VIESMANN. Montážní a servisní návod VITOPEND 100-W. pro odborné pracovníky - PDF Free Download\nDownload "VIESMANN. Montážní a servisní návod VITOPEND 100-W. pro odborné pracovníky"\n1 Montážní a servisní návod pro odborné pracovníky VIESMANN Vitopend 100-W typ WH1D, výkon 10,7 až 24,8 kw a 13,2 až 31 kw Plynový nástěnný a kombinovaný kotel pro provoz nezávislý na vzduchu v místnosti Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední strana VITOPEND 100-W 9/2012 Prosím uschovat!\n4 Obsah Návod k montáži Příprava montáže Informace o výrobku... 5 Příprava montáže... 5 Průběh montáže Montáž topného kotle a přípojek... 6 Přípojka spalin... 7 Plynová přípojka Otevření skříňky regulace Elektrické přípojky Servisní návod První uvedení do provozu, inspekce, údržba Pracovní postup - první uvedení do provozu, inspekce a údržba Další údaje k pracovním postupům Odstraňování poruch Sled funkcí a možné poruchy Indikace poruch na displeji Oprava Popis funkce Obslužné a indikační prvky Topný provoz Příprava teplé vody Schémata Připojovací schéma a schéma zapojení Seznamy dílů Protokoly Technické parametry Technické údaje Osvědčení ES Prohlášení o shodě pro Vitopend 100-W Seznam hesel Obsah\n5 Příprava montáže Informace o výrobku Vitopend 100-W, WH1D Kotel je připraven pro provoz na zemní plyn H. Pomocí přestavovací sady přestavitelný na jiné druhy plynu. Vitopend 100-W je dovoleno zásadně dodávat pouze do zemí uvedených na typovém štítku. Pro dodávku do zemí neuvedených na typovém štítku si musí autorizovaný odborný podnik z vlastní iniciativy vyžádat samostatné schválení v souladu s příslušnými právními ustanoveními dané země. Příprava montáže Instalace studené vody Montáž F Uzavírací ventil G Studená voda H Pojistná skupina A Přípojka studené vody kotle B Vypouštění C Pozorovatelné ústí odfukového potrubí D Pojistný ventil E Zpětný ventil Pojistná skupina H dle DIN 1988 musí být instalována tehdy, pokud je tlak síťové přípojky pitné vody vyšší než 10 bar a není použit redukční ventil tlaku pitné vody (podle DIN 4753). Zpětný ventil resp. kombinovaný proudový ventil vybavený zpětným ventilem se smí používat pouze ve spojení s pojistným ventilem. Při použití pojistného ventilu, musí být rukojet' uzavíracího ventilu studené vody kotle sejmuta, aby se nemohlo provést manuální uzavření. Tlumič vodních rázů Pokud jsou ve stejné síti jako kotel připojena místa odběru, u kterých může dojít k tlakovým rázům (např. tlakový splachovač, pračka nebo automatická myčka nádobí), doporučujeme montáž tlumiče vodního rázu do blízkosti původce tlakového rázu. 5\n6 Průběh montáže Montáž topného kotle a přípojek! Pozor Aby se zabránilo poškození zařízení, všechna potrubí připojte bez zatížení a bez momentu. Upozornění Pomocí přiložené montážní šablony A připravte plynové, vodovodní a elektrické přípojky. Ø A Montážní šablona 6\n7 Průběh montáže Montáž topného kotle a přípojek (pokračování) 3. Montáž 2. 2x 1. Přípojka spalin Před montáží zkontrolujte, zda je nutné použití spalinové clony (viz níže uvedená tabulka). 7\n8 Průběh montáže Přípojka spalin (pokračování) Spalinová clona (vnitřní7) Druh instalace Typ (provedení) Systém AZ Přípojka skrz venkovní stěnu Svislý průchod střechou 24,8 kw 31 kw Délka trubky spalin a přiváděného vzduchu Clona-7 Délka trubky spalin a přiváděného vzduchu Clona-7 mm m mm m mm C 12x 60/ > > / > 6 8 C 12 Paralelní adaptér 80/ > > > > C 32x 60/100 1, > 1, > /125 1, ,25 44 > 1, > 1, > > 6 10 C 32 Paralelní adaptér 80/ > > > > C 42x 60/ Připojení na koncentrický komín 8\n9 Průběh montáže Přípojka spalin (pokračování) Druh instalace Typ (provedení) Systém AZ 24,8 kw 31 kw Délka trubky spalin a přiváděného vzduchu Clona-7 Délka trubky spalin a přiváděného vzduchu Clona-7 mm m mm m mm C 52x 60/ C 52 Paralelní adaptér 80/ > > > > Spaliny skrz střechu a přiváděný vzduch z jiné tlakové oblasti (venkovní zeď) C 82x 60/ /125 2,5 + 4,5 44 2, ,5 Montáž Oddělený přívod vzduchu a odvod spalin B 22 / B 32 Paralelní adaptér 80/ > > > > Spaliny skrz střechu a přiváděný vzduch z jiné tlakové oblasti (vzduch v místnosti) 9\n10 Průběh montáže Přípojka spalin (pokračování) A B D B C A Připojovací koleno pro vertikální instalaci odtahového systému 60/100 B Spalinová clona C Paralelní připojovací nástavec kotle pro vertikální instalaci systému odvodu spalin (80/80) Upozornění Hrdla paralelního připojovacího nástavce kotle C se musí namontovat tak, aby směřovala doleva nebo doprava. Montáž odtahového systému. D Koaxiální připojovací nástavec kotle pro vertikální instalaci odtahového systému 60/100 a 80/125 Návod k montáži spalinového systému Upozornění Do potrubí pro odvod spalin a přívod vzduchu se musí instalovat revizní kus s jímkou kondenzátu a připojit na odtok kondenzátu. 10\n11 Průběh montáže Přípojka spalin (pokračování) AZ-systém 80/80 mm Trubka přívodu vzduchu se musí v nevytápěných prostorách tepelně izolovat. Upozornění k provedení B 22 /B 32 : paralelní adaptér Je potřebné nejméně jedno koleno 87 na straně přiváděného vzduchu. Ochrana proti drobným zvířatům (klapka přiváděného vzduchu) se nesmí použít. Upozornění Měření emisí spalin provádějte jen při namontovaném krycím plechu. Otevření obtoku spalin Montáž A Předlisovaný plíšek 11\n12 Průběh montáže Plynová přípojka 2. Proveďte kontrolu těsnosti. A 1. Na plynovou přípojku namontujte plynový uzavírací kohout A. Dotahovací moment 30 ±2 Nm. Přestavba na jiný druh plynu: Návod k montáži přestavovací sady Upozornění Ke kontrole těsnosti použijte jen vhodné a schválené přípravky pro hledání netěsností (ČSN EN 14291) a potřebné přístroje. Přípravky pro hledání netěsností s obsahem nevhodných látek (např. nitridy, sulfidy) mohou vést k poškození materiálu. Zbytky přípravků pro hledání netěsností po zkoušce odstraňte. Pozor! Příliš vysoký zkušební tlak vede k poškození topného kotle a plynové armatury. Max. zkušební přetlak 150 mbar. Je-li k lokalizaci netěsnosti nutný vyšší tlak, odpojte topný kotel a plynové armatury od hlavního potrubí (povolte šroubení). 3. Odvzdušněte plynové potrubí. 12\n13 Průběh montáže Otevření skříňky regulace x 4x Montáž 13\n14 Průběh montáže Elektrické přípojky 5 D C B A GAS PUMP FAN? LN1 LN E A Pojistka T 2,5 A B Síťová přípojka C Ionizační kabel D Potenciometr Konektory nízkého napětí % Čidlo teploty zásobníku (je-li k dispozici) E Příslušenství síťové přípojky (při připojení odstraňte propojovací můstek) Konektor 230 V~ sö Oběhové čerpadlo (interní připojení) dg Elektromagnetický plynový ventil (interní přípojka) a-ö Spalinový ventilátor (interní přípojka) Síťová přípojka (ze strany stavby) Nebezpečí Nesprávné přiřazení žil kabelu může vést k těžkému poranění a k poškození přístroje. Žíly L a N se nesmí zaměnit. 14\n15 Průběh montáže Elektrické přípojky (pokračování) V přívodu ze sítě musí být nainstalováno odpojovací zařízení, které najednou odpojí od sítě všechny neuzemněné vodiče s rozevřením kontaktu na min. 3 mm. Napájecí síť musí být vybavena nulovým vodičem. Vodní potrubí musí být spojeno s vyrovnáním napěťových potenciálů domu. Jištění max. 16 A. Doporučený síťový kabel: NYM-J 3 x 1,5 mm 2, jištění max. 16 A, 230 V~, 50 Hz. Síťová přípojka příslušenství (ze strany stavby) V případě instalace ve vlhkých místnostech se nesmí síťová přípojka příslušenství mimo vlhkou oblast zřizovat na regulaci. Instaluje-li se topný kotel mimo vlhké místnosti, lze síťovou přípojku dílů příslušenství zřídit přímo na regulaci. Tato přípojka se zapíná a vypíná přímo síťovým vypínačem regulace (max. 1 A) Doporučený síťový kabel: NYM s potřebným počtem žil pro externí přípojky. Příslušenství: Vitotrol 100, typ RT Vitotrol 100, typ UTA Instalace připojovacích kabelů Vitotrol 100, typ UTDB Vitotrol 100, typ UTDB-RF Přípojka dílů příslušenství Návod k montáži příslušenství Upozornění Při připojení Vitotrol 100 odstraňte můstek mezi 1 a L. Montáž! Pozor Pokud připojovací kabely přiléhají k horkým součástem, budou poškozeny. Při pokládání a upevňování připojovacích kabelů ze strany stavby dbejte toho, aby nebyly překročeny maximální přípustné teploty kabelů. 15\n16 Průběh montáže Elektrické přípojky (pokračování) 1. Upozornění Pracovní krok 1: Připojte připojovací kabel stahovací páskou k držáku regulace. Regulaci uzavřete a přiklopte nahoru. Zavěste čelní plech a přišroubujte. 16\n17 První uvedení do provozu, inspekce, údržba Pracovní postup - první uvedení do provozu, inspekce a údržba Další pokyny k pracovním postupům viz příslušná uvedená strana Pracovní postup pro první uvedení do provozu Pracovní postup pro inspekci Pracovní postup pro údržbu Strana 1. Napouštění a odvzdušnění topného zařízení Kontrola těsnosti všech přípojek na straně topné a pitné vody 3. Kontrola elektrické síťové přípojky 4. Kontrola druhu plynu Přestavba na jiný druh plynu (viz samostatný návod k montáži) 6. Měření statického tlaku a připojovacího tlaku plynu Měření tlaku v trysce Nastavení max. topného výkonu Kontrola těsnosti systému AZ (měření prstencové štěrbiny) Vyprázdnění topného kotle resp. topného zařízení Kontrola a čištění hořáku Kontrola membránové expanzní nádoby a tlaku zařízení Kontrola a čištění spalinového výměníku tepla Kontrola zapalovací a ionizační elektrody Omezovač objemového toku Kontrola funkce pojistných ventilů 17. Kontrola upevnění elektrických přípojek 18. Kontrola těsnosti všech dílů plynového rozvodu při provozním tlaku Servis 19. Měření emisí spalin Měření ionizačního proudu Kontrola externího pojistného ventilu zkapalněného plynu (je-li k dispozici) 17\n18 První uvedení do provozu, inspekce, údržba Pracovní postup - první uvedení do provozu, (pokračování) Pracovní postup pro první uvedení do provozu Pracovní postup pro inspekci Pracovní postup pro údržbu Strana 22. Kontrola odvodu spalin 23. Instrukce pro provozovatele zařízení\n19 Další údaje k pracovním postupům První uvedení do provozu, inspekce, údržba Napouštění a odvzdušnění topného zařízení Pozor! Nevhodná plnicí voda napomáhá tvorbě usazenin a vzniku koroze, což může vést k poškození kotle. Před napuštěním topné zařízení důkladně propláchněte. K napuštění použijte výhradně vodu splňující požadavky na kvalitu pitné vody. Plnicí voda s tvrdostí nad 16,8 dh (3,0 mol/m 3 ) se musí změkčit, např. malou změkčovací stanicí na změkčení topné vody (viz ceník Vitoset). Do plnicí vody lze přidat prostředek na ochranu před nízkými teplotami (pod bodem mrazu), určený speciálně pro topná zařízení. Vhodnost by měla být prokázána výrobcem prostředku proti mrazu, protože jinak mohou vzniknout poškození těsnění a membrán a rovněž tak hlučnost při topném provozu. Za škody vzniklé tímto způsobem a následky škod Viessmann nepřebírá žádnou záruku. 1. Zkontrolujte předtlak membránové expanzní nádoby. 2. Uzavřete plynový uzavírací kohout. 3. Naplňte topné zařízení napouštěcím kohoutem na vratné větvi topení (ze strany stavby). Minimální tlak zařízení > 0,8 bar. 4. Pokud byla regulace před napouštěním již zapnuta: Obě otočné točítka otočte současně doleva až na doraz. Vypněte síťový vypínač na regulaci a po 3 s opět zapněte Upozornění Pokud ještě nebyla před napouštěním zapnuta regulace, nachází se servopohon přepínacího ventilu ve střední poloze a zařízení se úplně napustí s Servis\n20 První uvedení do provozu, inspekce, údržba Další údaje k pracovním postupům (pokračování) Otočné točítko tw na cca. 3 s nastavte do regulačního rozsahu a zase zpět. Servopohon přepínacího ventilu najede do střední polohy. 6. Zavřete napouštěcí kohout ve vratné větvi topení (ze strany stavby). 7. Zavřete uzavírací ventily na straně topné vody. Upozornění Čerpadlo běží po dobu cca 10 min. 5. Po kompletním naplnění a odvzdušnění vypněte síťový vypínač na regulaci. Kontrola druhu plynu Ve stavu při dodávce je kotel nastaven na zemní plyn E. Topný kotel se může provozovat v rozsahu Wobbeho čísla W s 11,4 až 15,2 kwh/m 3 (40,9 až 54,8 MJ/m 3 ). 1. Porovnejte druh plynu a Wobbeho číslo (W s ) s plynárenskou firmou resp. dodavatelem zkapalněného plynu a s výše uvedenými údaji. 2. Pokud údaje nesouhlasí, musí se hořák přestavit podle údajů plynárenské firmy resp. dodavatele zkapalněného plynu na druh plynu, který je k dispozici. 3. Druh plynu zapište do tabulky Protokoly. Rozsah Wobbeho čísla W s W s kwh/m 3 MJ/m 3 zemní plyn H 12,7 až 15,2 45,6 až 54,8 zkapalněný plyn P 20,3 až 24,4 72,9 až 87,8 Upozornění Uvedené hodnoty Wobbeho čísla W s platí za těchto okolních podmínek: Tlak vzduchu: 1013 mbar Teplota: 15 C Měření statického tlaku a připojovacího tlaku plynu Nebezpečí Tvorba CO jako důsledek špatného nastavení hořáku s sebou může nést závažná zdravotní rizika. Před zahájením a po ukončení prací na plynových spotřebičích je třeba změřit hladinu CO. Upozornění Aby se vyloučil falešný vzduch, musí se namontovat krycí plech. 20\n21 První uvedení do provozu, inspekce, údržba Další údaje k pracovním postupům (pokračování) Provoz na zkapalněný plyn Nádrž na zkapalněný plyn při prvním uvedení do provozu resp. po výměně dvakrát vypláchněte. Po vypláchnutí nádrž i připojovací plynové potrubí důkladně odvzdušněte. 1. Uzavřete plynový uzavírací kohout Změřte připojovací (dynamický) tlak. Požadovaná hodnota: Zemní plyn: 20/25 mbar Zkapalněný plyn: 28/30/37/50 mbar Upozornění K měření připojovacího tlaku použijte vhodné měřicí přístroje s rozlišením min. 0,1 mbar. Povolte šroub v měřicím hrdle A na kombinovaném plynovém regulátoru, nevyšroubovávejte ho, a připojte manometr. 3. Otevřete plynový uzavírací kohout. 4. Změřte statický tlak a naměřenou hodnotu zapište do tabulky protokolu. Požadovaná hodnota: max. 57,5 mbar 5. Uveďte kotel do provozu. Upozornění Při prvním uvedení do provozu může zařízení vykazovat poruchu v důsledku přítomnosti vzduchu v plynovém potrubí. K odblokování vypněte síťový vypínač regulace a po uplynutí cca 3 s opět zapněte. Zapalovací postup se opakuje. 7. Naměřenou hodnotu zapište do tabulky Protokoly. Učiňte opatření podle následující tabulky. 8. Vypněte síťový vypínač na regulaci napětí (kotel se odstaví z provozu), zavřete plynový uzavírací kohout, sejměte manometr a pomocí šroubu uzavřete měřicí hrdlo A. 9. Otevřete plynový uzavírací kohout a uveďte přístroj do provozu. Nebezpečí Únik plynu u měřicího hrdla představuje nebezpečí výbuchu. Zkontrolujte plynotěsnost na měřicím hrdle. Servis 21\n22 První uvedení do provozu, inspekce, údržba Další údaje k pracovním postupům (pokračování) Připojovací (dynamický) tlak Opatření u zemního plynu H u zkapalněného plynu P i: u zemního plynu H, M méně než 17 mbar méně než 25 mbar Neuvádějte zařízení do provozu a informujte plynárenskou firmu resp. dodavatele zkapalněného plynu. 17 až 25 mbar 25 až 45 mbar Uveďte topný kotel do provozu. více než 25 mbar více než 45 mbar Před zařízení zapojte samostatný regulátor tlaku plynu a nastavte vstupní tlak na hodnotu 20 mbar u zemního plynu resp. 37 u zkapalněného. Informujte plynárenský podnik resp. dodavatele zkapalněného plynu. Měření tlaku v trysce 01. Vypněte síťový vypínač na regulaci (topný kotel se odstaví z provozu) A Měřicí hrdlo B Krytka C Šroub D Šroub s křížovou drážkou 22 Otočte otočný ovladač tr až k levému dorazu. 02. Uzavřete plynový uzavírací kohout. 03. Povolte šroub v měřicím hrdle A, nevyšroubovávejte ho, a připojte manometr. 04. Otevřete plynový uzavírací kohout. Zapněte síťový vypínač na regulaci.\n23 První uvedení do provozu, inspekce, údržba Další údaje k pracovním postupům (pokračování) 05. Nastavení horního tepelného výkonu: Otočte otočný ovladač tw až k pravému dorazu (krátce zastavte) a otočte ho zpět. Zobrazí se Serv. Upozornění Provoz s horním jmenovitým tepelným výkonem se po cca 30 min automaticky nebo vypnutím/zapnutím síťového napětí nastaví zpět. 06. Odšroubujte krytku B z kombinovaného plynového regulátoru. 07. Změřte tlak v tryskách při horním jmenovitém tepelném výkonu. V případě odchylky od hodnoty uvedené v následující tabulce nastavte tlak v tryskách pro horní jmenovitý tepelný výkon pomocí šroubuc (klíč vel. 10). 08. Nastavení spodního tepelného výkonu: Upozornění Než nastavíte spodní jmenovitý tepelný výkon, musíte nastavit horní jmenovitý tepelný výkon. Provoz se spodním jmenovitým tepelným výkonem se po cca 30 min automaticky nebo vypnutím/zapnutím síťového napětí zruší Otočte otočný ovladač tw až k levému dorazu. Zobrazí se Serv. 09. Změřte tlak v tryskách při spodním jmenovitém tepelném výkonu. V případě odchylky od hodnoty uvedené v následující tabulce nastavte tlak v tryskách pro spodní jmenovitý tepelný výkon pomocí šroubu s křížovou hlavou D. Přidržte šroub C (klíč vel. 10), aby se neprotáčel. 10. Přišroubujte krytku B. 11. Zkontrolujte nastavené hodnoty a zapište je do tabulky Protokoly. 5 6 Servis 23\n24 První uvedení do provozu, inspekce, údržba Další údaje k pracovním postupům (pokračování) 12. Vypněte síťovým vypínačem na regulaci napětí (topný kotel se odstaví z provozu), zavřete plynový uzavírací kohout, sejměte manometr a uzavřete měřicí hrdlo A šroubem. 13. Otočné ovladače tw a tr otočte do původní polohy. 14. Otevřete plynový uzavírací kohout a uveďte přístroj do provozu. Nebezpečí Únik plynu u měřicího hrdla představuje nebezpečí výbuchu. Zkontrolujte neprostupnost pro plyny na měřicím hrdle. 10,7 až 24,8 kw Jmenovitý tepelný výkon kw 10, ,8 tlak v tryskách vztažen na připojovací tlak 20 mbar plyn ø trysek v mm zemní plyn H 1,25 mbar 2,6 2,9 3,4 5,3 7,6 10,3 13,5 tlak v tryskách vztažen na připojovací tlak 37 mbar plyn zkapalněný plyn P ø trysek v mm 0,84 mbar 5,6 6,0 6,8 10,4 14,8 20,2 26,4 13,2 až 31 kw Jmenovitý tepelný výkon kw 13, tlak v tryskách vztažen na připojovací tlak 20 mbar plyn ø trysek v mm zemní plyn H 1,25 mbar 2,3 3,2 4,7 6,5 8,5 10,8 13,3 tlak v tryskách vztažen na připojovací tlak 37 mbar plyn zkapalněný plyn P ø trysek v mm 0,84 mbar 5,2 6,8 9,6 12,9 16,8 21,2 26,1 24\n25 První uvedení do provozu, inspekce, údržba Další údaje k pracovním postupům (pokračování) Upozornění Hodnoty tlaku v tryskách uvedené v tabulkách platí za těchto okolních podmínek: Tlak vzduchu: 1013 mbar Teplota: 15 C Wobbeho číslo viz strana 20. Nastavení max. topného výkonu Upozornění Pro topný provoz lze max. topný výkon omezit. Omezení se nastavuje prostřednictvím modulačního rozsahu. 01. Vypněte síťový vypínač na regulaci (topný kotel se odstaví z provozu) 04. Otevřete plynový uzavírací kohout. Uveďte topný kotel do provozu Otočte otočný ovladač tr až k levému dorazu. Otočte otočný ovladač tw až k pravému dorazu (krátce zastavte) a otočte ho zpět. Zobrazí se Serv. Servis Povolte šroub v měřicím hrdle A, nevyšroubovávejte ho, a připojte manometr. 25\n26 První uvedení do provozu, inspekce, údržba Další údaje k pracovním postupům (pokračování) Regulaci uzavřete a přiklopte nahoru. 08. Vypněte síťový vypínač na regulaci, uzavřete plynový uzavírací kohout, demontujte manometr a uzavřete měřicí hrdlo A. 09. Otočné ovladače tw a tr otočte do původní polohy. 10. Nastavení max. topného výkonu zapište do tabulky protokolu. 11. Otevřete plynový uzavírací kohout a uveďte přístroj do provozu. Otáčejte potenciometr B šroubovákem doleva tak dlouho, až tlak v trysce na manometru odpovídá požadovanému topnému výkonu podle tabulky tlaku trysek na straně 24. Nebezpečí Únik plynu u měřicího hrdla představuje nebezpečí výbuchu. Zkontrolujte nepropustnost pro plyny na měřicím hrdle. Kontrola těsnosti systému AZ (měření prstencové štěrbiny) A Kouřovod se považuje za dostatečně těsný, nevyskytují-li se ve spalovacím vzduchu koncentrace CO 2 vyšší než 0,2 % nebo koncentrace O 2 nižší než 20,6 %. Jsou-li naměřeny vyšší hodnoty CO 2 nebo nižší hodnoty O 2, je nutná tlaková zkouška kouřovodu při statickém přetlaku 200 Pa. A Místo měření spalovacího vzduchu (přiváděný vzduch) 26\n27 První uvedení do provozu, inspekce, údržba Další údaje k pracovním postupům (pokračování) Vyprázdnění topného kotle resp. topného zařízení! Pozor Nebezpečí opaření Topný kotel resp. topné zařízení vypusťte teprve tehdy, když teplota kotlové vody resp. teplota zásobníku klesne pod 40 C. Upozornění Topný kotel resp. topné zařízení lze vypustit teprve tehdy, když je servopohon přepínacího ventilu ve střední poloze (viz strana 19). Jakmile je servopohon přepínacího ventilu ve střední poloze, vypněte síťový vypínač na regulaci, aby čerpadlo nebylo v činnosti nasucho. Kontrola a čištění hořáku Vypněte síťový vypínač na regulaci a odpojte síťové napětí. Zavřete a zajistěte plynový uzavírací kohout. 4x 4x Servis 27\n28 První uvedení do provozu, inspekce, údržba Další údaje k pracovním postupům (pokračování) Upozornění Je-li nutné, vyčistěte hořák stlačeným vzduchem nebo popř. mýdlovým louhem. Propláchněte čistou vodou. Namontujte s novými těsněními. Kontrola membránové expanzní nádoby a tlaku zařízení Zkontrolujte vstupní tlak membránové expanzní nádoby na měřicí vsuvce A, popř. jej upravte na potřebnou hodnotu. Upozornění Plynový kombinovaný kotel můžete doplňovat plnicími kohouty pomocí přiloženého klíče B. B 28\n29 Kontrola a čištění spalinového výměníku tepla První uvedení do provozu, inspekce, údržba Další údaje k pracovním postupům (pokračování) 4x Při povolování šroubení na straně topné vody proveďte přidržení druhým otevřeným klíčem. Upozornění Je-li zapotřebí, vyčistěte spalinový výměník tepla stlačeným vzduchem nebo příp. mýdlovým louhem a propláchněte čistou vodou. Namontujte s novými těsněními. Servis 29\n30 První uvedení do provozu, inspekce, údržba Další údaje k pracovním postupům (pokračování) Kontrola zapalovací a ionizační elektrody 23 ±2, ,3 +3-0, ,5-3, ,5 8 Upozornění Vyčistěte zapalovací elektrody malým kartáčkem nebo brusným papírem. 30\n31 Omezovač objemového toku První uvedení do provozu, inspekce, údržba Další údaje k pracovním postupům (pokračování) Je-li zapotřebí, omezovač objemového toku A propláchněte čistou vodou. Označení omezovače objemového toku A Jmenovitý tepelný výkon Objemový tok Barva 10,7 až 24,8 kw 10 l/min černá 13,2 až 31 kw 12 l/min červený Kontrola těsnosti všech dílů plynového rozvodu při provozním tlaku Nebezpečí Únik plynu představuje nebezpečí výbuchu. Zkontrolujte nepropustnost pro plyny součástí plynového rozvodu. Upozornění Ke kontrole těsnosti použijte jen vhodné a schválené přípravky pro hledání netěsností (ČSN EN 14291) a potřebné přístroje. Přípravky pro hledání netěsností s obsahem nevhodných látek (např. nitridy, sulfidy) mohou vést k poškození materiálu. Zbytky přípravků pro vyhledávání netěsností po zkoušce odstraňte jako odpad. Servis 31\n32 První uvedení do provozu, inspekce, údržba Další údaje k pracovním postupům (pokračování) Měření emisí spalin Koaxiální připojovací nástavec kotle 2. Otevřete plynový uzavírací kohout. Uveďte topný kotel do provozu. 3. Nastavte horní tepelný výkon (viz strana 23) Změřte obsah CO 2 nebo O 2 a CO. Hodnoty zapište do tabulky Protokoly. BA A Spaliny B Přiváděný vzduch Připojovací koleno kotle 4. Nastavte dolní tepelný výkon (viz str. 23) Změřte obsah CO 2 nebo O 2 a CO. Hodnoty zapište do tabulky Protokoly. 5. Vypněte síťový vypínač na regulaci. Provoz na spodní jmenovitý tepelný výkon je ukončen. Mezní hodnoty podle ČSN EN 483 musíte dodržet (obsah CO < 1000 ppm). BA Paralelní připojovací nástavec kotle Upozornění Přístroj provozujte s čistým spalovacím vzduchem, aby se zabránilo poruchám v provozu a poškození materiálu. Nachází-li se naměřené hodnoty mimo přípustnou oblast, je třeba přezkoušet následující: Těsnost systému AZ (viz strana 26) Statický a připojovací tlak (viz strana 20) Tlak v trysce (viz strana 22) A B 1. Připojte analyzátor na měřicí otvor A. 32\n33 Měření ionizačního proudu První uvedení do provozu, inspekce, údržba Další údaje k pracovním postupům (pokračování) A Kabel adaptéru (lze objednat jako příslušenství) 1. Měřicí přístroj připojte podle obrázku. 2. Nastavte horní tepelný výkon (viz strana 23) 3. Ionizační proud při vytvoření plamene: min. 4µA. Je-li ionizační proud < 4 µa: zkontrolujte vzdálenosti elektrod (viz strana 30). 4. Vypněte síťový vypínač na regulaci. Provoz na horní jmenovitý tepelný výkon je ukončen. 5. Naměřenou hodnotu zapište do tabulky Protokoly. Servis 33\n34 První uvedení do provozu, inspekce, údržba Další údaje k pracovním postupům (pokračování) Instrukce pro provozovatele zařízení Montážní firma musí předat provozovateli zařízení návod k obsluze a seznámit ho s obsluhou zařízení. 34\n35 Odstraňování poruch Sled funkcí a možné poruchy Nárokování tepla prostřednictvím regulace Indikace na displeji Opatření ne Zvyšte požadovanou hodnotu, zajistěte odběr tepla ano Rozběhne se ventilátor ne Po cca 51 sekundách porucha F5 Zkontrolujte spínač tlaku vzduchu, ventilátor, spojovací kabely ventilátoru, síťové napětí na ventilátoru a ovládání ventilátoru ano Zapalování ne Porucha F4 Zkontrolujte přípojku zapalovacího modulu ano Otevře se kombinovaný plynový regulátor ano ne Porucha F4 Zkontrolujte kombinovaný plynový regulátor (ovládání 230 V), zkontrolujte připojovací tlak plynu Servis Narůstá ionizační proud (vyšší než 2 µa) Symbol A ne Porucha F4 Změřte ionizační proud, zkontrolujte nastavení elektrod a ověřte, není-li v plynovém potrubí vzduch. 35\n36 Odstraňování poruch Sled funkcí a možné poruchy (pokračování) ano Hořák v provozu ne Před dosažením nastavené požadované hodnoty teploty kotlové vody se vypne a ihned znovu spustí Zkontrolujte těsnost zařízení pro odvod spalin (recirkulace spalin), zkontrolujte dynamický tlak plynu Indikace poruch na displeji f 2 Poruchy se na displeji indikují přerušovaně svítícím kódem poruchy (např. F2 ) se symbolem poruchy U. Kód poruchy Chování zařízení Příčina poruchy Opatření na dis- pleji 0A Hořák je zablokován Připojovací tlak plynu příliš nízký Zkontrolujte tlak plynu a hlídač tlaku plynu. 0C Hořák je zablokován Příliš nízké síťové napětí Zkontrolujte napájení ze sítě. F2 Porucha hořáku Zareagoval kotlový termostat 36 Zkontrolujte stav naplnění topného zařízení. Zkontrolujte oběhové čerpadlo. Odvzdušněte zařízení. Zkontrolujte omezovač teploty (viz strana 41) a spojovací vedení. K odblokování pootočte otočný ovladač tr krátce k pravému dorazu a zpět (Reset).\n37 Odstraňování poruch Indikace poruch na displeji (pokračování) Kód poruchy na displeji F3 Porucha hořáku Při spuštění hořáku je signál plamene již k dispozici Chování zařízení Příčina poruchy Opatření F4 Porucha hořáku Signál plamene chybí F5 Plynový zapalovací automat v poruše Hlídač tlaku vzduchu není při startu hořáku rozpojený, resp. nesepne při dosažení zapalovací zátěže F30 Hořák je zablokován Zkrat čidla teploty kotle F38 Hořák je zablokován Přerušení čidla teploty kotle F50 Žádný ohřev teplé vody Zkrat čidla teploty zásobníku (plyno- vý nástěnný kotel) F51 Žádný ohřev teplé vody Zkrat čidla výtokové teploty (plynový kombinovaný kotel) Zkontrolujte ionizační elektrodu a spojovací vedení. Vypněte a opět zapněte síťový vypínač 8 (nebo Reset, viz F2). Zkontrolujte zapalovací a ionizační elektrodu a spojovací kabely, změřte tlak plynu, zkontrolujte kombinovaný plynový regulátor, zapalování, zapalovací modul. Vypněte a opět zapněte síťový vypínač 8 (nebo Reset, viz F2). Zkontrolujte systém odvodu spalin/přívodu vzduchu, hadice spínače tlaku vzduchu, spínač tlaku vzduchu a propojovací kabely Vypněte a opět zapněte síťový vypínač 8 (nebo Reset, viz F2). Zkontrolujte čidlo teploty kotle (viz strana 41). Zkontrolujte čidlo teploty kotle (viz strana 41). Zkontrolujte čidlo (viz strana 41). Zkontrolujte čidlo (viz strana 41). Servis 37\n38 Odstraňování poruch Indikace poruch na displeji (pokračování) Kód poruchy na displeji F58 F59 Chování zařízení Příčina poruchy Opatření Žádný ohřev teplé vody Žádný ohřev teplé vody Přerušení čidla teploty zásobníku (plynový nástěnný kotel) Přerušení čidla výtokové teploty (plynový kombinovaný kotel) Zkontrolujte čidlo (viz strana 41). Zkontrolujte čidlo (viz strana 41). Oprava Kontrola a čištění deskového výměníku tepla Uzavřete topný kotel na straně topné a pitné vody a vypusťte jej. Upozornění Je možný výstup zbytkové vody z deskového výměníku tepla. 38\n39 Odstraňování poruch Oprava (pokračování) 45 E Přívodní větev topné vody F Vratná větev topné vody Zkontrolujte míru zavápnění přípojek na straně pitné vody a míru znečištění přípojek na straně topné vody. Deskový výměník tepla popř. vyčistěte nebo vyměňte. Výměna deskového výměníku tepla 1. Posuňte krokový motor A nepatrně nahoru. G Studená voda H Teplá voda 2. Otočte adaptér krokového motoru B s krokovým motorem A1/8 proti směru hodinových ručiček a vyjměte. 3. Uvolněte dva šrouby C na deskovém výměníku tepla a vyjměte deskový výměník tepla D s těsněními. Servis 39\n40 Odstraňování poruch Oprava (pokračování) 4. Montáž deskového výměníku tepla D s novým těsněním provádějte v opačném pořadí. Utahovací moment upevňovacích šroubů: 5,5 Nm. Upozornění Při montáži dbejte na polohu otvorů pro upevnění a na správné uložení těsnění. Deskový výměník tepla nesmíte namontovat obráceně. Dbejte označení Top (nahoře). 5. Montáž topného kotle proveďte v obráceném pořadí. 6. Naplňte topný kotel vodou, propláchněte (odvzdušněte) ho a přezkoušejte jeho těsnost. 40\n41 Odstraňování poruch Oprava (pokračování) Kontrola kotlových termostatů a čidel 5 A Kotlový termostat B Čidlo teploty kotle C Čidlo výtokové teploty (plynový kombinovaný kotel) % Čidlo teploty zásobníku (plynový nástěnný kotel) Servis 41\n42 Odstraňování poruch Oprava (pokračování) odpor v kω ,8 0,6 0, teplota ve C 1. Kotlový termostat: Zkoušku proveďte tehdy, pokud po poruchovém vypnutí nelze odblokovat plynový zapalovací automat, přestože je teplota kotlové vody nižší než cca 90 C. Odpojte kabely na čidle. Zkontrolujte průběh činnosti kotlového termostatu multimetrem. Vadný kotlový termostat vymontujte. Namontujte nový kotlový termostat K odblokování pootočte otočný ovládač tr krátce k pravému dorazu a zpět. Zapalovací postup se opakuje Čidlo teploty kotle: Odpojte kabely na čidle. Změřte odpor čidla a porovnejte ho s charakteristikou. V případě velké odchylky čidlo vyměňte. Pozor! Čidlo teploty kotle je umístěno přímo v topné vodě (nebezpečí opaření). Před výměnou čidla topný kotel vypusťte. 3. Čidlo výtokové teploty (plynový kombinovaný kotel): Odpojte kabely na čidle. Změřte odpor čidla a porovnejte ho s charakteristikou. V případě velké odchylky čidlo vyměňte. Pozor! Čidlo teploty výtokové vody je umístěno přímo v pitné vodě (nebezpečí opaření). Před výměnou čidla topný kotel na straně pitné vody vypusťte. 4. Čidlo teploty zásobníku (plynový nástěnný kotel): Odpojte konektor % z kabelového svazku na regulaci. Změřte odpor čidla a porovnejte ho s charakteristikou. V případě velké odchylky čidlo vyměňte. 42\n43 Odstraňování poruch Oprava (pokračování) Kontrola pojistky Upozornění Vypněte síťové napětí. F1 Servis 43\n44 Popis funkce Obslužné a indikační prvky bar A Manometr (tlakoměr) B Displej C Otočný ovladač pro nastavování teploty pitné vody D Otočný ovladač pro nastavování teploty topné vody E Síťový vypínač Topný provoz Při vybavení prostorovým termostatem je udržována požadovaná hodnota teploty kotlové vody nastavená otočným točítkem tr. Upozornění K dosažení požadované teploty místnosti je třeba nastavit požadovanou hodnotu teploty kotlové vody dostatečně vysoko. Není-li aktivní žádný požadavek, je teplota kotlové vody udržována na zadané teplotě ochrany před mrazem. Teplota kotlové vody je elektronickým termostatem v plynovém zapalovacím automatu omezena na 84 C. Rozsah nastavení výstupní teploty: 40 až 76 C. Příprava teplé vody Plynový nástěnný kotel Je-li teplota zásobníku o 2,5 K nižší než požadovaná hodnota teploty zásobníku, zapne se hořák, oběhové čerpadlo a 3- cestný ventil přepne na přípravu teplé vody. 44 Požadovaná hodnota teploty kotlové vody je max. o 20 K vyšší než požadovaná hodnota teploty zásobníku. Stoupne-li skutečná hodnota teploty zásobníku o 2,5 K nad požadovanou hodnotu teploty zásobníku, vypne se hořák a aktivuje se doběh oběhového čerpadla zásobníku.\n45 Popis funkce Příprava teplé vody (pokračování) Plynový kombinovaný kotel Při rozpoznání odběru vody vodním spínačem (> 3 l/min) se zapíná hořák a oběhové čerpadlo a 3-cestný ventil přepíná na přípravu teplé vody. Hořák je modulován podle výstupní teploty pitné vody a je termostatem omezován na straně kotle (84 C). Servis 45\n46 Schémata Připojovací schéma a schéma zapojení A B C D E Deska s plošnými spoji v přístroji Hlídač tlaku plynu (příslušenství) Připojení k síti Vitotrol 100, UTA Vitotrol 100, RT F Vitotrol 100, UTD G Vitotrol 100, UTD-RF CN8 Krokový motor přepínacího ventilu 46\n47 Schémata Připojovací schéma a schéma zapojení (pokračování) T8 Zapalovací transformátor a ionizace Čidlo teploty kotle $ Čidlo výtokové teploty (jen plynový kombinovaný kotel) % Čidlo teploty zásobníku (jen plynový nástěnný kotel) sö dg fj a-ö aca avl a:ö Interní oběhové čerpadlo Elektromagnetický plynový ventil Kotlový termostat Ventilátor Hlídač tlaku vzduchu Vodní spínač Modulační cívka Servis 47\n48 Seznamy dílů Seznamy dílů Pokyn pro objednávky náhradních dílů Uvádějte obj. č. a výrobní č. (viz typový štítek), stejně jako položkové číslo dílu (z tohoto seznamu dílů). Běžné díly jsou k dostání v místních specializovaných prodejnách. A Typový štítek 001 Teplotní čidlo 002 Kotlový termostat 003 Hořák 004 Sběrač spalin 006 Připojovací trubka membránové expanzní nádoby 007 Membránová expanzní nádoba 008 Plech na usměrňování vzduchu hořáku 010 Kombinovaný plynový regulátor 011 Manometr (tlakoměr) 012 Teplotní čidlo 016 Krycí plech 017 Izolace spalovací komory, přední 018 Izolace spalovací komory, zadní 019 Izolace spalovací komory, vpravo a vlevo 020 Tepelný výměník spalin 021 Kryt spalovací komory 022 Trubka rozdělovače plynu, zemní plyn H 024 Šroub M4 x 10 (5 kusů) 025 Ventilátor 026 Tlakový spínač 027 Profilové těsnění 028 Připojovací příruba kotle 030 Stahovací uzávěr (4 kusy) 032 Tlaková hadice 034 Boční díl spalovací komory, vlevo 035 Boční díl spalovací komory, vpravo 036 Víko průduchu pro přiváděný vzduch 040 Trubka rozdělovače plynu, zemní plyn LL/S/Lw/M 041 Trubka rozdělovače plynu, zemní plyn Ls 042 Trubka rozdělovače plynu, zkapalněný plyn 043 Připojovací trubka přívodní větve 044 Připojovací trubka vratné větve 045 Plynová přípojka 046 Připojovací trubka pojistného ventilu 047 Plynová clona 048 Držák regulace 049 Nástěnný držák 050 Venturiho tryska 055 Pouzdro rychloodvzdušňovače 056 Pojistný ventil 057 Deskový výměník tepla pro plynový kombinovaný kotel 058 Průtokové čidlo pro plynový kombinovaný kotel 059 Krokový motor 060 Hlava oběhového čerpadla 5 m/6 m 061 Čtyřhranný klíč plnicího zařízení 062 Omezovač objemového toku pro plynový kombinovaný kotel 063 Sada těsnění pro deskový výměník tepla 064 Hydraulický blok plynového kombinovaného kotle 065 Hydraulický blok plynového nástěnného kotle 066 Oddělovač 067 Doplňovací kohout 068 Svorka 7 8 (5 kusů) 069 Svorka 7 10 (5 kusů) 070 Svorka 7 13,5 (5 kusů) 071 Pouzdro obtoku 072 Svorka 7 18 (5 kusů) 073 Speciální svorka pojistného ventilu (5 kusů) 074 Svorka 7 16 (5 kusů) 080 Regulace kotle Vitopend 081 Kryt připojovacího prostoru 082 Pojistka (10 kusů) 48\n49 Seznamy dílů Seznamy dílů (pokračování) 101 O-kroužek 17 x 4 (5 kusů) 102 Těsnění A10 x 15 x 1 (5 kusů) 103 Těsnění A96 x 150 x Těsnění A17 x 24 x 2 (5 kusů) 105 O-kroužek 16 x 3 (5 kusů) 106 O-kroužek 9,6 x 2,4 (5 kusů) 107 O-kroužek 34 x 3 (5 kusů) 108 O-kroužek 8 x 2 (5 kusů) 109 Těsnění víčka oválné (5 kusů) 111 Průchodková objímka (5 kusů) 112 Kabelová průchodka (5 kusů) 113 Průchodková objímka plynové přípojky(5 kusů) 114 Šroub M4 x 13 (5 kusů) 115 Samořezný šroub 2,9 x 6,5 (5 kusů) 116 Samořezný šroub 4,8 x 63 (5 kusů) 117 Šroub 50 x 12 (5 kusů) 118 Kabelový držák (5 kusů) 200 Přední plech 201 Upevňovací příchytka 202 Nápis 203 Zvuková izolační sada kompletní (jen 24,8 kw) 314 Mezikus pro plyn G¾ x R½ 315 Mezikus pro plyn G¾ x R¾ 316 Armatury topné vody pro konzoly 317 Armatury pitné vody pro konzoly 318 Plynový rohový kohout 319 Plynový průchozí kohout bez tepelného bezpečnostního uzavíracího ventilu 320 Plynový průchozí kohout s tepelným bezpečnostním uzavíracím ventilem 328 Rohový kohout se zátkou pro přívodní nebo vratnou větev 329 Plnicí a vypouštěcí kohout 330 Přiložené příslušenství těsnění 331 Přiložené příslušenství trubkového kolena 7 15 a 18 mm 332 Přiložené příslušenství potrubí 7 15 a 18 mm 333 Trubky 7 15, 18 a 22 mm (vždy 2 kusy) 334 Trubkové koleno 7 22 mm (2 kusy) 335 Průchozí kohout studené vody 336 Rohový kohout studené vody 337 Šroubení se svěrným kroužkem 7 15 a 18 mm Díly podléhající opotřebení 005 Zapalovací a ionizační elektroda Části bez vyobrazení 084 Kabelový svazek CN7 pro plynový kombinovaný kotel 086 Kabelový svazek CN7 pro plynový nástěnný kotel 087 Připojovací potrubí plynový ventil/ pomocné uzemnění 088 Připojovací kabel krokového motoru 089 Připojovací kabel ventilátoru 090 Upevnění kabeláže (10 kusů) 100 O-kroužek 19,8 x 3,6 (5 kusů) 250 Montážní a servisní návod 251 Návod k použití 300 Lak ve spreji, bílá barva Vitoweiß 301 Laková tužka, bílá Vitoweiss 321 Hlídač tlaku plynu 341 Návod k montáži pro montážní pomůcky 342 Návod k montáži pro montážní rám 343 Deskový výměník tepla solární sady 344 Elektromagnetický ventil solární sady 345 Přiložené příslušenství kusů trubek solární sady 346 Kryt solární sady 347 Přiložené příslušenství vlnité trubky solární sady 348 Kulový kohout R½ solární sady 349 Kulový kohout R¾ solární sady 49 Servis\n50 Seznamy dílů Seznamy dílů (pokračování) 350 Kohout přívodní/vratné větve solární sady 351 Přiložené příslušenství trubkových kolen solární sady 352 Upínací šroubení solární sady 353 Plynová přípojka solární sady 354 Obtok solární sady 355 Šroubení solární sady 356 Spínač průtoku solární sady 357 Návod k montáži solární sady 50\n51 Seznamy dílů Seznamy dílů (pokračování) Servis 51\n52 Seznamy dílů Seznamy dílů (pokračování)\n53 Seznamy dílů Seznamy dílů (pokračování) Servis\n54 Seznamy dílů Seznamy dílů (pokračování)\n55 Seznamy dílů Seznamy dílů (pokračování) Servis 55\n56 Seznamy dílů Seznamy dílů (pokračování)\n57 Seznamy dílů Seznamy dílů (pokračování) Servis 57\n58 Protokoly Protokoly Nastavené a naměřené hodnoty Požadovaná hodnota Dne Provedl Statický tlak mbar max. 57,5 mbar Připojovací (dynamický) tlak = u zemního plynu H mbar mbar = u zkapalněného plynu mbar mbar P Druh plynu označte křížkem První uvedení do provozu Údržba/servis Obsah oxidu uhličitého CO 2 při spodním jmenovitém tepelném výkonu při horním jmenovitém tepelném výkonu obj. % obj. % Obsah kyslíku O 2 při spodním jmenovitém tepelném výkonu při horním jmenovitém tepelném výkonu Obsah oxidu uhelnatého CO při spodním jmenovitém tepelném výkonu při horním jmenovitém tepelném výkonu obj. % obj. % ppm ppm Ionizační proud µa min. 2 µa Max. topný výkon kw 58\n59 Technické parametry Technické údaje Jmenovité napětí Jmenovitý kmitočet Jmenovitý proud Třída ochrany Druh krytí 230 V 50 Hz 2,5 A I IP X 4 D dle ČSN EN Přípustná teplota okolí za provozu 0 až +40 C při skladování a přepravě -20 až +65 C provedení C 12, C 12x, C 32, C 32x, C 42, C 42x, C 52, C 52x, C 62, C 62x, C 82, C 82x, B 22, B 32 Kategorie II 2H3P Nastavení elektronického termostatu 84 C Nastavení omezovače teploty 100 C (pevné) Regulátor teploty 40 až 76 C Příkon včetně oběhového čerpadla 10,7-24,8 kw max. 115 W 13,2-31,0 kw max. 140 W Upozornění Připojovací hodnoty slouží pouze k dokumentaci (např. v žádosti o plyn) nebo k přibližné, volumetrické doplňkové kontrole nastavení. Kvůli nastavení z výrobního závodu se hodnoty tlaku plynu nesmí měnit odlišně od těchto údajů. Připojovací hodnoty 10,7 až 24,8 kw Jmenovitý tepelný kw 10, ,8 výkon Jmenovité tepelné kw 11,7 12,3 13,3 16,7 20,0 23,3 26,7 zatížení Připojovací hodnoty vztažené k max. zatížení Zemní plyn H m 3 /h 1,24 1,3 1,41 1,76 2,12 2,47 2,83 l/min 20,43 21,4 23,3 29,1 34,92 40,74 46,62 Zkapalněný plyn P kg/h 0,91 0,96 1,04 1,3 1,56 1,82 2,09 Identifikační číslo výrobku _-0085 BQ 0447 Servis 59\n60 Technické parametry Technické údaje (pokračování) Připojovací hodnoty 13,2 až 31 kw Jmenovitý tepelný kw 13, výkon Jmenovité tepelné kw 14,5 16,7 20,0 23,3 26,7 30,0 33,3 zatížení Připojovací hodnoty vztažené k max. zatížení Zemní plyn H m 3 /h 1,53 1,77 2,12 2,47 2,82 3,17 3,53 l/min 25,29 29,18 34,94 40,74 46,56 52,38 58,2 Zkapalněný plyn P kg/h 1,13 1,31 1,56 1,82 2,08 2,35 2,61 Identifikační číslo výrobku _-0085 BQ\n61 Osvědčení ES Prohlášení o shodě pro Vitopend 100-W My, firma Viessmann Werke GmbH & Co KG, D Allendorf, prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že výrobek Vitopend 100-W vyhovuje následujícím normám: ČSN EN 297 ČSN EN ČSN EN 483 ČSN EN ČSN EN 625 ČSN EN ČSN EN : ČSN EN Tento výrobek se označuje značkou _-0085 BQ 0447 podle ustanovení následujících směrnic: 2006/95/ES 2004/108/ES 2009/142/ES 92/ 42/EHS Tento výrobek splňuje požadavky Směrnice rady 92/42/EHS o účinnosti nových nízkoteplotních topných kotlů. Allendorf, dne 01. srpna 2012 Viessmann Werke GmbH&Co KG ppa. Manfred Sommer Servis 61\n62 Seznam hesel Seznam hesel Č Čidlo teploty kotle...41 Čidlo teploty zásobníku...41 Čidlo výtokové teploty...41 D Deskový výměník tepla...38, 39 Druh plynu...20 E Elektrické přípojky...14 Elektromagnetický plynový ventil...14 ES Prohlášení o shodě...61 H Horní tepelný výkon...23 Hořák...27 I Indikace poruch...36 Indikační prvky...44 Informace o výrobku...5 Ionizační elektroda...30 Ionizační proud...33 K Kód poruchy...36 Kombinovaný plynový regulátor...21 Konektory nízkého napětí...14 Kontrola těsnosti...26 Kotlový termostat...41 M Malá změkčovací stanice...19 Max. topný výkon...25 Membránová expanzní nádoba..19, 28 Měření emisí...32 Měření emisí spalin...32 Měření prstencové štěrbiny...26 Montáž topného kotle...6 N Napouštění topného zařízení...19 Napuštění zařízení...19 O Oběhové čerpadlo...14 Obslužné prvky...44 Obtok spalin...11 Odpojovací zařízení...15 Omezovač objemového toku...31 Oprava...38 Otevření skříňky regulace...13 P Paralelní připojovací nástavec kotle. 32 Plnicí voda...19 Plynová přípojka...12 Pojistka...43 Popisy funkcí...44 Protokol...58 První uvedení do provozu...19 Přípojka spalin...7 Připojovací kabely...15 Připojovací koleno kotle...32 Připojovací nástavec kotle...32 Připojovací tlak...20 Připojovací tlak plynu...21 Příprava teplé vody...44 R Reset...36 S Seznamy dílů...48 Schémata zapojení...46 Schéma zapojení...46 Síťová přípojka...14 Síťová přípojka příslušenství...15 Sled funkcí...35 Spalinový výměník tepla...29 Spodní tepelný výkon...23 Statický tlak\n63 Seznam hesel Seznam hesel (pokračování) T Technické údaje...59 Tlak v trysce...22 Tlak zařízení...19 Topný provoz...44 V Vyprázdnění...27 Vzdálenost elektrod...30 W Wobbeho číslo...20 Z Zapalovací elektrody...30 Země určení dodávek...5 Zkušební přetlak\n64 Upozornění na platnost Výrobní č.: Viessmann, spol. s r.o. Chrášťany Rudná tel.: fax: Technické změny vyhrazeny!\nMontážní a servisní návod pro odborné pracovníky VIESMANN Vitopend 100-W typ WH1D, 10,5 až 24 kw a 13,5 až 30 kw Plynový nástěnný a kombinovaný kotel pro provoz závislý na vzduchu v místnosti Provedení\nVIESMANN. Montážní a servisní návod VITODENS 100-W. pro odborné pracovníky\nMontážní a servisní návod pro odborné pracovníky VIESMANN Vitodens 100-W typ WB1C, 6,5 až 35,0 kw Nástěnný plynový kondenzační kotel Provedení na zemní a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední\nMontážní a servisní návod pro odborné pracovníky VIESMANN Vitodens 100-W typ B1HA, B1KA, 6,5 až 35,0 kw Nástěnný plynový kondenzační kotel Provedení na zemní a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz\nVIESMANN. Montážní a servisní návod VITOPEND 100. pro odborné pracovníky\nMontážní a servisní návod pro odborné pracovníky VIESMANN Vitopend 100 Typ WHEA Plynový nástěnný kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední strana VITOPEND 100\nVIESMANN. Návod k obsluze VITODENS 111-W. pro provozovatele zařízení\nNávod k obsluze pro provozovatele zařízení VIESMANN Topné zařízení s regulací pro provoz s konstantní teplotou nebo pro ekvitermně řízený provoz VITODENS 111-W 4/2012 Prosím uschovat! Bezpečnostní pokyny\nKomfortní, hospodárná a ekologická výroba tepla a jeho dodávka podle potřeby to je úkol, kterému se rodinná firma Viessmann upsala již před třemi generacemi. Množstvím výjimečných vývojových prací a řešení\nVIESMANN. Servisní návod VITODENS 300-W. pro odborné pracovníky\nServisní návod pro odborné pracovníky VIESMANN Vitodens 300-W Typ WB3C, 3,8 až 35,0 kw Nástěnný kondenzační plynový kotel Provedení na zemní plyn a zkapalněný plyn Upozornění na platnost viz poslední strana


USS Indianapolis: Boj o přežití – střípky z natáčení - SFDB.cz magazín\nUSS Indianapolis: Boj o přežití – střípky z natáčení\n9. června, 2020 9. června, 2020 3 minuty Martin Liška\nFilm USS Indianapolis: Boj o přežití, je válečný katastrofický film natočený podle skutečných událostí. Na konci druhé světové války je Japonci přepadena americká loď a posádka nechána napospas svému osudu. Film, kde hlavní roli ztvárnil Nicolas Cage, zachycuje pětidenní intenzivní boj námořníků o život, kdy trpěli žízní, hladem, halucinacemi a museli se bránit nelítostným útokům krvelačných žraloků. Z 1197 námořníků přežilo pouze 317 mužů.\nNatáčet se začalo 19. června 2015 v Mobile a Orange Beach v Alabamě. Později se natáčelo i v San Franciscu a v japonském Kjótu.\nBěhem natáčení zničil filmový štáb jednu z posledních dvaceti letuschopných PBQ Catalina? Někdo nezavřel poklop, do kabiny se dostala voda a písek a letadlo se z půlky potopilo. Při pokusu o jeho vyzvednutí jeřábem, se letoun rozlomil.\nJednoho skutečně přeživšího námořníka Granville „GS“ Crane, v tomto filmu hrál jeho vnuk Johnny Crane. Po potopení lodi při útoku žraloka GS Crane přišel o ruku, ale přežil.\nQuint ve filmu Čelisti vypráví, jak se potopila loď Indianapolis. Quint byl jeden z námořníků, který ztroskotání lodi přežil a zůstal na otevřeném moři a byl nucen několik dní bojovat o svůj život se žraloky, než se dočkal záchrany.\nLoď použitá pro natáčení je USS Alabama, která byla použita i ve filmu Přepadení v Pacifiku.\nJaponskou ponorku I-58 představovala válečná ponorka USS Drum (SS-228) třídy Gato.\nPremiéra filmu proběhla symbolicky na Filipínách v roce 2016. Celkový rozpočet na film, 40 milionů dolarů, nebyl výdělky z kin zdaleka pokryt, protože byl promítán exkluzivně pouze jeden víkend ke Dni veteránů. Dále byl divákům umožněn sledovat přes digitální platformy.\nTagy: Nicolas Cage, USS Indianapolis: Boj o přežití, válka, zajímavosti


Florbalový klub Paskov Saurians - Žalostný výkon mužů proti Horní Suché\nŽalostný výkon mužů proti Horní Suché\nZveřejněno: 12. 12. 2016 11:04\nVe třináctém kole jsme přivítali na palubovce ČPP arény Horní Suchou. V prvním vzájemném zápase nás soupeř roznesl 8:0. Vyjímečně v sobotním termínu ovšem měla přijít odplata. Bohužel už začátek utkání ukázal, že se tak nestane.\nPaskov Saurians - FbK Horní Suchá 3:7 (0:4 ; 1:1 ; 2:2)\nUž v čase 1:50 nás po standartní situaci Suchá zaskočila. Černý utekl svému obránci, na středu jej našel Melník a hosté se tak mohli radovat poprvé. O pět minut později akce jako přes kopírák. Jen z opačného rohu a Černý s Melníkem si vyměnili role. Ještě hůře nám bylo na začátku čtrnácté minuty, když Mráček potrestal jednu z mnoha hrubic našich hráčů. Ke konci třetiny jsme se lehce dostali do hry a dokonce párkrát ohrozili Plíhala v bráně hostů. Jenže byl to soupeř, který se prosadil. Jmenovitě Černý, který střelou z první přesně trefil odkrytou část branky, a využil tak přečíslení tři na jednoho.\nZačátek druhé třetiny se nesl ve znamení náporu Horní Suché a vyloučení domácího Pastorka. Nabídnutou přesilovku však hosté nevyužili. Branku vtřelili až na začátku sedmé minuty, když naše obrana úplně zaspala. Po standartce se na středu objevil úplně sám Tychtl, který střelou o tyč nedal Klučárovi šanci. O minutu později jsme se konečně dostali ke střele i my a hned z toho byl gól. Autorem Viktor Böhm. Nejaktivnější hráč ve druhé třetině byl právě Böhm, ale jeho backhandový pokus Plíhal kryl. A pak už mohl odpočívat, jelikož střela Ritze přišla až na konci třetiny. To byla třetí a poslední naše střela ve druhé třetině. Mezitím stihli hosté promarnit dvě přesilovky a spoustu dalších šancí.\nI na začátku třetí třetiny nás Suchá jasně přehrávala a my, pokud jsme se dostali k míčku, tak jsme jej nejpozději při třetí přihrávce opět darovali soupeři. Na začátku třetí minuty si mohl Galuszka vybírat, kterému ze dvojice zcela osamocených spoluhráčů nahraje do prázdné brány. Vybral si Melníka a ten neměl vůbec žádný problém navýšit skóre. O chvíli později se sice prosadil Bonczek, ale za minutu vrátil hostům pětigólové vedení Hammerl. V polovině třetiny ještě snížil Bonczek, ke kterému se šťastně odrazil míček, který se snažil před bránu dostat Kožušník. Následná naše přesilovka znamenala tři tutovky soupeře, ale tyčka, Klučár a střela mimo zabránili soupeři skórovat. Ale i když Suchá hrála svou přesilovku mnohem lépe než my, tak skórovat nezvládla ani při vyloučení Sležky. A tak zápas skončil pouze 3:7 z našeho pohledu.\nKomentář trenéra Paskova Radima Jeliče: Jednoznačně o zápase rozhodla první třetina a to hlavně v poměru střel ve prospěch soupeře. Druhá a třetí třetina už byla, hlavně díky výkonu našeho brankáře, co se týče skóre, vyrovnaná. Blahopřeji soupeři k zalouženému vítězství.


Oddílové Tatry 2019 - Aneb o tom, jestli dal Želva platíčko\nVážení přátelé, ráda bych vás na tomto místě informovala o proběhlé akci ve Vysokých Tatrách. Již brzy se zde budete moci dočíst o všech radostích a strastích berounských horolezců, z nichž nikdo není z Berouna. Článek bude publikován během března.\nPříští oddílové Tatry proběhnou v termínu 14. - 22. 2. 2020 na Zbojnícké chatě. Organizace tater 2020: Blanka Pechačová, kontakty v kontaktech, info bude vyvěšeno v průběhu léta — Blanka Pechačová 2019/03/06 10:42\nnovinky.1551869107.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/06 10:45 autor: Blanka Pechačová


| Praha svatby - Praha svatby\nChystáte velkolepou svatbu, ale nejste si jisti, jeslti to zvládnete vše zorganizovat sami a hlavně jestli vše opravdu klapne? Pro takové případy jsme tu my, kteří se postaráme o výzdobu, zasedací pořádek a všechno ostatní.\nÚžasné letní ledové složení Naše nabídka je vhodná pro všechny, kteří milují sladké! Připravili jsme si pro Vás jedinečnou nabídku, ze které vyniká točená zmrzlina. Různé druhy příchutí, které jsme si pro Vás připravili, Vás jistě nadchnou. Mražené pochoutky vyrábíme s kvalitních a vždy čerstvých surovin. Do ovocných[...] READ FULL ARTICLE »\nKomentáře nejsou povolené u textu s názvem Úžasné letní ledové složení Featured\nÚžasné letní ledové složení Hemeroidy a obávané vyšetření řitního kanálu Když kočka vrní Šroubovice Otevřeno máme pro vás non-stop Popular\nÚžasné letní ledové složení Hemeroidy a obávané vyšetření řitního kanálu Když kočka vrní Šroubovice Otevřeno máme pro vás non-stop SEARCH\n27 Pro, 2015 in\nÚžasné letní ledové složení Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úžasné letní ledové složení Naše nabídka je vhodná pro všechny, kteří milují sladké! Připravili jsme si pro Vás jedinečnou nabídku, ze které vyniká točená zmrzlina. Různé druhy příchutí, které jsme si pro Vás připravili, Vás jistě nadchnou. Mražené pochoutky vyrábíme s kvalitních a vždy čerstvých surovin. Do ovocných příchutí dáváme vždy čerstvé ovoce. Všechny ženy jistě ocení fakt, že […]\n25 Pro, 2015 in\nHemeroidy a obávané vyšetření řitního kanálu Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hemeroidy a obávané vyšetření řitního kanálu Nemusíte mít vůbec strach. Toto vyšetření je nebolestivé a doktoři ho prostě musí provést, aby se zjistil Váš aktuální zdravotní stav. Potom je možné navrhnout vhodnou metodu léčby. Ve Vašem případě se bude zaručeně jednat o ambulantní metody. Obavy z bolestivé operace jsou doopravdy hodně předčasné. K lékaři jste zavítala okamžitě po zjištění prvních příznaků. Tak se […]\n21 Pro, 2015 in\nKdyž kočka vrní Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Když kočka vrní Máte doma kočičku? Malé koťátko nebo už dospělou kočku? Pokud ano, určitě jste také milovníkem koček a dobře víte, že když je Vaše Míca šťastná, spokojeně přede a vrní. Určitě dále víte, že je potřeba důsledná a kvalitní péče aby vybíravé kočky byly spokojené. Kočky jsou náročné a Vy pro tu svojí určitě chcete to […]\n15 Pro, 2015 in\nŠroubovice Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Šroubovice Točité Schodiště je stavební prvek ve tvaru šroubovice. Upevnění se nachází na středovém sloupu a vnějších stěnách. Staví se z různých materiálů. Nejčastěji z kovu, nebo kamene, který se používá častěji v historických stavbách. Existuje taky vřetenový typ, kde je součástí nosný sloup jako hlavní prvek. Na některých rozhlednách se dokonce využívá dvojitého systému, který tvoří dvojitou šroubovici. […]\n6 Pro, 2015 in\nOtevřeno máme pro vás non-stop Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevřeno máme pro vás non-stop Naše je nejlevnější v ČR. U nás nemusíte mít strach z žádných skrytých poplatků. Jen nejnutnější dobu trvá vyřízení potřebných formalit, tak, abychom šetřili náš i váš čas, a zabránili jsme zbytečně dlouhému papírování. Vozidla, která si můžete zapůjčit v naší autopůjčovna , nenesou žádné označení ani reklamu. Jsou vždy ve skvělém technickém stavu, prochází […]\n2 Pro, 2015 in\nVysoká kvalita za skvělou cenu Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Vysoká kvalita za skvělou cenu http://www.rhobchod.cz/podlahovky-podlahove-smrkove-palubky.html S vysoce kvalitními dřevěnými smrkovými podlahovými palubkami, které vám nabízíme v naší firmě RH Servis Příbram, respektive v našem specializovaném e-shopu, dosáhnete velmi luxusního vzhledu vašeho domova nebo kanceláře. Jejich cenové relace se pohybují zpravidla od 376,89 Kč, což je oproti jejich kvalitě opravdu nízká cena. Neváhejte nás kontaktovat s vaší nezávaznou poptávkou. Milovníci dřeva si u nás […]\n25 Lis, 2015 in\nPohodlné prostředí Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pohodlné prostředí Mnoho lidí si představuje, že alkoholismus léčba musí probíhat v nějakých nepohodlných http://www.doluj.cz/pohodlne-reseni-veci-nepohodlnych-menstruacni-kalprostorech, ale to jste na omylu, protože naše nestátní psychologické zařízení zahrnuje spoustu aktivit a také se můžete spolehnout na to, že všechny Vaše terapie a také Vaše ubytování je ve velice pěkných místnostech, takže Vám garantujeme, že se u nás budete cítit skutečně […]\n10 Lis, 2015 in\nKdy do důchodu Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kdy do důchodu Přidejte se i Vy k více než devíti stům klientům, kterým jsme řekli, kdy je pro ně nejvýhodnější odejít na zasloužený odpočinek. Naše společnost Kohoutek a Bednář Vám řekne, kdy do důchodu půjdete i Vy. Necháte si od nás poradit? Pokud ano, více informací hledejte na internetových stránkách. Máte zdravotní potíže a už ej pro […]\nS novými zářivkami k větší spokojenosti Komentáře nejsou povolené u textu s názvem S novými zářivkami k větší spokojenosti Zakládáte si na tom, aby vaše domácnost byla pohodlná po všech směrech? Nechcete se v ničem omezovat a zkrátka chcete mít svou domácnost dovedenou k dokonalosti? Jestliže nyní řešíte otázku osvětlení, pak věřte, že takové LED zarivky se vám mohou vskutku zalíbit. Tyto světelné zdroje jsou známé pro svou obrovskou úsporu a možnost svítit zcela nepřetržitě mimořádně […]\n6 Lis, 2015 in\nNastavitelné dle potřeb každého jednotlivce Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nastavitelné dle potřeb každého jednotlivce Asi to znáte ze svého vlastního života. Někdy dojdete na pracovní schůzku a máte pocit, že sebou musíte během rozhovoru s druhou osobou neustále ošívat, což nepůsobí esteticky ani profesionálně. Můžete tak zkazit svůj celkový dojem, který se na jinou osobu snažíte učinit, a přitom se nemusí jednat přímo o Vaši chybu. Zádrhel mohou představovat nevhodně […]\nPage 1 of 71 2 3 4 » ... Last Categories\nHemeroidy a obávané vyšetření řitního kanálu Když kočka vrní Šroubovice Otevřeno máme pro vás non-stop Vysoká kvalita za skvělou cenu Pohodlné prostředí Kdy do důchodu S novými zářivkami k větší spokojenosti Nastavitelné dle potřeb každého jednotlivce Vysoká kvalita a naprosto dokonalý design Prosinec 2015\nTo delete a comment, just log in and view the post's comments....Said Instalátor WordPressu on 2016-01-06 23:33:08 Vyhledávání\nNejnovější příspěvky\tÚžasné letní ledové složení\nHemeroidy a obávané vyšetření řitního kanálu\nKdyž kočka vrní\nOtevřeno máme pro vás non-stop\nČeština pro WordPress\t©\n2015 Praha svatby Praha svatby is proudly powered by WordPress and Siteslike


Provizní podmínky a bonusy - Broker Office\nDíky svým objemům, kvalitou produkce a především dlouholetým vztahům s finančními institucemi nabízíme vysokou výši provizí pro samostatné poradce, obchodní skupiny a právnické osoby. Naši partneři už to ví - v současné době s námi spolupracuje již více než 650 obchodních partnerů.\nZákladní sazby provizí jsou řádově vyšší oproti MLM společnostem, vyšší oproti konkurenci a vyšší, než byste získali napřímo u jednotlivých finančních institucí.\nZákladní sazby provizí nastavujeme našim partnerům bez ohledu na objem produkce. Jsou TOP na trhu.\nProvize navyšujeme i na základě délky spolupráce a kvality zprostředkovaných obchodů.\nProvize vyplácíme 2x do měsíce.\nLibovolné nastavení kariéry odměňování v systému MIA. Vy rozhodnete, jakou výši potřebujete nastavit pro Vás, Vaše tipaře, poradce, manažery…\nNáš on-line software MIA jako jediný na našem trhu nejen plně automaticky páruje příchozí provize od finančních ústavů, ale i kontroluje případné nevyplacené provize s urgencí provizí na finanční instituce.\nVyplácení provizí máte pod Vaší přímou kontrolou\nVyplácíme provize zálohově, v režimu pro rata (podle frekvence platby klienta a zaplaceného pojistného) a v průběhu 5 let - náš partner si sám vybere způsob vyplácení u každého sjednaného produktu sám\nZajímá Vás konkrétní nabídka provizí? Napište nám. Budeme se Vám rádi věnovat.


Peeling - vše o tématu | Blesk.cz\nAktuální informace o tématu: "peeling" - veškeré informace o tématu\nNejrychlejší cesta k hebké a hydratované pokožce? Potřebné ingredience najdete ve spíži. Stačí smíchat jen olivový olej a sůl a užít si peeling.\nObrušování pleti pomocí peelingu dokáže s vaším obličejem zázraky. Sama to poznáte na první dotek. Jaké peelingy jsem si vyzkoušela na vlastní kůži já? A který se hodí právě pro…\nKaždá z nás touží po dokonalé pleti bez poskvrnky. Prostě vyjít ven bez nutnosti nanášet si make-up a další kosmetické produkty, které dodají naší tváři vytouženou jiskru a…\nJaro se pomalu blíží a s ním i čas svádění a koketování. Nejen poodhalené nohy v krátkých sukních, ale hlavně svůdný dekolt upoutá pozornost mužů. Mít krásný dekolt a umět ho…\nCesta k hebké pleti je snadnější, než se může zdát. Potřebujete k tomu jen dvě ingredience, které skoro určitě máte doma, alespoň tu první z nich. Tou je mletá káva a druhou je…\nMáte pocit, že péčí o svůj zevnějšek ztrácíte spoustu času? Vpusťte do svých rituálů pravidelnost a dost ho ušetříte.\nChceme pleť hladkou, protože taková vypadá mladší. Metod, jak toho dosáhnout, přibývá. Jednou z těch, které rozhodně stojí za vyzkoušení, je peeling z ovocných kyselin. Je to…\nPanebože, co se jí to stalo? Tori Spelling (42) se na veřejnosti ukázala se zarudlým obličejem. Herečka vypadala jak po nějaké děsivé nehodě. Představitelka Donny z Beverly…\nNevím jak vám, ale mně se žádné ráno nechce z postele. Naštěstí pro mě jarní a letní kosmetické kolekce přinesly množství koupelové kosmetiky, která vás dostane neodolatelnými…\nSlavné ženy jsou většinou milovnicemi rtěnek jakékoliv barvy, ale především těch výrazných. Proč? Nalíčené rty totiž vypadají luxusně, svůdně i hravě. A i když na sobě nemáte…


The Guardian: Na ekologickém summitu v Kodani půjde o peníze - EnviWeb.cz\nThe Guardian: Na ekologickém summitu v Kodani půjde o peníze\nNejvlivnější lobbyisté, kteří se budou procházet po chodbách konference o klimatických změnách začínající v pondělí v Kodani, nebudou halasní ekologičtí aktivisté či světové humanitární organizace tlačící politiky k silné dohodě v boji proti globálnímu oteplování. Ekologie a morálka platí ve veřejné aréně, ale při jednání světových vůdců budou zákulisním rozhovorům vévodit peníze. Právě na nich bude záviset případné uzavření další ekologické smlouvy, píše deník The Guardian.\nPrůmyslníci, finančníci, bankéři i obchodníci s emisemi očekávají, že Kodaň otevře dveře investicím v celkové výši přesahující deset bilionů dolarů do nízkoemisních technologií do roku 2030. Takové investice jsou podle Mezinárodního ekonomického sdružení (IEA) zapotřebí k omezení koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře na 450 částic na milion (ppm), což by znamenalo šanci vyhnout se nebezpečným klimatickým změnám. Summit by rovněž mohl vést k vytvoření nových emisních trhů s ročním obratem v řádu bilionů dolarů.\nGuardian uvádí, že Kodaň může v následujících 20 letech vést k největšímu přesunu finančních prostředků z globálního severu na jih, proti němuž je částka přijímaná v současné době rozvojovými zeměmi zcela zanedbatelná.\nRozvíjející se státy ale upozorňují, že v Kodani se nejedná jen o finance, ale o přežití jejich obyvatel. Do roku 2020 žádají minimálně 400 miliard dolarů ročně a poté ještě více. Přitom tyto země již vyhrály spor o to, zda by měly být odškodněny za důsledky vypouštění skleníkových plynů v době, kdy vyspělé státy bohatly.\nMinisterská jednání v Edinburghu, Londýně a na dalších místech na téma ekologických dotací pro chudé země ale zatím skončila nezdarem. Britský premiér Gordon Brown navrhl, že bohaté země budou dohromady přispívat asi 100 miliardami ročně. EU tento návrh vylepšila v pevnou nabídku převodu 100 miliard eur ročně chudým zemím do roku 2020. Tyto prostředky by měly začít na jejich konta proudit v roce 2012.\nRozvíjející se země ale prohlašují, že vyspělé státy musejí do roku 2020 přispívat nejméně jedním procentem svého HDP. Podotýkají, že to není až tak velká suma v porovnání s částkami vynaloženými na překonání celosvětové finanční krize, a že je to suma zcela zanedbatelná ve srovnání s tím, kolik by stálo ignorování klimatických změn.\nCelková výše finanční podpory je však jen jednou z příčin sporu. Bohaté státy trvají na tom, že jakékoli finanční prostředky shromážděné na zmírnění klimatických změn a na přizpůsobení se změnám klimatu musejí být rozdělovány prostřednictvím Světové banky či Světového fondu životního prostředí (GEF). Tyto instituce, sídlící v New Yorku, jsou však vnímány jako orgány kontrolované bohatými. Chudé země místo toho chtějí zvláštní klimatický fond, který by byl spravován OSN a který by jim dal rovný hlas v rozhodování o utrácení příslušných peněz.\nS nesouhlasem se setkává také lpění západních států na tom, že hlavním zdrojem financí pro ekologické fondy bude trh s emisemi. Evropská unie uvedla, že jen 22 až 50 miliard z navrhovaných 100 miliard eur bude pocházet z veřejných fondů. Zbytek mají zajistit trhy s emisními povolenkami a soukromý sektor.\nŘada rozvíjejících se zemí ale nedůvěřuje Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance a má vážné obavy z přílišné závislosti na soukromém sektoru. Učinit ze skleníkových plynů komoditu, jako je vepřové maso či pšenice, je podle nich nevhodné, vzhledem k tom, že jde o zajištění peněz nutných pro přežití populace.\nAlternativy k trhům s emisemi nicméně doposud končily ve slepé uličce. Neuspěly plány rozvíjejících se zemí vydělávat až deset miliard ročně z mírných poplatků za cestu každého dopravního letadla, stejně jako myšlenka dražby emisních povolenek. Také zavedení uhlíkové daně je na většině míst předem ztracený případ.\nPodle expertů je velmi nepravděpodobné, že se v Kodani nějaké finanční dohody podaří dosáhnout. A existuje nebezpečí, že jednání o tom, kdo komu kolik zaplatí, se neprotáhne jen do příštího roku, ale stane se věčným problémem, konstatuje The Guardian.


Penzion U Zámku - Žihle - Nadovču.cz - databáze ubytování v České republice\nNadovču - Penzion U Zámku - Žihle\nPENZION STARÝ PIVOVARPrivát u koníHotel BEROUNKAZámecký statek Býkov Hotel SPORT Zruč\nŽihle | okres Plzeň-sever\nPopis objektu: Památkově chráněný penzion a restaurace „u Zámku“ leží v malebné krajině západních čech. Název mu propůjčila zřícenina romantického zámku.\nDetailní popis objektu a jeho okolí: Naše tiché a útulné pokoje jsou všechny vybaveny sprchou, WC, TV a SAT. Jsou jedno či dvoulůžkové. Kromě toho disponujeme tzv. rodinným pokojem, kdy otevřením spojovacích dveří získáte oddělenou ložnici a dětský pokoj.\nV objektu se nachází sauna a solárium.V zimě se můžete uvolnit posezením u útulných kachlových kamen. Pro rodiny je zde k využití grill a dětské hřiště. Gril má stálou zásobu dřeva a Vy si můžete vychutnat své jídlo pod velkými stinnými stromy.\nV bezprostřední blízkosti našeho penzionu se nachází mnoho možností pro rekreační i aktivní odpočinek. Procházky po okolní nenarušené přírodě, možnost jízdy na koni na ranči, golf ( golfpark.cz), jízda na kole, koupání v přilehlém přírodním koupališti.\nStravovací služby: Restaurace nabízí 72 míst, z toho 42 v restauraci a 30 v mysliveckém salonku, který je též vhodný pro různé společenské události. Náš kuchařský tým Vás bude hýčkat regionální i mezinárodní kuchyní. V létě servírujeme též na letní terase.


Renault Megane 2007 1.6 16V 161960km Combi - prodej | AAA AUTO auto bazarMáme otevřeno i po setmění. Všechny naše pobočky jsou plně osvětleny. Vyberte si nejbližší pobočku.×Moje AAA Česky Slovensky\nKontaktGarážPřihlásit seRegistraceMůj účetOblíbené vozyUložená hledáníPorovnání vozůProhlížené vozyZpět na výpisRenaultRenault MeganeCombiBenzínPředchozíDalšíProdejte své auto za férovou cenu. Peníze ihned a v hotovosti.\nPůjčku s nízkou splátkou jsme již domluvili za vás.Renault Megane 20071.6 16V, Servisní kniha, Tažné, Klima, ServoAutogarance Carlife prověří vůz do posledního detailu\n65 000 Kčvýhodné splátky měsíčně od 283 KčNezávazná rezervace vozus bonusem až 10 000 KčRok uvedení do provozu 2007Tachometr 161 960161 tis. km*Motor 1.6 16V,\n5 stupňůKaroserie Combi, 5 míst, modrá metalízaHistoriePlatná STK, Koupeno nové v ČR, Servisní knížkaNízké splátky jsme již domluvili za vás\nFinancování na vůz 7 dní v týdnu◄►Renault Megane 20071.6 16V,161 960 km*, Servisní kniha, Tažné, Klima, ServoAkční cena na úvěr:\n60 000 KčNezávazná rezervace vozus bonusem až 10 000 KčPřidat do garážeOdebrat z garážePřidat k porovnáníOdebrat z porovnáníSdíletSdílet tento vůzStiskněte Ctrl+C pro vložení do schránkyAkceO vozeRecenzeFinancování InteriérAutorádio, Centrál, El. okna, Klimatizace, Počítač, Servo, Ukotvení pro dětské sedačky, ExteriérEl. zrcátka, Střešní nosiče, BezpečnostABS, Airbag, Zamykání řadicí páky, ExtraTažné zařízení, Hlavní parametryRok uvedení do provozu 2007Tachometr 161 960161 tis. km*Motor 1.6 16V,\nPřevodovka 5 stupňůKaroserie Combi, 5 místPalivo BenzínBarva modrá metalízaSpotřebaMimo město: 5.7 l\nPřednosti vozuVůz koupen nový v ČR, od 2 majitele, pravidelně servisováno a vše doloženo servisní knížkou, klimatizace. Recenze Renault Mégane (2002–2008)Celkové hodnoceníVýbavaPraktičnostDesignBezpečnostSpotřebaKomfortJízdní vlastnostiProvozní nákladyProč koupitŠiroká nabídka karosářských variant , Velký vnitřní prostor combi a sedanu, Množství odkládacích míst, Dobré jízdní vlastnostiÚvodemDruhá generace Renaultu Mégane při svém příchodu na trh překvapila hodně netradičním a avantgardním designem. S odstupem času už vůz nevypadá tak dramaticky, přesto jeho linky zůstávají trochu neobvyklé. To však v podstatě platí pouze pro tří- a pětidveřový hatchback. Rok po zahájení výroby se na trh dostaly i karosářské verze sedan a combi, které jsou konvenčněji tvarované. Zvláštností sedanu a kombíku je prodloužený rozvor, který přináší více místa cestujícím na zadních sedadlech. V běžném hatchbacku je tu méně místa na kolena cestujících vzadu, u combi a sedanu je však vše v naprostém pořádku. Druhý Mégane je také k dispozici v provedení s pevnou skládací střechou, tedy jako kupé-kabrio. Tato varianta slavila v druhé generaci svou premiéru. Za pozornost jistě stojí bezpečnost Méganu druhé generace. Jako první vůz kompaktní třídy si totiž v roce 2002 vysloužil plný počet pěti hvězdiček v nárazových testech Euro NCAP. Oproti předchozí generaci zaznamenal výrazná vylepšení i interiér, soudobí konkurenti tu ovšem mají před Renaultem stále určitý náskok. Renault Mégane druhé generace také dostal o mnoho lepší jízdní vlastnosti. Ty za špičkou třídy zaostávají jen o málo a rozdíly se projeví především za horších adhezních podmínek. Mégane ve druhé generaci také dostal ostrou sportovní verzi RS, která se může pochlubit nejen opravdu dravým projevem, ale také špičkovými jízdními vlastnostmi a příkladnou ovladatelností. Paleta motorů je vcelku bohatá. Pokud hledáte úsporný a dynamický motor, je skvělou volbou šestnáctistovka s výkonem 83 kW. Ta uspokojí i trochu náročnější řidiče a přitom její spotřeba zůstává v příznivých mezích. Základní čtrnáctistovka v provedeních s výkonem 60 a 72 kW v praxi o mnoho úspornější nebude. Mezi jejími výkonovými variantami navíc není z hlediska dynamiky pocitově příliš velký rozdíl. Dvoulitr v atmosférickém provedení tu najdeme s výkonem 100 a později 103 kW, je však trochu žíznivý. Přeplňovaná verze má 120 kW a ve špičkovém provedení RS potom 165 kW. Turbodiesely jsou zastoupeny v základu agregátem 1,5 dCi s výkony 60 nebo 63 kW po modernizaci, silnější verze má 74 a později 78 kW. Devatenáctistovka dCi je k dispozici v provedeních 81, 88 a 96 kW. Dvoulitr se stejným označením pak přináší 110 kW.Pokračovat ve čteníVýbavaMégane druhé generace je vozem, který začal do nižší střední třídy vnášet některé velmi zajímavé a dosud neobvyklé prvky výbavy. V základu nechybí šest airbagů a manuální klimatizace, je tu centrální zamykání a startování tlačítkem. Nejvyšší výbavy mohou mít například navigaci. DesignRenault Mégane druhé generace přišel při své premiéře s dosti neobvyklým designem, který už dnes ovšem není vnímán tak avantgardně. Trochu konzervativnější tvary mají provedení sedan a combi. Ty působí velmi vyváženým dojmem i díky prodlouženému rozvoru. Záď hatchbacku je opravdu hodně netypická a dodnes si na ni mnozí nezvykli.SpotřebaÚplně základní čtrnáctistovky mají s Méganem trochu více práce, a tak se jejich spotřeba v praxi příliš neliší od silnější šestnáctistovky. Diesely překvapí příjemně nízkou spotřebou paliva, naopak objemnější benzinové dvoulitry jsou žíznivější. Pochopení pro to budou mít snad jen majitelé ostré verze RS. Jízdní vlastnostiJízdní vlastnosti Méganu se výrazně vylepšily a Renault druhou generací téměř smazal ztrátu na konkurenci. Auto je sice stále měkčí a v zatáčkách se naklání, celkově je však vedení náprav jistější a čitelnější. Zvláštní pochvalu za jízdní vlastnosti zaslouží verze RS, která je opravdu vytříbená a skvěle ovladatelná. BezpečnostRenault Mégane druhé generace je prvním automobilem nižší střední třídy, kterému se v crashtestech organizace Euro NCAP podařilo získat plný počet pěti hvězdiček. Velmi dobrá bezpečnostní výbava v kombinaci s robustní a tuhou karoserií tak dávají dobré předpoklady pro bezpečnost i v současnosti. PraktičnostV hatchbacku si mohou cestující vzadu stěžovat na méně místa pro kolena, tento nedostatek však bohatě vynahrazují verze sedan a combi s delším rozvorem. Zavazadlový prostor hatchbacku má vcelku standardní objem 330 litrů, sedan i combi pojmou velkorysých 520 litrů. U combi lze sklopením sedadel získat 1 600 litrů. Varianta kupé-kabrio se s nataženou střechou může chlubit 490 litry místa, po sklopení střechy tu zbývá jen 190 litrů. KomfortJízdní komfort Méganu druhé generace je na velmi dobré úrovni, vyváženějším a komfortnějším chováním se vyznačují verze sedan a combi s delším rozvorem a pochopitelně větší hmotou za zadní nápravou. Z hlediska komfortu nepotěší jen průměrné zpracování interiéru. Provozní nákladyVe statistikách spolehlivosti patří i druhá generace Renaultu Mégane k méně spolehlivým vozům. Vzhledem k rozšířené technice i široké servisní síti by ovšem měly náklady na opravy zůstat v rozumných mezích. Spotřeba paliva motorů se také drží na dobré úrovni, obzvláště u turbodieselů. SkrýtChci více informací o vozePotřebujete informace? Volejte800 110 8007 dní v týdnu od 8:00 do 21:00on-line 15 operátorů\n161 960 km, Servisní kniha, Tažné, Klima, ServoAkční cena na úvěr:


Dívka si šla zaplavat. V moři do ní uhodil blesk\n18. června 2021·Zprávy·Lenka Skrzeczkova\nObrovská tragédie se udála na pobřeží amerického státu Georgie. Patnáctiletá dívka si šla zaplavat do moře, když do ní uhodil blesk. Záchranářům se přes včasný příjezd nepodařilo dívku oživit. Informoval o tom server Daily Mail.\nDívka se rozhodla jít si v sobotu zaplavat do moře, bohužel netušila, že ji to bude stát život. “Všechno jsem to viděl. Stalo se to u místní restaurace. Plavčíci odvedli při poskytování první pomoci v autě skvělou práci a předali ji záchranářům, jak nejrychleji mohli, doufám, že to přežije,” uvedl svědek na Facebooku.\nRozzuřený slon zaútočil na automobil. Málem ho i s řidičem zdemoloval\nI když dívku z vody vytáhli poměrně rychle, přítomní záchranáři jí nedokázali pomoci a po převozu do nemocnice byla prohlášena za mrtvou. “Obyvatelé města Tybee Island jsou hluboce zarmoucení ztrátou této mladé dámy. Naše srdce jsou s její rodinou a přáteli,” napsala místní radnice.\nMaminka apeluje na rodiče: Varujte včas své děti před úchyly s lízátky\nPodle Národní meteorologické služby, blesky ve Spojených státech každoročně zraní nebo usmrtí asi padesátku lidí, většinu z nich na souši. “Blesky neudeří do oceánu tak často jako na pevninu, ale když už k tomu dojde, voda funguje jako vodič a rozšíří úder do okolí,” uvedla Národní oceánografická a atmosférická služba.\nKlíčová slova: blesk·bouře·bouřka·dívka·moře·plavání·počasí·seznam·smrt·žena


Montáž domovních dveří | Články oBydleni.cz | Interiér, Exteriér, Zahrada, Rady...\nÚvod > články o bydlení > Tipy a rady > Montáž domovních dveří\n5.1.2009 | Redakce\nDomovní dveře musí plnit nejen reprezentativní úlohu, ale mít i takové technické prvky, které je činí tvarově stabilní a zabrání vloupání. Pokud jde o materiál, rozlišujeme mezi dveřmi z plastu, ze dřeva a z hliníku, přičemž převážně se používají první dva uvedené materiály.\nDřevěné domovní dveře si vyberete tam, kde chcete mít optický účinek dřevěného povrchu. Při průměrné péči zůstanou po mnoho let obrazem Vašeho domova. Plastové domovní dveře se nabízejí v mnoha tvarových a barevných variantách. Pro plastové domovní dveře se rozhodnete většinou, pokud dáváte přednost malým nárokům na péči.\nPřed nákupem Vašich nových domovních dveří bezpodmínečně zjistěte přesné rozměry otvoru ve zdi. Zohledněte přitom všechny rozměry, tloušťku omítky a povrch podlahy. Udělejte si přibližný náčrtek a vezměte ho na nákup s sebou. Takto lze zabránit problémům při zástavbě.\nNejprve zjistěte, jaká je světlá šířka a výška dveřního otvoru, a to nejméně na třech místech. Udělejte si případně malý náčrtek a vezměte ho na nákup s sebou. Pravé nebo levé dveře se poznají podle toho, na které straně jsou umístěny závěsy. Přitom se toto posuzuje z pohledu místnosti, do které se dveře otevírají. (Uvádějte při objednání!) Podle situace lze dveře zabudovat do vybrání ve zdi (nahoře) nebo do ostění s otvíráním směrem dovnitř nebo ven.\nDveře byste si měli před zabudováním ještě jednou zkontrolovat, jestli na nich nejsou případné závady. Postavte dveře ke stěně, ne vzpřímeně, ale lehce zešikma. Takto se až do zabudování nemohou zkřížit. Domovní dveře ze dřeva nebo z plastu jsou zpravidla připraveny k zástavbě. Pouze u dřevěných dveří se základním nátěrem je nutný ještě jeden nátěr krycí lazurovou vrstvou. Pro snadnou montáž vyndejte dveřní křídlo (předtím z něj odstraňte přepravní pojistky!) Nyní můžete rám postavit do stavebního otvoru.\nPodložte svislé části rámu a také práh. Práh musí být podložen celý. Vyrovnejte rám pomocí vodováhy do všech stran. Přitom dbejte, aby byla vzdálenost mezi zavěšenými dveřmi a hotovou podlahou cca 10 mm. Příliš malá vzdálenost by mohla způsobit poškození podlahy zachycenými kamínky. Nyní si označte body pro vyvrtání otvorů pro hmoždinky. Měly by být ve vzdálenosti minimálně 15 cm od rohu a cca 50 cm od sebe. Vyhněte se vrtání do spár ve zdi!\nNyní vyvrtejte do rámu otvory pro upevnění. U plastových domovních dveří k tomu použijte vrták na kov 10,5 mm a u dřevěných dveří vrták do dřeva. Aby byla hlava šroubu dobře usazená, doporučuje se rozšířit otvory záhlubníkem až na průměr hlavy šroubu. Nyní se otvory pro hmoždinky provrtají skrz rám pomocí 10 mm vrtáku na kámen.\nUpevnění se nejprve provádí na straně se závěsy pomocí hmoždinek do rámu z plastu nebo kovu o rozměrech 10 x 135 mm (např. typ S 10 RL 135). Nyní opět zavěste dveřní křídlo a stranu se zámkem vyrovnejte podle dveřního křídla a proveďte případné úpravy pomocí klínků.\nNyní se zašroubují šrouby na straně zámku stejně jako na straně se závěsy. Potom vyzkoušejte, jestli jdou dveře snadno otvírat a jestli lze zamykat zámek. Teprve pak vyplňte spáry mezi rámem a zdí izolační hmotou nebo montážní pěnou. Rám přitom mějte bezpodmínečně vyztužený.\n3. Nastavení dveří\nDodatečná úprava funkcí dveří se provádí pomocí závěsů. Podle provedení mají závěsy různé nastavovací šrouby a umožňují nastavení jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. Výškové nastavení se provádí nejprve na dolním závěsu a horní závěsy se jen přizpůsobují.\nTipy k údržbě a péči\nAbyste se mohli dlouhá léta těšit ze svých nových domovních dveří, neměla by se údržba a péče o ně zanedbávat. Dřevěné domovní dveře: Zde bychom poradili příležitostné promazání pohyblivých částí kování, čištění profilů rámu a křídla dveří a také kontrolu nátěru a případnou opravu jeho poškození. Dveřím udělá také dobře, když jednou za rok ošetříte vnější stranu vhodným ošetřujícím prostředkem.\nPlastové domovní dveře: Jistá dávka péče, i když velmi malá, je nutná i zde. Znečištění rámu se odstraní běžným prostředkem na nádobí a čistícím prostředkem. V žádném případě nepoužívejte čistící písek nebo ředidla! Pohyblivé části zámku se příležitostně namažou olejem nebo tukem. Závěsy se nepřimazávají.


Daniel Tůma - Praha\nPoskytujeme nakupování na internetu. V naší firmě si potrpíme na kvalitu. V našem eshopu si vyberete kočárky různých značek. Jsme eshop s nabídkou obrazů od různých autorů. Poskytujeme šetrný nákup hodinek. Provozujeme internetový obchod s magnety. Nabízíme výhradně kvalitní elektronické cigarety. V našem eshopu lze nakoupit i květiny. Provozujeme internetový obchod s hračkami. Naše nabídka dárkového zboží je velmi rozšířená. Dopřejte si on-line nákup našeho nabízeného nábytku. V našem on-line obchodě nabízíme nákup oblečení. Zprostředkujeme vám nákup na splátky přes internet.


EnviWeb - Topný olej jako efektivní a úsporné ekologické palivo\nTopný olej jako efektivní a úsporné ekologické palivo\n28.07.2009 | 229× přečteno vytisknout článek\nPod pojmem topný olej si lidé většinou představí mazut, který se dříve masivně používal především v teplárnách a výtopnách. Skutečnost dneška je ovšem jiná.\nNízkosirný topný olej extra lehký (zkráceně TOEL) je palivem, u něhož je míra emisí, jež vznikají spalováním, redukována na minimu. Svými parametry se shoduje se zemním plynem. Na českém trhu je k dispozici rovněž TOEL s podílem bioložky a v laboratořích se vyvíjí stoprocentní biologický topný olej z rychle rostoucích dřevin a travin.\nPřestože se mazut používá i v českých teplárnách pouze okrajově, velmi často dochází ke zjednodušenému spojování s topnými oleji jako celkem. Klasický mazut je ovšem pouze méně kvalitním produktem atmosférické destilace ropy, který lze využít jako palivo. Zpravidla se používá pro průmyslové vytápění, protože vyžaduje složitější a dražší konstrukci hořáků (olej se musí například předehřívat, aby se snížila jeho hustota).\nTopné oleje jsou produktem vzniklým přepracováním ropy v rafinériích, stejně jako ostatní kapalná paliva, se kterými se běžně setkáváme. Topný olej extra lehký se ale získává destilací a dalším zušlechtěním ropy. Svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi se podobá motorové naftě. TOEL je bezpečné a v Evropské unii plošně ověřené palivo pro standardní vytápění, které je velmi vhodné do našich podmínek.\nSpalování TOEL probíhá v kotlích, které mohou mít až 95% účinnost. Oproti tomu nejkvalitnější kotle na tuhá paliva dosahují maximální účinnosti 85%. TOEL má vysokou výhřevnost, přibližně 42,5MJ/Kg. Pro představu: hnědé uhlí je sice v přepočtu na hmotnost levnější, ale jeho výhřevnost je 2,5x nižší.\nVzhledem k regulačnímu a měřícímu mechanismu přesně vidíte, kolik jste právě protopili, a podle toho můžete vytápění regulovat tak, aby spotřeba byla podle vašich představ. Můžete například omezit vytápění pokud jste právě v práci, na chalupě či ve firmě o víkendu. A pokud jste šetřili tak, že vám po sezóně zbylo palivo v nádržích a tím vám vznikla rezerva do dalšího roku, pak věřte, že TOEL vydrží v nezměněné kvalitě v zásobnících celých pět let, aniž by nějak významně změnil vlastnosti.\nModerní nízkoteplotní a kondenzační technologie, podobně jako v případě kotlů na zemní plyn, zaručuje vysokou účinnost výroby tepla. Tento důležitý parametr výrobci uvádějí ve výši 93% nízkoteplotních kotlů a 102% u kondenzačních kotlů. Moderní nízkoteplotní nebo kondenzační kotle na topný olej lze bez problémů připojit na různé otopné systémy. Lhostejno zda je dům vybaven radiátory, podlahovým vytápěním, fan-coil konvektory nebo kombinací těchto možností. Tyto kotle lze navíc úspěšně kombinovat i s dalšími zdroji tepelné energie, jako jsou solární kolektory nebo krby či krbová kamna s teplovodní vložkou.\nTrh s TOEL je v rámci celé Evropy zcela deregulovaný a silně konkurenční. Této výhody může spotřebitel využít ve svůj prospěch a nakoupit u toho dodavatele, který mu aktuálně nabídne nejlepší podmínky. Neexistují zde žádná omezení, jako v případě elektřiny nebo plynu, kdy lze dodavatele měnit pouze v zákonem vymezeném období. Ceny TOEL jsou v ČR určovány s týdenní platností. Posuzujeme-li je z dlouhodobého hlediska, tak neplatí, že pouze rostou, jako například u elektřiny, ale jejich vývoj skutečně zobrazuje střet nabídky s poptávkou.


Jak kontrolovat aterosklerózu cév a identifikovat aterosklerotické plaky - Ateroskleróza December\nVše o diabetu »Jak zjistím, zda je ateroskleróza?\nJak se zbavit plaků v cévách srdce\nHlavním důvodem vzniku koronárních srdečních onemocnění je tvorba cholesterolových plaků na vnitřních plochách stěn koronárních tepen, které živí srdce kyslíkem a prospěšnými látkami. V 30. letech minulého století se lékaři zajímali o vliv porušení metabolismu tuků na funkce všech lidských orgánů. Zároveň bylo zjištěno, že lidé trpící obezitou a zvýšeným cholesterolem mnohem častěji trpí kardiovaskulárními a neurologickými patologiemi. Dosud je plak v cévách srdce běžným onemocněním, které vyžaduje pečlivá diagnostická opatření a komplexní léčbu.\nJe velmi důležité pravidelně monitorovat hladiny cholesterolu u lidí starších 60 let.\nS ohledem na hlavní důvod vývoje a tvorby aterosklerotických sraženin se vědci dohadují již více než deset let, ale dosud se neshodli na názorech. Stále však existují faktory, které přispívají k jejich vzdělávání:\ndieta bohatá na tučné potraviny. Tuky, které přicházejí s jídlem, jsou absorbovány v tenkém střevě a cirkulují v krevním řečišti;\nudržení sedavého životního stylu - pomáhá zpomalit metabolické procesy a hromadění tuku;\nstres - vést k syntéze kortizolu, který je produkován nadledvinami. Produkují hormon z endogenního typu cholesterolu, což vede ke zvýšení jeho hladiny v krvi;\nšpatné návyky - díky nim jsou poškozeny cévy. Cholesterolové sraženiny se hromadí v místech poškození, tvoří se aterosklerotické plaky;\npokročilý věk - u starších lidí jsou metabolické procesy pomalejší a hladiny cholesterolu jsou vyšší. Je velmi důležité pravidelně sledovat jeho výkonnost u osob starších 60 let;\nCholesterol je mastný alkohol, který je nejen škodlivý, protože přispívá k tvorbě aterosklerotických plaků v cévách, ale aktivně se podílí na mnoha biochemických procesech lidského těla. Cholesterol:\nhlavní strukturní prvek buněčných membrán;\npomáhá zajistit dostatečnou zásobu organismu pro udržení vitální aktivity v nepříznivých podmínkách;\npodílí se na zažívacích procesech, které jsou součástí žluči;\nlátka prekurzor hormonů produkovaných nadledvinami: pohlavní hormony, mineralokortikoidy, glukokortikoidy.\nPři normální koncentraci v těle je tělesný cholesterol potřebný k provádění životně důležitých funkcí. Teprve když se látka v krvi stane velkou, začne se hromadit na stěnách krevních cév a vytvářet aterosklerotické plaky.\nTvorba cholesterolových plaků probíhá v několika stupních.\nTvorba lipidových skvrn - lipoidóza. Obvykle jsou postiženy první cévy, na jejichž povrchu jsou krvácení a mikrodamáže. Koronární tepny, které krmí srdeční sval, mají jemný a tenký povrch. Pod vlivem výše uvedených faktorů jsou stěny cév snadno zraněny. Když stoupají normální hladiny cholesterolu v krvi, začíná se usazovat v místech poranění, což vytváří mastné skvrny. V těchto místech se také ukládají krevní sraženiny, které jsou zaměřeny na opravu poškození stěn krevních cév. Kromě skvrn na povrchu tepen a aorty se objeví lipidové proužky o délce několika milimetrů.\nTvorba pojivové tkáně - liposclerosis. Postupem času měkké a volné lipidové skvrny podléhají sklerotickým změnám a jsou posíleny pojivovou tkání. Tudíž, cholesterolový plak je zhutněn a zvětšen a vaskulární lumen se zmenší.\nKalcifikace plaků a rozvoj komplikací. Aktivně se vyvíjející sklerotické procesy, které vedly k překrytí 1/3 cévního lumenu koronárních tepen s plakem, přispívají k výskytu příznaků zhoršené kardiopulmonální cirkulace u pacienta. Úplná okluze cév odpovědných za výživu myokardu způsobuje rozvoj infarktu myokardu.\nJe poměrně těžké se zbavit starých cholesterolových sraženin, protože jsou zesíleny vláknitými vlákny, koagulovanými tromby a kalcifikacemi.\nPokud máte cholesterolové plaky, mohou se v srdci objevit závratě a nevolnost.\nNemoc v prvních stadiích vývoje je asymptomatická, protože malé tukové sraženiny neinterferují s krevním oběhem v srdečních tepnách.\nPrvní známky vývoje patologie jsou odlišné a mohou postihnout téměř všechny tkáně a orgány, protože ateroskleróza je systémové onemocnění. Jako obvykle trpí mozek a srdce jako první. To je dáno tím, že vyžadují stálý a nepřerušovaný přísun kyslíku a živin.\nPříznaky aterosklerózy, které ovlivnily koronární cévy, jsou od počátku nekonstantní, krátkodobé a objevují se pouze během intenzivní fyzické námahy nebo emočního stresu.\nPřítomnost cholesterolových plaků v srdci se projevuje:\nbolesti na hrudi, které zasahují do levého ramene a paže;\ndojem pocitu, že se hrudník zhluboka nadechl;\nnestabilita krevního tlaku se projevuje během útoku;\nbolest v levém uchu, levá polovina obličeje, dolní čelist;\nvzhled zimnice, bledosti, studeného pocení během útoku;\nprojev selhání srdečního rytmu;\nmohou se objevit závratě a nevolnost.\nTyto symptomy jsou inherentně příznaky ischemické choroby srdeční a námahové anginy pectoris. Čím větší je léze koronárních tepen aterosklerotickými depozity - čím častěji pacienti trpí bolestmi a jejich intenzita se zvyšuje vždy. Kromě sraženin, které zabraňují průtoku krve, mohou být bolestivé záchvaty vyvolány zvýšením krevního tlaku, fyzickou námahou, stresem, přejídáním.\nKdyž si pacient stěžuje na bolest srdce, odborník nařídí kompletní lékařské vyšetření k určení přesných příčin tohoto stavu. Pro diagnostiku cholesterolových plaků v koronárních cévách jsou prováděny následující studie:\nkompletní vyšetření krve a moči pro vyhodnocení tělesných funkcí;\nlipidogram - pro stanovení hladiny ukazatelů cholesterolu, indexu kongenitality a dalších složek profilu lipidů. Krev na tuto analýzu by měla být darována ráno na prázdný žaludek;\nEKG - pomáhá posoudit potenciál srdce. Tento postup pomůže identifikovat oddělení myokardu, které jsou nedostatečně zásobovány krví;\ntesty se zátěží - když cholesterolové plaky v cévách srdce ještě nejsou příliš velké a známky ICHS jsou podle kardiogramu nevýznamné, ischemie nemůže být detekována. V takových případech aplikujte testy se zátěží, během kterých pacienti provádějí měřené cvičení s kontrolou EKG;\nDopplerova sonografie - podobná studie umožňuje měřit rychlost průtoku krve koronárními cévy srdce, aby se určil stupeň vazokonstrikce a reologické vlastnosti krve;\nechokardiografická studie - ultrazvuk srdečního svalu vám umožní určit velikost srdečních komor a její kontraktilitu;\nsrdeční katetrizace s angiografií srdečních tepen - rentgenová diagnostika s použitím kontrastního barviva. To vám umožní posoudit průchodnost srdečních cév a posoudit stupeň jejich utlumení.\nTerapeuti obvykle doporučují, aby pacienti trpící aterosklerózou dělali plavání, chůzi, pilates\nPacientům, kteří měli v koronárních cévách cholesterolové plaky, je předepsána neléčebná terapie, která zahrnuje:\ndieta s nízkým obsahem cholesterolu. Z menu je nutné zcela vyloučit tučné maso, sádlo, droby, plnotučné mléko, sýr, smetanu, zakysanou smetanu, zmrzlinu, máslo. Normalizace krevního tlaku a rovnováhy vody a soli navíc vyžaduje dodržování pitného režimu - vypít až 2 litry vody denně, snížit denní příjem soli na 3 gramy, protože zadržuje tekutinu v těle;\nproveditelnou fyzickou námahou. Sportovní pomůže získat poplatek za vitalitu a dobrou náladu, stejně jako zbavit se cholesterolu sraženiny v cévách mozku. Typy fyzické aktivity by měly být vybrány s velkou odpovědností a třídy mohou začít po konzultaci se svým lékařem. Terapeuti obvykle doporučují pacientům trpícím aterosklerózou plavat, chodit, pilates...\nTyto aktivity napomáhají pomalému a postupnému snižování hladin cholesterolu a eliminují plaky v srdečních cévách a dalších orgánech, a proto jsou doporučeny pro všechny pacienty s koronárním onemocněním srdce vyvolaným rozvojem aterosklerózy.\nPokud dietní korekce a změny životního stylu nejsou účinné a známky aterosklerózy pokračují, léky se používají k rozpouštění cholesterolových plaků.\nPokud je léková terapie užívána, jsou finanční prostředky zařazeny do skupiny:\nSkvrny a fibráty, které snižují koncentraci škodlivého cholesterolu v těle a zabraňují jeho vstřebávání střevními stěnami;\nprostředky k zabránění tvorby krevních sraženin a snížení hromadění krevních sraženin v místech mikrodamů krevních cév. Díky těmto schopnostem léky v této skupině zabraňují tvorbě tukových sraženin v cévách srdce a mozku;\nbeta-blokátory, které se používají při léčbě vysokého krevního tlaku u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a aterosklerózou. Prostředky této skupiny pomáhají snížit následnou zátěž na srdci, pomáhají snížit srdeční tep a snižují spotřebu kyslíku v srdečním svalu. Používá se pravidelně po dlouhou dobu;\nACE inhibitory. Léky se používají ke snížení krevního tlaku, normalizaci srdce a snížení bolesti;\nblokátory kalciových kanálů, které se používají k normalizaci krevního tlaku, což je jeden z faktorů přispívajících k tvorbě aterosklerotických plaků. Tyto léky také eliminují projevy anginy pectoris.\nPacienti trpící aterosklerózními terapeuty nejčastěji doporučují používat několik léků uvedených výše současně. Léčebný cyklus by měl trvat nejméně 3 měsíce. Po určité době můžete vyhodnotit výsledky a účinnost léčby.\nKe snížení závažnosti anginy pectoris se lékaři uchýlí k chirurgické léčbě aterosklerózy koronárních tepen.\nKdyž léčba léky nepomáhá snížit lipidové indexy a obnovit metabolismus tuků a tepny, které krmí srdce, jsou stále ucpány cholesterolovými sraženinami, aby se snížila závažnost anginy pectoris a zabránilo se rozvoji infarktu myokardu, aby podstoupil chirurgickou léčbu aterosklerózy koronárních tepen.\nMožné jsou následující typy operací:\nStentování srdeční tepny je chirurgická léčba, která je založena na mechanické expanzi lumenu cévy pomocí stentu. Specialista vloží do tukové nádoby tenký katétr. Zastaví se, když se dosáhne cíle a nafoukne balón, který se nachází na jeho okraji. Poté se fixuje speciální síťová tepna a katétr se odstraní. Stenting je účinný a minimálně invazivní způsob léčby aterosklerózy srdečních cév;\nendarterektomie - odstranění aterosklerotické sraženiny spolu s částí tepny mechanickými prostředky;\nchirurgie bypassu koronárních tepen - během operace se vytváří nová cesta pro průtok krve, která obchází oblast tepny ucpané plakem. Zásah je laparoskopický. Jako shunt se používá speciální gumová trubka, která ve své struktuře připomíná tepnu.\nPoužití Valocordinu: jak se nepoškodit?\n„Ten, kdo neví, jak si odpočinout, nemůže dobře fungovat,“ říká slavné přísloví. A je to. Zbytek pomáhá člověku obnovit fyzickou sílu, psychologický stav, naladit se na plnohodnotnou práci.


Art Deco jídelní stůl rozkládací. - Starožitnosti Antik Praha Mikšík\nArt Deco jídelní stůl rozkládací. Starožitnosti Antik Praha Mikšík\nNákup Art Deco jídelní stůl rozkládací.\nPoložka: Art Deco jídelní stůl rozkládací.\nČíslo nabídky: 12681\nKupuji „Art Deco jídelní stůl rozkládací.”.\nVepište toto číslo: 25362\nRezervace Art Deco jídelní stůl rozkládací.\nMám zájem o rezervaci „Art Deco jídelní stůl rozkládací.”, prosím kontaktujte mě.\nDotaz k Art Deco jídelní stůl rozkládací.\nMám dotaz ke zboží „Art Deco jídelní stůl rozkládací.”:\nPůjčení předmětu Art Deco jídelní stůl rozkládací.\nRád bych si zapůjčil předmět „Art Deco jídelní stůl rozkládací.”.\nNabízíme Vám velký rozkládací stůl, datace 1930. Dýha mahagon. Rozměry : 110x160 V-80. V rozloženém stavu: 110x280cm. Stůl je opraven, povrch leštěný lak.\n20 století Luxusní starožitnosti Mikšík starožitné Stoly, jidelní, rozkládací - Mikšík


Kalábrijská mafie loni vydělala 44 miliard eur – Novinky.cz\nItalská kalábrijská mafie loni vydělala na 44 miliard eur (přes bilión korun), což činí téměř tři procenta hrubého domácího produktu Itálie. Vyplývá to z nové zprávy římského institutu Eurispes.\nčtvrtek 22. května 2008, 19:19 - ŘÍM\nPříjmy 'Ndranghety za rok 2007 činí 2,9 procenta italského HDP a více, než dá dohromady třeba Estonsko se Slovinskem. Nejvíce 'Ndrangheta, sdružující 131 rodinných klanů, vydělává na obchodu s drogami. Tvoří přes 62 procent jejích příjmů.\nDokument uvádí, že se kalábrijská mafie stala mezinárodním zločineckým syndikátem, což ale italská vláda nebere vážně na vědomí.\nZa uplynulých 15 let byla v Kalábrii rozpuštěna každá desátá městská rada kvůli napojení na mafii. 'Ndrangheta však rozšířila svůj vliv i jinde v Evropě a na ostatních kontinentech, zejména v Jižní Americe, odkud dováží kokain. Loni byla například italská mafie zodpovědná za vraždu šesti lidí v německém Duisburgu.\nV Itálii zaznamenali mezi lety 1999 a 2008 přes 200 vražd, za nimiž stojí 'Ndrangheta. To je téměř osmkrát více, než v předchozí dekádě, kdy podsvětí dominovala sicilská mafie Cosa Nostra.\nItalská mafie si za rok vydělá 90 miliard eur


Mankiw N. Gregory: Zásady ekonomie | MALL.CZ\nNacházíte se zde: Úvodní strana›Knihy›Literatura faktu› Mankiw N. Gregory: Zásady ekonomie\nZnačka: Náš kód: 100001971544\nUznávaná učebnice ekonomie obsahuje všechna témata nezbytná pro kompletní kurz ekonomie. Výklad zahrnuje jak vysvětlení výchozích pojmů a metodologie, tak otázky mikro- i makroekonomie, fungování finanční soustavy, úlohu státu v ekonomice. Celý popis\n901 Kč včetně DPHMaloobchodní cena: 1 059 Kč, Ušetříte 158 Kč (14 %)\nV celém takto strukturovaném textu je možno vysledovat dva velice chvályhodné záměry autora. Tím prvním je snaha o jednoduchost výkladu (oproti srovnatelným učebnicím zde není téměř použito matematické symboliky), o čtivost a srozumitelnost, tím druhým je úsilí o pochopení skutečnosti, že na celou řadu problémů existuje celá řada názorů, že student (čtenář) má látku nejen pochopit, ale také „uchopit“ – vytvořit si vlastní názor a umět nalézt argumenty k jeho obhájení. Je to učebnice srozumitelná, moderní a inspirující. Uvádí-li Pavel Mertlík v předmluvě k českému vydání, že jde o učebnici nové generace, pak lze než souhlasit. V každém případě jde o snahu vykročit z určité bezradnosti, která se projevovala u autorů učebnic ekonomie v posledních desetiletích a která byla spojena spíše se snahou o „jiné pohledy“, o „jinou strukturu“ či vedla ke stále větší preciznosti a tím i složitosti.