FA), resp. výstup 0 10 V I (1,2,3+M): F1/F2/F3 = akumulátor dolní/střední/horní I (2+3+M): FBR2 (FBR1) pro topný okruh 1 I (2+M): F2 = čidlo v místnosti pro topný okruh 1 I (4+5): F5 = čidlo náběhu topného okruhu 2 I (6+7): F6 = termostat zásobníku I (7+8): F8 = čidlo kotle / čidlo kolektoru I (9+10): F9 = venkovní čidlo V (1+M): F11 = čidlo náběhu topného okruhu 1 / čidlo multifunkčního relé 1 V (2+M): zásobník teplé vody dole / čidlo multifunkčního relé 2 40 VIII(1+M): F13 = PT1000 => kotel 2 / kolektor 2 / čidlo multifunkčního relé 3 VIII (2+M): F14 = PT1000 => kolektor 1 / čidlo multifunkčního relé 4 III (1-3): FBR2 (FBR1) pro topný okruh 2 III (1+2): F15 = vstup 0 10 V / světelné čidlo / čidlo v místnosti pro topný okruh 2 III (2+3): F17 = počitadlo impulsů pro měření výnosu IX (1+2): Datové vedení sběrnice CAN Bus IX (3+4): Napájení sběrnice CAN Bus Síť II (1): II (2): II (3): II (4): II (5): II (6): II (7): II (8): vodič N sítě napájení ze sítě přístroj napájení ze sítě relé A1 = čerpadlo topného okruhu 1 A2 = čerpadlo topného okruhu 2 A3 = čerpadlo pro nabíjení zásobníku A4 = směšovač topného okruhu 2 otevření A5 = směšovač topného okruhu 2 uzavření II (9+10): A6 = stupeň hořáku 1 / kotel 1 VI (1+2): A7 = stupeň hořáku 2 / kotel 2 / pevná paliva IV (1): IV (2): A8 = směšovač topného okruhu 1 otevření / multifunkční relé 1 A9 = směšovač topného okruhu 1 uzavření / multifunkční relé 2 IV (3): A10 = čerpadlo kolektoru 2/ přepínací ventil k solárnímu zásobníku 2 / multifunkční relé 3 IV (4): A11 = čerpadlo kolektoru 1 (regulované otáčky) multifunkční relé 4\n41 A1 A2 A3 A4 A5 A Obsluha Instalace a uvedení do provozu Obsazení síťových svorek Konektor 2 [II] D1 D2 N L1 L1' T1 T2 v 2 ZZZ M r II N: vodič N sítě L1: napájení ze sítě přístroj L1 : napájení ze sítě k relé D 1: čerpadlo topného okruhu 1 D 2: čerpadlo topného okruhu 2 F: čerpadlo pro nabíjení zásobníku v: směšovač topného okruhu 2 otevření v: směšovač topného okruhu 2 uzavření r: stupeň hořáku 1 r: stupeň hořáku 1 Konektor 6 [VI] s T3 T4 VI A7 s: stupeň hořáku 2 / kotel 2 s: stupeň hořáku 2 / kotel 2 Konektor 4 [IV] v 1 v 2 1 n M A8 A9 IV A10 A11 v: směšovač topného okruhu 1 otevření / multifunkční relé 1 v: směšovač topného okruhu 1 uzavření / multifunkční relé 2 čerpadlo kolektoru 2 / přepínací ventil / multifunkční relé 3 čerpadlo kolektoru 1 (otáčky)/ multifunkční relé 4 Obsazení svorek čidel Konektor 7 [VII] FA ebus 0-10V VII + - Kolík 1: ebus (FA), resp. výstup 0 10 V Kolík 2: (kostra sběrnice / 0 10 V) Konektor 1 [I] D 1 1 FBR H 1 D2 AF KF / SPF VF F9 F8 F6 F5 F3 F2 F1 I Kolík 1: akumulátor dolní čidlo Kolík 2: akumulátor střední čidlo / FBR topného okruhu 1 (čidlo v místnosti) Kolík 3: akumulátor horní čidlo / FBR topného okruhu 1 (požadovaná hodnota) Kolík 4: čidlo náběhu topného okruhu 2 (kostra) Kolík 5: čidlo náběhu topného okruhu 2 Kolík 6: čidlo užitkové vody Kolík 7: čidlo užitkové vody a kotle (kostra) Kolík 8: čidlo kotle Kolík 9: venkovní čidlo Kolík 10: venkovní čidlo (kostra) 41\n42 Obsluha Instalace a uvedení do provozu Konektor 5 [V] 2 1 D1 SPF VF F12 F11 2 V Kolík 1: Čidlo náběhu topného okruhu 1 / čidlo multifunkčního relé 1 Kolík 2: Užitková voda dolní čidlo / čidlo multifunkčního relé 2 Konektor 8 [VIII] => čidlo PT H 2 PT1000 F14 F13 VIII 1 Kolík 1: Čidlo kotle 2 / solární 2 multifunkční relé 3 Kolík 2: Čidlo solární 1 / čidlo multifunkčního relé 4 Konektor 3 [III] Konektor 9 [IX] 3 1 D 2 FBR - IMP Licht 0-10V Bus H L + - F17 F15 IX 3 III Kolík 1: FBR topného okruhu 2 (čidlo v místnosti) / vstup 0 10 V / světlo Kolík 2: FBR topného okruhu 2 (kostra) Kolík 3: FBR topného okruhu 2 (požadovaná hodnota) / počitadlo impulsů pro měření výnosu Sběrnice CAN Bus, kolík 1 = H (data) Sběrnice CAN Bus, kolík 2 = L (data) Sběrnice CAN Bus, kolík 3 = - (kostra, Gnd) Sběrnice CAN Bus, kolík 4 = + (napájení 12 V) 42\n43 Instalace a uvedení do provozu Příslušenství Ovládací modul BM 8 (Pouze pro typy regulátorů s připojením na sběrnici CAN Bus.) Regulátor umožňuje připojit pro každý topný okruh prostřednictvím sběrnicového vedení ovládací modul BM. Pomocí ovládacího modulu lze různé funkce ovládání a sledování hodnot soustavy přesunout přímo do obývacího pokoje. Dosáhne se tak maximálního komfortu. Přesný popis celého rozsahu funkcí poskytuje technický popis modulu BM. - Zobrazení parametrů soustavy - Zadávání parametrů topného okruhu - Regulace teploty v místnosti - Automatická adaptace topné křivky Dálkové ovládání FBR2 Připojení: Konektor I; 1-3, resp. konektor III; Otočný přepínač pro změnu požadované teploty v místnosti, rozsah nastavení: ( ± 5 K) - Regulace podle místnosti prostřednictvím integrovaného čidla v místnosti - Otočný volič provozního režimu i Pohotovost/vypnuto (pouze ochrana před zamrznutím) q 1 Automatický provoz (podle časového programu 1 v regulátoru) q 2 Automatický provoz (podle časového programu 2 v regulátoru) C 24 hod. noční provoz (snížená teplota) B 24 hod. denní provoz (komfortní teplota) F Letní provoz (topení vypnuto, pouze teplá voda)! Přepínač programů topení na regulátoru musí být nastaven na q. 43\n44 Instalace a uvedení do provozu Místo montáže - V referenční / hlavní obytné místnosti topného okruhu (na vnitřní stěně v obytné místnosti). - Ne v blízkosti topných těles nebo jiných přístrojů vydávajících teplo. - Libovolně, pokud je vypnutý vliv čidla v místnosti. Montáž - Sundejte krytku ze soklu na dolní straně. - Připevněte sokl na místo montáže. - Proveďte elektrické připojení. - Znovu nasaďte krytku. Přijímač DCF Připojení: Konektor VII; 1,2 Regulátor má možnost připojení přijímače DCF. Pokud je přijímač DCF připojen, aktualizuje se čas regulátoru každý den v hodin a dodatečně 5 minut po zapnutí napájení. Pokud se čas po uvedené době neupraví, zvolte jiné místo montáže DCF (např. jinou stěnu) a znovu spusťte (restartujte) regulátor (jedno vypnutí napájení). PC Pomocí parametrizačního softwaru Comfort Soft lze nastavovat a zobrazovat všechny parametry specifické pro soustavu. Parametry lze v nastavitelných časových intervalech ukládat na PC, graficky zobrazovat a vyhodnocovat. Pro spojení s PC potřebujete optický adaptér nebo zařízení CoCo PC active, které ve spojení s modemem podporuje také odesílání chybových hlášení pomocí SMS a dálkové zobrazování dat regulátoru. Odpory čidla FBR Teplota FBR1 Svorky 1-2 Přepínač na q FBR2 Svorky 1-2 Čidlo v místnosti +10 C 680 Ω Ω +15 C 700 Ω Ω +20 C 720 Ω Ω +25 C 740 Ω Ω +30 C 760 Ω Ω 44\n45 Instalace a uvedení do provozu Omezovač maxima Pokud je zapotřebí omezovač maxima, musí se připojit mezi čerpadlo topného okruhu a spínací výstup regulátoru pro čerpadlo. Konektor I, svorka 4, resp T T D1 D2 N L1 L1 Telefonní spínač Telefonním spínačem lze topení přepnout do režimu topení h. K instalaci se používají přípojné svorky regulátoru pro dálkové ovládání FBR (viz schéma připojení). Jakmile je na svorkách 2 a 3 příslušného konektoru identifikován zkrat, přepne se přiřazený topný okruh do režimu topení. Dodatečně se aktivuje ohřev teplé vody. (jen u regulátorů s ohřevem teplé vody). Po odstranění zkratu topí regulátor znovu podle nastaveného programu topení. E Pokud se topný okruh dálkově ovládá ovládacím modulem, musí se připojení telefonního spínače provést na ovládací modul. 45\n46 Instalace a uvedení do provozu 5KOhm NTC: AF, KF, SPF, VF 1KOhm PTC: AFS, KFS, SPFS, VFAS Regulátor lze provozovat se čidly 5KOhm NTC (standard), ale také 1KOhm PTC. Nastavení na typ čidla se provádí při uvedení do provozu na úrovni Uvedení do provozu. Úroveň Uvedení do provozu se jednou zobrazí při otevření krytky ovládání po zapnutí napájecího napětí. Lze ji znovu aktivovat krátkým odpojením napájecího napětí. Přepnutí čidel působí na všechny čidla. Výjimky - Připojené analogové dálkové ovládání je automaticky rozpoznáno. Na regulátor tak lze připojit dosavadní i novou verzi [konektor I; 1-3, resp. konektor III; 1-3]. - Regulátor obsahuje možnost provádět po připojení čidla v místnosti na svorky [konektor I; 1+2, resp. konektor III; 1+2] regulaci podle teploty v místnosti. Pro tento případ lze nezávisle na nastaveném druhu čidla použít pouze čidlo 5KOhm NTC. Teplota 5KOhm NTC 1KOhm PTC -60 C Ω 470 Ω -50 C Ω 520 Ω -40 C Ω 573 Ω -30 C Ω 630 Ω -20 C Ω 690 Ω -10 C Ω 755 Ω 0 C Ω 823 Ω 10 C 9952 Ω 895 Ω 20 C 6247 Ω 971 Ω 25 C 5000 Ω 1010 Ω 30 C 4028 Ω 1050 Ω 40 C 2662 Ω 1134 Ω 50 C 1801 Ω 1221 Ω 60 C 1244 Ω 1312 Ω 70 C 876 Ω 1406 Ω 80 C 628 Ω 1505 Ω 90 C 458 Ω 1607 Ω 100 C 339 Ω 1713 Ω 110 C 255 Ω 1823 Ω 120 C 194 Ω 1936 Ω PT Ω 961 Ω 1000 Ω 1039 Ω 1078 Ω Ω 1155 Ω 1194 Ω 1232 Ω 1270 Ω 1309 Ω 1347 Ω 1385 Ω 1422 Ω 1460 Ω 46\n47 Instalace a uvedení do provozu Venkovní čidlo AF (AFS) S Místo montáže - Pokud možno na severní nebo severovýchodní fasádu vně vytápěné místnosti - Cca 2,5 nad zemí - Neinstalovat nad okny nebo vzduchovými šachtami Montáž - Sundejte kryt - Připevněte čidlo dodaným šroubkem Čidlo náběhu VF (VFAS) v Místo montáže - Při ovládání kotle namísto čidla kotle KF pokud možno těsně za kotel na trubku náběhu topení - Při provozu se směšovači v cca 0,5 m za oběhové čerpadlo Montáž - Důkladně očistěte trubku náběhu - Naneste tepelně vodivou pastu (A)!! - Připevněte čidlo upínací páskou Čidlo zásobníku SPF (SPFS) F Místo montáže - Do ochranné jímky zásobníku teplé vody (většinou na čelní stěnu zásobníku) Montáž - Čidlo zasuňte do ochranné jímky co nejdále! Ochranná jímka musí být suchá. Čidlo kotle KF (KFS) r Místo montáže - Ponorná jímka na teploměr, regulátor teploty a čidlo kotle v topném kotli Montáž - Čidlo zasuňte do ochranné jímky co nejdále 47\n48 Instalace a uvedení do provozu Uvedení do provozu Postup uvádění do provozu 1. Před uvedením do provozu si laskavě pečlivě přečtěte tento návod 2. Namontujte regulátor, proveďte elektrické připojení a zapněte kotel, resp. napájení 3. Počkejte, dokud se na regulátoru nezobrazí standardní indikace 4. Otevřete krytku ovládání Při prvním otevření krytky ovládání po zapnutí napájení se na displeji zobrazí úroveň UVED DO PROV. Úroveň Uvedení do provozu Všechny hodnoty na této úrovni se musí zadávat po sobě, bez přerušení. Ä Otevřete úroveň, Ç Nastavte hodnotu, Ä Uložte hodnotu a aktivujte další hodnotu CESTINA CAS ROK MESIC DEN Nastavení jazyka Nastavení aktuálního času: 1. minuty => Ä => 2. hodiny Nastavení aktuálního data Nastavení aktuálního data Nastavení aktuálního data 5. ÄSpusťte instalaci (UVED DO PROV) 6. ÇNastavte hodnotu 7. ÄUložte hodnotu a přejděte na další 8. Zavřete krytku ovládání (konec uvedení do provozu) 9. Nastavte spínač programu na požadovaný provozní režim, např. automatiku 1 (viz stranu 4) Soustava (volba základní funkce regulátoru) Touto hodnotou nastavení můžete obsadit další hodnoty na úrovni Uvedení do provozu. Lze předvolit následující základní funkce (viz také popis soustavy). 01 = E => regulátor kaskády pro kotle s modulací 02 = E => regulátor kaskády pro kotle se spínáním 03 = E => regulátor 0 10 V 04 = E => standardní regulátor s dvoustupňovým kotlem 05 = regulátor 2 kotlů => kaskáda 2 kotlů spínána přes relé 06 = E => (bez funkce ve V1) Úroveň Instalace Označení Rozsah hodnot Výchozí VH Soustava ----, TYP ZT ZT 1 SBERN TYP ZT ZASOB ZT TYP AKUMUL 00, 01, TO FUNKCE D1 TO FUNKCE D2 00, 01, VYKON/ STUP kw 00 kw 48\n49 Instalace a uvedení do provozu TYP ZT 1 (druh primárního kotle) 00 = žádný primární kotel 01 = jednostupňový kotel se spínáním 02 = jednostupňový s modulací 03 = dvoustupňový kotel se spínáním (druhý stupeň přes A7) 04 = dva jednotlivé kotle se spínáním (druhý kotel přes A7) 05 = vícestupňový se spínáním (kaskáda přes sběrnici) 06 = vícestupňový s modulací (kaskáda přes sběrnici) ZT 1 SBERN (připojení kotle) 00 => relé => standard (kotel se spínáním) 01 = sběrnice CAN-BUS => standard (kaskáda se spínáním) 02 = ebus => kotel bez regulátoru teploty => zadání stupně modulace => standard (kaskáda s modulací) 03 = ebus => kotel s regulátorem teploty => zadání požadované teploty (u kaskády není vhodné) 04 = 0 10 V jen při TYP ZT 1 = 01, 02 nebo 03 Relé hořáku se ovládají paralelně. Čidlo KF [F8] musí být připojeno. TYP ZT 2 (Druh sekundárního kotle => A7) (U kotle 1 s dvoustupňovým hořákem neaktivní) 00 = žádný sekundární kotel 01 = kotel na pevná paliva => funkci viz ZASOB ZT2 02 = (bez funkce ve V1) 03 = (bez funkce ve V1) 04 = čerpadlo kolektoru 05 = čerpadlo pro kotel 1 (např. dodatečný kotel u kaskád) ZASOB ZT2 (zásobník tepla pro kotel 2) (Jen při TYP ZT 2 = pevná paliva) Odlehčení při najíždění má nadřazenou prioritu: ZAP: T KOTLE2 > T KOTLE2 MIN VYP: T KOTLE2 < [T KOTLE2 MIN - 5 K] T KOTLE2 = teplota kotle na pevná paliva 00 = topení proti kolektoru (bez zásobníku) => F8 ZAP: T KOTLE2 > [F8 + HYSTER HOR K] VYP: T KOTLE2 < [F8 + HYSTER HOR 2] 01 = topení proti akumulátoru => F1, F3 ZAP: T KOTLE2 > [F3 + HYSTER HOR K] VYP: T KOTLE2 < [F1 + HYSTER HOR 2] 02 = topení proti zásobníku teplé vody => F6 ZAP: T KOTLE2 > [F6 + HYSTER HOR K] VYP: T KOTLE2 < [F6 + HYSTER HOR 2] 03 = topení proti ZÁSOBNÍKU III (bazén) => F15 ZAP: T KOTLE2 > [F15 + HYSTER HOR K] VYP: T KOTLE2 < [F15 + HYSTER HOR 2] Chování při spínání Čerpadlo se zapne, jakmile teplota kotle na pevná paliva překročí teplotu referenčního čidla o hysterezi (HYSTER HOR K). Vypíná se ve chvíli, kdy teplota klesne o 5 K pod tuto zapínací teplotu. Odlehčení při najíždění Vypnutí se provede, jakmile teplota kotle na pevná paliva klesne pod nastavenou limitní teplotu (T ZT2 MIN) o 5 K. Čerpadlo se znovu uvolní, jakmile teplota kotle na pevná paliva stoupne nad nastavenou limitní teplotu (T ZT2 MIN). Zablokování kotle 1 ZAP: T KOTLE2 > požadovaná teplota kotle + 5 K a čerpadlo kotle 2 = zap. VYP: T KOTLE2 <= požadovaná teplota kotle nebo čerpadlo kotle 2 = vyp. Kotel 1 se nezablokuje při TYP ZT 1 = vícestupňový se spínáním TYP ZT 1 = vícestupňový s modulací ZASOB ZT2 = topení proti zásobníku teplé vody (F6) ZASOB ZT2 = topení proti ZÁSOBNÍKU III (F15)! Ist die Kühlfunktion aktiviert, so wirkt diese ebenfalls auf die Feststoffkesselfunktion. PUFFER (Speicherart des Heizungspuffers)! Pokud je aktivována funkce chlazení, působí rovněž na funkci kotle na pevná paliva. 00 = žádný akumulátor pro topení 01 = akumulátor pro topení (F1 F3) (přepínání čidel ve V1 žádná další funkce) 02 = kombinovaný zásobník pro topení a provoz s teplou vodou (přepínání čidel ve V1 žádná další funkce) TO FUNKCE (volba funkce topného okruhu) Při změně tohoto parametru se znovu spustí (resetuje) regulátor. Na displeji se krátce zobrazí RESET. 49\n50 Instalace a uvedení do provozu 00 => standardní topný okruh 01 => regulace na pevné teploty náběhu Během doby topení (viz program topení) se topný okruh provozuje s nastavenou pevnou teplotou náběhu [T-VYST-DEN], zatímco během doby snížené teploty s nastavenou pevnou teplotou náběhu [T-VYST-NOC]. 02 => regulace teploty bazénu (pouze pro topný okruh II) Tuto funkci lze použít k vytápění bazénu. Směšovač reguluje teplotu náběhu pro tepelný výměník bazénu. Čidlo teploty vody v bazénu se připojuje na přípojku pro čidlo v místnosti příslušného topného okruhu (viz FBR) [konektor III; 1+2]. Regulace teploty náběhu působí v souladu s regulací čistě podle místnosti [VLIV T MIST]. Požadovanou hodnotu teploty vody lze zadat v oblasti Uživatel na příslušné úrovni topného okruhu [T BAZENU 1/2/3]. Program topení běží. V době snížené teploty se nevytápí (pouze ochrana před zamrznutím). Na úrovni zobrazení se zobrazuje teplota vody a aktuální požadovaná hodnota [T BAZENU / T BAZENU ZH]. 03 => okruh teplé vody Tuto funkci lze použít k provozu dodatečných okruhů teplé vody. Čidlo náběhu topného okruhu je umístěno v zásobníku teplé vody. Požadovanou hodnotu teploty teplé vody lze zadat v oblasti Uživatel na příslušné úrovni topného okruhu [T TUV]. Program topení pro topný okruh působí jako program uvolnění pro zásobník. V době snížené teploty se požadovaná teplota zásobníku nastaví na 10 C. Lze využít funkci přednosti teplé vody regulátoru kotle (částečná přednost má stejný účinek jako přednost). 04 => zvyšování teploty zpátečky přes směšovač (pouze pro topný okruh II) Čidlo náběhu topného okruhu se využívá jako čidlo zpátečky kotle. Směšovač reguluje 24 hod. na nastavenou hodnotu [T V SYST MIN] topného okruhu. Upozornění pro montáž: Směšovač otevřen => náběh kotle se zavede do zpátečky (=> zvyšování teploty zpátečky) Směšovač zavřen => zpátečka topných okruhů probíhá normálně. Při otevřeném směšovači musí být zajištěna cirkulace kotlem (čerpadlo kotle). VYKON/ STUP (výkon kotle pro každý stupeň) Zobrazení čísla kotle a stupně => výběr programovacím tlačítkem => zadání/změna nastavení výkonu kotle = stupeň/kotel není k dispozici, resp. neaktivní U kotlů se stejným výkonem dostačuje uvolnění kotle, např.: ZT1 01 => 01 ZT1 02 => 01 ZT2 01 => 01 atd. (podle počtu kotlů) Automatické přiřazení: Po novém spuštění nebo nové konfiguraci hledá regulátor na sběrnicovém systému kotle. Během této doby (cca 1 min.) nelze ještě provést ruční zadání výkonu (zobrazení SCAN ). Jestliže se ohlásí kotel s údajem o výkonu, tento výkon se automaticky zapíše do seznamu. Jestliže se ohlásí kotel bez údaje o výkonu, zapíše se do seznamu s výkonem 15 kw. Tuto hodnotu lze následně ručně opravit. Pokud po novém spuštění nebo po aktivaci parametru NOVA KONFIG nebude nalezen kotel, který již byl jednou konfigurován, zobrazí se chybové hlášení. Po stisku KONFIG OK na konci zadání výkonu se tento kotel z konfigurace odstraní a chybové hlášení se smaže. 50\n51 Instalace a uvedení do provozu Funkce pro doplňková relé Multifunkční relé = relé MF jsou vždy osazena jednou základní funkcí MF-1: Směšovač topného okruhu 1 otevřen (MFR RELE1 = 00) MF-2: Směšovač topného okruhu 1 uzavřen (MFR RELE2 = 00) MF-3: Čerpadlo kolektoru (MFR RELE3 = 01) MF-4: Cirkulace (čas) (MFR RELE4 = 02) Solární/MF Označení Rozsah hodnot Výchozí VH MFR RELE(1 4) ,00,01,02 T-MF (1 4) Z HDN 30 C 90 C 30 C MF (1 4) HYST 2K 10K 5K F15 FUNKCE Není-li tato základní funkce relé MF zapotřebí (konfigurace soustavy na úrovni instalace), lze pro každé volné relé zvolit jednu z níže popsaných funkcí. Relé MF 1 4 (A8 A11) je přiřazeno vždy jedno čidlo 1 4 (F11 F14) (platí jen pro funkce od 20 ). Pokud je pro některou funkci zapotřebí dalšího čidla, připojí se jako F17 (konektor III, kolíky 2+3). Funkce volitelné pro relé MF 1 4 jsou v příkladech pro relé 1 popsány níže. MFR RELE1 (volba funkce relé MF1) T-MF 1-Z HDN (spínací teplota relé MF1) MF 1 HYST (hystereze relé MF1) 00 = bez funkce MF 01 = čerpadlo kolektoru ZAP: Při požadavku spotřebiče na teplo VYP: Bez požadavku spotřebiče na teplo Při požadavku na teplo alespoň ze strany jednoho spotřebiče v soustavě se zapne čerpadlo. Po vypnutí hořáku působí funkce doběhu. 02 =cirkulace (čas) Spínání relé podle časového programu pro cirkulační čerpadlo 03 = přívodní čerpadlo ZAP: Při požadavku interního spotřebiče na teplo VYP: Bez požadavku interního spotřebiče na teplo. S doběhem čerpadla. 05 = čerpadlo kotle 1 Relé lze použít k ovládání čerpadla kotle 1. (Relé spíná s relé hořáku 1; doběh = 5 min.) 06 = čerpadlo kotle 2 Při používání regulátoru k ovládání dvou kotlů lze relé využít k ovládání čerpadla kotle 2. (Relé spíná s relé hořáku 2; doběh = 5 min.) 20 = cirkulační čerpadlo řízené podle teploty OBEH TEP = teplota zpátečky cirkulačního vedení ZAP: VYP: OBEH TEP < T-MF 1-Z HDN OBEH TEP > [T-MF 1-Z HDN + MF 1 HYST] Cirkulační čerpadlo se zapne, jakmile teplota zpátečky klesne pod nastavenou limitní teplotu (T-MF 1-Z HDN). Čerpadlo se znovu vypne, jakmile teplota zpátečky překročí nastavenou limitní teplotu o hysterezi (MF 1 HYST). Nastavený program cirkulace, jakož i nastavení Cirkulace teplé vody jsou nadřazené => zapnutí se provádí jen v době uvolnění. 21 = cirkulační čerpadlo přes impuls ZAP: Při zkratu na přiřazeném vstupu čidla VYP: Po 5 minutách Při zkratu na vstupu multifunkčního čidla se cirkulační čerpadlo na 5 min. zapne. Zapnutí se na čele impulsu provede jednorázově. Nastavený program cirkulace, jakož i nastavení Cirkulace teplé vody jsou nadřazené => zapnutí se provádí jen v době uvolnění. 22 = začlenění kotle na pevná paliva (např. ve spojení s dvoustupňovými kotli) T-MF1, resp. 1 4 = teplota kotle na pevná paliva T AKUMUL D = teplota akumulátoru v oblasti nabíjení [F1] ZAP: VYP: T-MF1 > [T AKUMUL D (F1) + MF1 HYST + 5 K] T-MF1 < [T AKUMUL D (F1) + MF1 HYST] Odlehčení při najíždění: ZAP: T-MF1 > T-MF 1-Z HDN VYP: T-MF1 > [T-MF 1-Z HDN - 5 K] Čerpadlo se zapne, jakmile teplota kotle na pevná paliva překročí teplotu akumulátoru v oblasti nabíjení [T AKUMUL D (F1)] o hysterezi [MF 1 HYST + 5 K]. Vypíná se ve chvíli, kdy teplota klesne o 5 K pod tuto zapínací teplotu. 51\n52 Instalace a uvedení do provozu Vypnutí se dodatečně provede, jakmile teplota kotle na pevná paliva klesne pod nastavenou limitní teplotu (T-MF 1-Z HDN) o 5 K. Čerpadlo se znovu uvolní, jakmile teplota kotle na pevná paliva stoupne nad nastavenou limitní teplotu (T-MF 1-Z HDN). Zablokování kotle 1 ZAP: T-MF1 > požadovaná teplota kotle + 5 K a čerpadlo kotle na pevná paliva = zap. VYP: T-MF1 <= požadovaná teplota kotle nebo čerpadlo kotle na pevná paliva = vyp. 23 = začlenění solárního zdroje do systému (na MF4 kvůli čidlu PT1000) T- KOLEKT [T-MF4] = teplota solárního kolektoru T-V D [F12] = teplota zásobníku teplé vody v oblasti nabíjení ZAP: T-KOLEKT > [T-V D + MF 4 HYST + 5 K] VYP: T-KOLEKT < [T-V D + MF 4 HYST] Čerpadlo se zapne, jakmile teplota solárního kolektoru překročí teplotu zásobníku v oblasti napájení (T-V D) o hysterezi (MF 4 HYST + 5 K). Vypíná se ve chvíli, kdy teplota klesne o 5 K pod tuto zapínací teplotu. Bezpečnost / ochrana soustavy VYP: T TUV > T-MF 4 Z HDN ZAP: T TUV < [T-MF 4 Z HDN - 5 K] Vypnutí se provede, jakmile teplota zásobníku stoupne nad nastavenou limitní teplotu (T-MF 4 Z HDN). Čerpadlo se znovu uvolní, jakmile teplota zásobníku klesne pod limitní teplotu o 5 K. 24 = zvyšování teploty zpátečky kotle 1 TEP ZPATECKY 1 = teplota zpátečky ze soustavy [= T-MF1, resp. 1 4]. ZAP: TEP ZPATECKY 1 < T-MF 1-Z HDN VYP: TEP ZPATECKY 1 > [T-MF 1-Z HDN + MF 1 HYST] Čerpadlo pro zvyšování teploty zpátečky se zapne, jakmile teplota zpátečky klesne pod nastavenou limitní teplotu (T-MF 1-Z HDN). Znovu se vypne, jakmile teplota zpátečky překročí nastavenou limitní teplotu o hysterezi (MF 1 HYST). 25 = zvyšování teploty zpátečky kotle 2 TEP ZPATECKY 2 = teplota zpátečky ze soustavy ZAP: TEP ZPATECKY 2 < T-MF 1-Z HDN VYP: TEP ZPATECKY 2 > [T-MF 1-Z HDN + MF 1 HYST] Čerpadlo pro zvyšování teploty zpátečky se zapne, jakmile teplota zpátečky klesne pod nastavenou limitní teplotu (T-MF 1-Z HDN). Znovu se vypne, jakmile teplota zpátečky překročí nastavenou limitní teplotu o hysterezi (MF 1 HYST). 26 = zvyšování teploty zpátečky kotle přes akumulátor ZAP: T AKUMUL D [F1] > T-MF1 + MF1 HYST + 5K VYP: T AKUMUL D < T-MF1 + MF1 HYST Ventil pro zvyšování teploty zpátečky přes akumulátor se otevře, jakmile teplota akumulátoru dole [T AKUMUL D] překročí teplotu zpátečky soustavy [čidlo 1, resp. 1 4] o hysterezi (MF 1 HYST + 5 K). Znovu se vypne, jakmile teplota akumulátoru dole klesne pod teplotu zpátečky. F15 FUNKCE (funkce čidla F15) 00 = čidlo v místnosti pro topný okruh 2. Jestliže se v této poloze na impulsním vstupu [IMP] rozpozná další čidlo, vyhodnotí se FBR. 01 = vstup 0 10 V => pro vyhodnocení viz parametry NAPT KRIVKA na úrovni technik/soustava. 02 = světelné čidlo (pro kontrolu správnosti u solárního systému bez funkce ve verzi V1). ADR SBER (číslo topného okruhu) Topné okruhy jsou označovány čísly, počínaje 01. Čísla topných okruhů nesmí být přidělena dvakrát. 00 používejte pouze při výměně regulátoru. 5 K CIDLO / 1 K CIDLO (K zadání je nutný číselný kód) 00 = čidlo 5KOhm NTC 01 = čidlo 1kOhm PTC Zde je možné nastavit druh připojených čidel (neplatí pro FBR, čidla v místnosti a solární čidla PT 1000 [konektor VIII]). Topné okruhy / čidla Označení Rozsah hodnot Výchozí VH ADR SBER ADR SBER K CIDLO 00 = 5K, 01 = 1K 01 52\n53 Instalace a uvedení do provozu Systémová sběrnice Topná soustava Tento regulátor lze modulárně rozšiřovat dodatečnými moduly připojovanými přes integrovanou sběrnici. Systém lze v maximální výbavě použít k regulaci následujících komponent topné soustavy. 1-8 kotlů (modulace nebo spínání) 1-15 směšovaných topných okruhů řízených podle venkovní teploty 0-15 regulátorů v místnosti (digitálních nebo analogových) 1 solárního systému (2 kolektory, 2 zásobníky) 1 kotle na pevná paliva Různé komponenty se jednoduše připojují na systémovou sběrnici. Moduly se do systému samostatně přihlásí a prostřednictvím nastavené adresy sběrnice ADR SBER (číslo topného okruhu, resp. číslo kotle) vyhledají partnery pro komunikaci. Chybová hlášení Při výskytu chyby v topné soustavě se na displeji regulátoru zobrazí blikající výstražný trojúhelník (E) a příslušné číslo chyby. Význam zobrazeného chybového kódu naleznete v následující tabulce. Po odstranění chyby by se měla soustava znovu spustit (resetovat) => RESET. RESET Krátké odpojení přístroje (síťový spínač). Regulátor se znovu spustí, nově se nakonfiguruje a pokračuje v práci s již nastavenými hodnotami. RESET+ Ä Přepsání všech nastavených hodnot výchozími hodnotami (kromě jazyka, času a hodnot čidel). Při zapnutí regulátoru (síť ZAP.) je nutné držet stisknuté doplňkové tlačítko ( Ä), dokud se na displeji nezobrazí EEPROM. Chyba Chyba komunikace E 90 E 91 Popis chyby Adr. 0 a 1 na sběrnici. Adresy sběrnice 0 a 1 se nesmí používat zároveň. Adresa sběrnice obsazena. Nastavenou adresu sběrnice již používá jiný přístroj. E 200 Chyba komunikace kotel 1 E 201 Chyba komunikace kotel 2 E 202 Chyba komunikace kotel 3 E 203 Chyba komunikace kotel 4 E 204 Chyba komunikace kotel 5 E 205 Chyba komunikace kotel 6 E 206 Chyba komunikace kotel 7 E 207 Chyba komunikace kotel 8 Interní chyba E 81 Chyba EEPROM. Neplatná hodnota byla nahrazena výchozí hodnotou. E Zkontrolujte hodnoty parametrů! Chyba čidla (porucha/zkrat) E 69 F5: Čidlo náběhu topného okruhu 2 E 70 F11: Čidlo náběhu topného okruhu 1, čidlo multifunkčního relé 1 E 71 E 72 E 75 E 76 E 78 E 80 F1: Akumulátor dolní čidlo F3: Akumulátor horní čidlo F9: Venkovní čidlo F6: Termostat zásobníku F8: Čidlo kotle / čidlo kolektoru (kaskáda) Čidlo v místnosti topný okruh 1, F2: Střední čidlo akumulátoru E 83 Čidlo v místnosti topný okruh 2 F15: Čidlo bazénu (zásobník 3) E 135 F12: Dolní termostat zásobníku teplé vody, multifunkční relé 2 E 136 F13 (PT1000): Kotel 2, kolektor 2, multifunkční relé 3 E 137 F14 (PT1000): Kolektor 1, multifunkční relé 4 53\n54 Instalace a uvedení do provozu Hledání chyb Všeobecné Při chybném chování své soustavy byste nejprve měli zkontrolovat, zda je správná kabeláž regulátoru a komponent regulátoru. Čidla Na úrovni Všeobecné/Servis/Test čidel lze zkontrolovat čidla. Všechny připojené čidla se zde musí zobrazit s hodnověrnými naměřenými hodnotami. Akční členy (směšovače, čerpadla) Na úrovni Všeobecné/Servis/Test relé lze zkontrolovat akční členy. Na této úrovni lze jednotlivě spínat všechny relé. Lze tak jednoduše zkontrolovat správné připojení těchto komponent (např. směr otáčení směšovačů). Připojení na sběrnici Při poruše komunikace zkontrolujte propojovací vedení: Sběrnicová vedení a vedení čidel musí být položena odděleně od síťových vedení. Záměna pólů? Kontrola napájení sběrnice: Mezi svorkami + a - konektoru sběrnice musí být alespoň 8V DC (konektor IX, svorky 3+4). Při naměření nižšího napětí je nutné nainstalovat externí napájení. Čerpadla se nevypínají Zkontrolujte spínač ručního provozu / automatiky => automatika Zkontrolujte spínání čerpadel => druh spínání čerpadel Čerpadla se nezapínají Zkontrolujte provozní režim => standardně F (zkontrolujte B ) Zkontrolujte čas a program topení => doba topení Zkontrolujte druh spínání čerpadel: Standardní => venkovní teplota > požadovaná teplota v místnosti? Limity teploty => venkovní teplota > platný limit teploty? Regulace podle místnosti => teplota v místnosti > požadovaná teplota + 1 K Hořák se včas nevypne Zkontrolujte minimální teplotu a druh omezení minima => ochrana před korozí Hořák se nezapíná Zkontrolujte požadovanou teplotu kotle => požadovaná teplota musí být vyšší než aktuální teplota kotle. Zkontrolujte provozní režim => standardně F (zkontrolujte B) U solárních systémů: Zkontrolujte blokaci hořáku (BEZH) Na ovládacim přístroji při spojení se směšovačem => zobrazení symbolu komunikace na standardním displeji (podle provedení nebo v ) Regulátor kotle => zobrazení venkovní teploty a teploty kotle (viz Zobrazení/ Soustava ) Na regulátoru kotle při spojení s ovládacím přístrojem => zobrazení teploty v místnosti a skrytí aktuální požadované teploty v místnosti ---- (viz Zobrazení/Topný okruh ) Na regulátoru rozšíření směšovače při spojení s regulátorem kotle => zobrazení venkovní teploty a teploty kotle (viz Zobrazení/Soustava ) Ovládací přístroj => zobrazení teploty v místnosti a skrytí aktuální požadované teploty v místnosti ---- (viz Zobrazení/Topný okruh ) Technické údaje Napájecí napětí podle IEC V AC ± 10% Příkon Spínací výkon relé Max. proud přes svorku L1 max. 8 VA 250 V 2 (2) A 10 A Krytí podle EN IP 40 Třída ochrany podle EN Montáž rozvaděče podle DIN IEC Rezerva chodu hodin II, ochranná izolace Výřez 138x92 > 10 hod. Povolená okolní teplota při provozu 0 až 50 C Povolená okolní teplota při skladování - 20 až 60 C Odpory čidel - tolerance v ohmech - tolerance teploty - tolerance v ohmech - tolerance teploty Tolerance v ohmech NTC 5 kω (AF,KF,SPF,VF) +/-1% při 25 C +/- 0,2K při 25 C PTC 1010Ω (AFS,KFS,SPFS,VFAS) +/-1% při 25 C +/- 1,3K při 25 C Čidlo PT1000 s 1 kω +/- 0,2 % při 0 C Na funkční závady způsobené chybnou obsluhou nebo nastavením se záruka nevztahuje. 54\n56 Servis: Rendamax bv Hamstraat AG Kerkrade Parkstad nr P.O. Box BA Kerkrade The Netherlands Tel. (+31) Fax (+31)\nE V1. Systémový manažer Návod k obsluze. Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu.\nE8.5064 V1 Systémový manažer Návod k obsluze Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu. Bezpečnostní pokyny VSEOBECNE VSEOBECNE Bezpečnostní\nNávod k obsluze a instalaci. Regulátor topení. Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu.\nE8 Regulátor topení Návod k obsluze a instalaci Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu. Záruční podmínky Všeobecne Všeobecne Záruční podmínky\nE8 Regulátor topení Návod k obsluze a instalaci Dodržujte bezpečnostní pokyny a pozorně si tento návod přečtěte, dříve než uvedete přístroj do provozu. Bezpečnostní pokyny Část 1: Obsluha Allgemeines Bezpečnostní