Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Plus WGB 15 38, seria E EcoTherm Plus WGB-K, seria E - PDF\nDownload "Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny. EcoTherm Plus WGB 15 38, seria E EcoTherm Plus WGB-K, seria E"\n1 Informacja techniczna Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15 38, seria E EcoTherm Plus WGB-K, seria E\n4 Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej Temperatura na powrocie W praktyce ważne jest to, aby instalacja ogrzewania mogła pracować w sposób pozwalający uzyskiwać niską temperaturę wody na powrocie. Idealne warunki stwarzają systemy niskotemperaturowe, w których układ temperatur na zasilaniu/na powrocie wynosi 40/30 0 C. W takich warunkach, w całym sezonie grzewczym podczas pracy kotła zachodzi proces kondensacji. Ale także przy układzie temperatur wody grzewczej 70/50 0 C uzyskuje się 100% roczną efektywność grzewczą w wyniku występowania zjawiska kondensacji przez cały czas pracy instalacji, patrz rys. 3. Rys. 3: Nawet w przypadku zastosowania kotła kondensacyjnego w instalacji z układem temperatur 80/60 C osiąga się znacznie wyższą sprawność w stosunku do kotłów konwencjonalnych. Ze względu na niższe wartości temperatur systemowych w okresie przejściowym kocioł kondensacyjny może się jeszcze wykazać 96% roczną efektywnością grzewczą, tzn. wykorzystuje zjawisko kondensacji w takim wymiarze rocznego czasu pracy instalacji, patrz rys.4. Rys. 4: 04 Version 01.10\n5 Sposób i zakres dostawy 2. Sposób i zakres dostawy Sposób dostawy Zakres dostawy - Kocioł kompletnie zmontowany, zapakowany w karton. - Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny do pracy z płynnie regulowaną temperaturą bez wymaganego minimalnego przepływu. - Modulowany, z pełnym zmieszaniem wstępnym palnik rurowy ze stali szlachetnej z dmuchawą. - Zakres modulacji %. Nastawiony na gaz ziemny E (GZ50). Dostępny jest także zestaw przezbrojeniowy na gaz ziemny Lw, Ls oraz gaz płynny. - Obudowa kotła jako zamknięta komora spalania do pracy zależnej i niezależnej od powietrza w pomieszczeniu zainstalowania, biała RAL Wymiennik ciepła ze stopu aluminium z krzemem o dużej powierzchni wymiany ciepła. - Zintegrowany regulator systemowy z możliwością realizacji dodatkowych funkcji (ISR- Plus LMS14) do pogodowej regulacji obiegu kotła, obiegu grzewczego i diagnozowania systemu - Zintegrowany regulator do obsługi instalacji solarnej. - Zintegrowany regulator kaskadowy do obsługi maks. 16 kotłów. - Moduł obsługowy z dużym, podświetlanym wyświetlaczem komunikatów tekstowych - Pięć programów tygodniowych do regulacji pracy trzech obiegów grzewczych, podgrzewania wody użytkowej i pompy cyrkulacyjnej. - Czujnik temperatury zewnętrznej. - Zamontowana pompa obiegowa z regulacją prędkości obrotowej klasy energetycznej A, zawór bezpieczeństwa, cyfrowy termometr, manometr, wyłącznik zabezpieczający w przypadku braku wody i szybkodziałający odpowietrznik Tylko WGB-K 20 E: - Kocioł dwufunkcyjny z wbudowanym podgrzewaczem 60l ze stali nierdzewnej, z wodną grupą bezpieczeństwa, naczyniem przeponowym c.o. (12l). Maks. ciśnienie przyłączeniowe c.w.u. 6 bar. Rys. 5: EcoTherm Plus WGB EcoTherm Plus WGB-K T Version\n6 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania 3. Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Zakres zastosowania Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce Wyposażenie Przeponowe naczynie wzbiorcze MAG Niskoszumowy palnik Wymiennik ciepła z jednego odlewu Wysoka sprawność nominalna Gazowe, kondensacyjne urządzenia grzewcze firmy BRÖTJE są przeznaczone do pracy z płynnie regulowaną temperaturą bez jej dolnego ograniczenia. W zależności od mocy kotły te przeznaczone są do pracy w zamkniętych instalacjach centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych i mieszkaniach oraz także w domach niskoenergetycznych i pasywnych. Odpowiednio do zastosowania i mocy gazowe kotły kondensacyjne firmy BRÖTJE mogą być użyte także do ogrzewania każdego innego obiektu. Należy przy tym przestrzegać wskazań odnoszących się do pomieszczenia zainstalowania oraz doprowadzenia powietrza do spalania. Dzięki zwartej konstrukcji gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE do ich zamontowania potrzeba jest niewielkiej przestrzeni. Tak więc gazowe kotły kondensacyjne firmy BRÖTJE mogą być stosowane uniwersalnie, zarówno w budynkach modernizowanych jak i nowych. Gazowe, kondensacyjne urządzenia grzewcze firmy BRÖTJE zawierają oprócz modułu palnika z wymiennikiem ciepła także najważniejsze, konieczne do pracy instalacji grzewczej komponenty systemowe, takie jak np. pompy obiegowe z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej (do mocy 38kW włącznie) i zintegrowany, cyfrowy układ regulacji pogodowej. Niektóre modele zawierają dodatkowo inne komponenty, jak np. naczynia wzbiorcze instalacji c.w.u. lub zawory przełączające. Szczegółowy przegląd znajduje się w punkcie Zakres dostawy. W gazowych kotłach kondensacyjnych firmy BRÖTJE o mocy do 20 kw przeponowe naczynia wzbiorcze są montowane opcjonalnie, a tylko w urządzeniach typoszeregu Kompakt przeponowe naczynia wzbiorcze do instalacji c.o. montowane są fabrycznie po stronie ssawnej pompy. Jeżeli ze względu na wersję gazowego kotła kondensacyjnego firmy BRÖTJE zawiera on w zakresie dostawy zawór trójdrogowy, to zawsze na powrocie należy podłączyć zewnętrzne naczynie wzbiorcze! W przypadku instalowania gazowych urządzeń kondensacyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych bardzo ważna jest ich cicha praca. Dlatego firma BRÖTJE projektując gazowe kotły kondensacyjne dużą wagę przykładała do ich niskoszumowej pracy. Zastosowany palnik rurowy ze stali szlachetnej umożliwia modulację jego mocy w bardzo szerokim zakresie. Zapłon w tym palniku następuje elektrycznie. Zoptymalizowane spalanie umożliwia uzyskiwanie emisji znacznie poniżej wartości granicznych hamburskiego programu subwencyjnego oraz wymagań certyfikacji znakiem Błękitnego Anioła. W gazowych kotłach kondensacyjnych firmy BRÖTJE stosowany jest wymiennik ciepła wykonany ze stopu aluminium i krzemu, który sprawdził się w urządzeniach korzystających z techniki kondensacyjnej. Wymiennik ten jest całkowicie nową, zoptymalizowaną konstrukcją. Zapewnia lepszą wymianę ciepła przy niedużej masie i niewielkich wymiarach. Zastosowanie materiałów wysokiej jakości i sposób wykonania metodą odlewniczą gwarantują długą trwałość użytkową i optymalne warunki wymiany ciepła. Powiększone konstrukcyjnie powierzchnie wymiany ciepła gwarantują systematyczne schładzanie spalin i optymalny rozkład temperatury w całym wymienniku ciepła. Dzięki wymiennikowi ciepła o dużej powierzchni i inteligentnemu systemowi sterowania i diagnostyki ISR-Plus gazowe kotły kondensacyjne firmy BRÖTJE uzyskują bardzo wysoką nominalną sprawność użytkową: do 109% w trybie c.o. 06\n7 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Brak konieczności zapewnienia minimalnego przepływu przez kocioł Regulacja zawartości CO 2 w spalinach Charakterystyka robocza / poziom emisji W przypadku gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE nie jest wymagany minimalny przepływ wody przez kocioł. Jest to możliwe dzięki optymalizacji wymiennika ciepła i położeniu czujnika temperatury na zasilaniu. Oprócz czujnika temperatury na zasilaniu gazowe kotły kondensacyjne firmy BRÖTJE wyposażone są również w czujnik temperatury na powrocie. Pomiar temperatury na powrocie umożliwia wcześniejszą reakcję układu regulacji na zmiany temperatury. Czujnik temperatury na zasilaniu umiejscowiony jest w najgorętszym obszarze wymiennika ciepła, w pobliżu palnika. Czujnik temperatury na powrocie z kolei znajduje się w najzimniejszym miejscu, w pobliżu króćca powrotu. W ten sposób zapewniony jest szybki pomiar wzrostu temperatury. Moc palnika można łatwo ograniczać aż do jego wyłączenia. Chociaż zapewnienie minimalnego przepływu wody przez kocioł nie jest wymagane, to ze względu na sposób wykonania instalacji ogrzewania zastosowanie zaworu upustowego może być konieczne! Podczas rozruchu gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE należy sprawdzić zawartość CO 2 w spalinach przy obciążeniu minimalnym oraz maksymalnym i w razie potrzeby wyregulować do wartości podanych w instrukcji montażu! Wymaganie to obowiązuje zarówno w przypadku gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE z pneumatyczną regulacją sprzężoną ilości gazu i powietrza, jak i również w przypadku urządzeń z elektroniczną regulacją sprzężoną ilości gazu i powietrza (EVO), przy czym te ostatnie w późniejszym działaniu grzewczym samoczynnie się ustawiają i optymalizują. Zaletą modulowanego trybu pracy, ze wstępnym zmieszaniem gazu i powietrza, jest minimalizacja ilości tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla (CO) w spalinach. W przypadku wykorzystywania do 17% całkowitej mocy palnika poziom emisji jest bardzo niewielki. Ponieważ taka moc również w trybie pracy załącz-wyłącz pokrywa mniejsze obciążenia, to emisje pozostają na tak niskim poziomie również przy wysokich temperaturach zewnętrznych. Modulowany palnik, oprócz niskiego poziomu emisji, wyróżnia się także inną zaletą, a mianowicie utrzymywaniem bardzo długich czasów pracy. Przy optymalnym doborze gazowego kotła kondensacyjnego i powierzchni grzejnych, w okresie przejściowym samoczynnie następuje zmniejszenie załączeń palnika w godzinie. Dzięki temu w znacznym stopniu unika się strat postojowych. Taka charakterystyka pracy udokumentowana jest także przez normatywny współczynnik emisji, który określa się odpowiednio do znamionowej sprawności ηn zgodnie z normą DIN 4702, T8. Rys. 6: Wartości emisji dla kotła EcoTherm Plus WGB mg/kwh mg/kwh 150 wartości graniczne zgodnie z normą DIN 4702 EN wartości graniczne dla znaku ochrony środowiska Błękitny Anioł RAL-UZ 61 wartości graniczne zgodnie ze szwajcarskimi przepisami dotyczącymi czystości powietrza TLENEK AZOTU (NOX) 80 < TLENEK WĘGLA (CO) znormalizowne współczynniki emisji dotyczące kotła EcoTherm Plus WGB 15E 60 < 5 07\n8 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Widok urządzenia EcoTherm Plus WGB 15 E Rys. 7: Czujnik zasilania Elektroda jonizacyjna Okienko rewizyjne Elektrody zapłonowe Adapter przyłączeniowy spaliny-powietrze Otwory rewizyjne Zawór odpowietrzający Kanał mieszający Tłumik zasysania powietrza Membranowe naczynie wzbiorcze *) (tylko kotły WGB ) Przewód odprowadzenia spalin Dysza gazu Wentylator Zawór gazowy Zawór zwrotny Czujnik ciśnienia Syfon Pompa obiegowa c.o. Przyłącza 2. obiegu c.o. *) Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u. *) Zespół sterująco-regulacyjny ISR-Plus LMS *) Wyposażenie dodatkowe 08\n9 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Widok urządzenia EcoTherm Plus WGB-K 20 E Rys. 8: Czujnik zasilania Elektroda jonizacyjna Okienko rewizyjne Elektrody zapłonowe Adapter przyłączeniowy spaliny-powietrze Otwory rewizyjne Zawór odpowietrzający Kanał mieszający Membranowe naczynie wzbiorcze Tłumik zasysania powietrza Dysza gazu Wentylator Czujnik ciśnienia Zawór gazowy Pompa obiegowa Zawór bezpieczeństwa c.o. Zespół sterująco-regulacyjny ISR-Plus LMS 09\n10 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Modulacja (pneumatyczna regulacja sprzężona ilości gazu i powietrza) Regulacja ilości powietrza do spalania Regulacja ilości gazu Wykorzystując informację z czujnika temperatury na zasilaniu kotła sterownik porównuje temperaturę rzeczywistą w kotle z obliczoną przez siebie wartością zadaną tej temperatury. Jeżeli stwierdzona zostanie różnica pomiędzy tymi wartościami, to wbudowany w sterownik mikroprocesor oblicza nową prędkość obrotową wentylatora. Wartość ta przekazywana jest przewodem sterującym do silnika wentylatora. Informacja o nastawionej prędkości obrotowej wentylatora wraca przewodem sygnalizacji zwrotnej do sterownika kotła ISR-Plus. W przypadku, gdy rzeczywista temperatura w kotle nie osiągnie oczekiwanego poziomu, następuje kolejna korekta prędkości obrotowej wentylatora. Wielkością wiodącą dla zaworu regulacyjnego ilości gazu jest statyczne ciśnienie na wylocie z wentylatora. Statyczne ciśnienie powietrza poprzez przewód sterujący przenoszone jest na zawór regulacyjny ilości gazu, gdzie oddziałuje bezpośrednio na membranę. Ta z kolei, po stronie gazowej, połączona jest z zaworem, który w wyniku zmiany położenia przepuszcza mniej lub więcej gazu. Dzięki temu w całym zakresie modulacji stosunek ilości gazu i powietrza jest równomierny, a podczas spalania uzyskuje się stały poziom emisji CO 2. 10\n11 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Wyraźne oszczędności energii dzięki nowej technice pompowej Opisywany w tej instrukcji gazowy kocioł kondensacyjny firmy BRÖTJE wyposażony jest w pompę obiegową spełniającą wymagania klasy energetycznej A (Grundfos UPM). Pompa ta łączy w sobie zalety pompy z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej z zaletami nowej techniki wykorzystującej wirnik z magnesami stałymi. Ponieważ w przypadku pomp z wirnikiem z magnesami stałymi nie jest potrzebna energia magnesowania, zastosowanie pomp UPM w gazowych kotłach kondensacyjnych firmy BRÖTJE daje możliwość większych oszczędności energii, aniżeli jest to możliwe w przypadku każdej innej regulowanej pompy z silnikiem asynchronicznym. Wiele programów wspierania rozwiązań energooszczędnych wspiera stosowanie gazowych kotłów kondensacyjnych zużywających mniej energii elektrycznej finansowymi gratyfikacjami. Zastosowanie pomp magnetycznych UPM w gazowych kotłach kondensacyjnych firmy BRÖTJE powoduje obniżenie zużycia energii przez pompę w stosunku do urządzeń z elektronicznie regulowanymi pompami standardowymi o wartość do 50%. Rys. 9: Budowa pompy magnetycznej UPM 1 Pompa magnetyczna UPM 1 obudowa pompy 2 koło wirnikowe 3 wirnik z magnesami stałymi 4 stojan 5 śruba odpowietrzania 6 obudowa/głowica pompy 7 tabliczka znamionowa Sposób działania Dzięki zintegrowanemu w pompie przetwornikowi częstotliwości realizowana jest optymalna regulacja prędkości obrotowej i jednocześnie redukowany jest do minimum poziom powstających dźwięków. Wysterowanie pompy UPM odbywa się za pomocą impulsowego sygnału napięcia stałego o modulowanej szerokości impulsów (PWM). Poprzez zmianę czasu trwania impulsów w stałym okresie wysterowywane są wszystkie stopnie mocy wraz z charakterystykami MIN i MAX. Maksymalna lub minimalna charakterystyka pracy nie może być przy tym przekroczona. Wysterowanie pompy UPM z magnesami stałymi następuje, tak jak i w poprzednim modelu, odpowiednio do potrzeb instalacji grzewczej i realizowane jest przez centralny system regulacyjno-diagnostyczny ISR-Plus LMS. Sygnał wysterowania pompy UPM jest kompatybilny w stosunku do UPER. 11\n12 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Wysokość podnoszenia (nastawa fabryczna) Regulacja różnicy temperatur Ogrzewanie podłogowe / ogranicznik temperatury wody na powrocie Techniczne wyposażenie dodatkowe układu regulacji Ze względu na maksymalną wysokość podnoszenia równą siedem metrów, pompę UPM można wykorzystać w wielu różnych przypadkach zastosowania. W celu uzyskania oszczędności energii i dopasowania do mocy cieplnej odpowiedniego, gazowego kotła kondensacyjnego firmy BRÖTJE o mocy np. 20 kw nastawiany jest maksymalny poziom prędkości obrotowej na 62%. Resztowa wysokość podnoszenia pompy UPM wynosi przy tym ustawieniu ok. 3,8 metra. Aby nie wystąpiła sytuacja niepełnego zasilania usytuowanych dalej pomieszczeń, minimalny poziom prędkości obrotowej został nastawiony na 40% (odpowiada to 2,5m). W celu indywidualnego dopasowania pompy UPM do istniejącego układu grzewczego można maksymalny i minimalny poziom prędkości obrotowej w prosty sposób nastawić wzgl. zmienić za pomocą centralnego systemu regulacyjno-diagnostycznego ISR-Plus LMS. Ponieważ sprawność pompy UPM w obszarze częściowego obciążenia nie pogarsza się tak wyraźnie jak w przypadku zwykłych pomp z mokrym wirnikiem, pompa ta odznacza się dodatkową zaletą polegającą na tym, że dopasowanie maksymalnej wysokości podnoszenia przez zastosowanie innego koła wirnikowego nie jest konieczne, a jednocześnie można zachować odpowiednią rezerwę wydajności. Gazowe kotły kondensacyjne firmy BRÖTJE wyposażone są w pompę obiegową c.o. z regulowaną prędkością obrotową. Regulacja prędkości obrotowej pompy jest prowadzona w oparciu o różnicę temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem, którą można zadać na wymaganym poziomie. Najważniejszym parametrem dla regulacji prędkości obrotowej pompy jest temperatura na powrocie. Jeżeli nastawiona różnica temperatur spadnie poniżej zadanej wartości, tzn. jeżeli temperatura na powrocie będzie za wysoka, to zmniejszana jest prędkość obrotowa pompy. Jeżeli nastawiona różnica temperatur będzie wyższa od zadanej wartości, tzn. jeżeli temperatura na powrocie będzie za niska, to prędkość obrotowa pompy jest zwiększana. Dzięki regulacji różnicy temperatur zapewnia się optymalne wykorzystanie zalet techniki kondensacyjnej w każdych warunkach. Jednocześnie stałe dostosowywanie mocy pompy do mocy grzewczej przyczynia się do mniejszego zużycia energii elektrycznej. Uwaga: W przypadku korzystania z funkcji regulacji różnicy temperatur należy zapewnić hydrauliczne zrównoważenie instalacji ogrzewania. W przeciwnym razie grzejniki zamontowane w najdalszym punkcie systemu mogą otrzymywać za mało ciepła. Jeżeli przepływ wody grzewczej w grzejnikach zamontowanych w mniejszej odległości od kotła będzie większy niż w grzejnikach od niego bardziej oddalonych, to może dochodzić do szybkiego wzrostu temperatury na powrocie. W wyniku tego zredukowana zostanie prędkość obrotowa pompy kotła i do instalacji będzie podawana mniejsza ilość wody, czyli zmniejszy się wykorzystywana moc kotła. W przypadku przewymiarowanych instalacji ogrzewania podłogowego, wyposażonych w ogranicznik temperatury wody na powrocie, nie jest zagwarantowane dostarczanie dostatecznej ilości ciepła do pomieszczeń. Jakość zaopatrzenia w ciepło można poprawić przez podwyższenie dolnej wartości granicznej modulacji pracy pompy wewnętrznej, sterowanej elektronicznie. Zmniejsza to jednak efektywność regulowanej pompy. Do gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE można dobrać cały szereg dodatkowych elementów wyposażenia regulacyjnego. Zaliczają się do nich regulatory pomieszczeniowe w różnych wersjach, zespoły regulacyjne z mieszaczami do montażu w gazowych kotłach kondensacyjnych firmy BRÖTJE lub do montażu na ścianie oraz układy regulacji sprzężonych instalacji solarnych. Ponadto do wszystkich gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE dostępne są systemy zdalnego sterowania, zdalne włączniki i moduły robocze oraz moduły komunikacji usterek. Stosując zintegrowany system regulacyjno-diagnostyczny ISR-Plus LMS gazowego kotła kondensacyjnego w połączeniu z regulatorami systemowymi ISR-SSR lub ISR-BCA można tworzyć kompleksowe pod względem regulacyjnym instalacje, włączając w to instalacje kaskadowe. Szczegółowy przegląd możliwości doboru urządzeń regulacyjnych zawarto w rozdziale 6 Technika regulacji (strona 19). 12\n13 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Optymalna regulacja pomp Czujnik przepływu gazu Napełnianie instalacji grzewczej Systemy odprowadzania spalin Rozruch instalacji / Serwis Dla klienta, który zdecydował się na zakup wysokiej jakości kotła kondensacyjnego jako źródło ciepła, oszczędność energii jest najważniejszym argumentem. Oczywiście dotyczy to także energii elektrycznej zużywanej przez pompy. Aby bez obniżania komfortu móc w tym przypadku oszczędzać energię elektryczną, pompa i układ sterowania jej pracą zostały zoptymalizowane na tyle, na ile było to możliwe. Podczas pracy w trybie ogrzewania prędkość obrotowa pompy kotła pracującej na potrzeby obiegu grzewczego i podgrzewania wody użytkowej jest sterowana przez układ elektroniczny. Dzięki temu zagwarantowane jest optymalne zaopatrzenie w ciepło obiegu c.o. i szybkie naładowanie podgrzewacza c.w.u. W systemie tym funkcja regulacji prędkości obrotowej także wyraźnie zmniejsza pobór mocy przez pompę. Zgodnie z arkuszem roboczym G 600-B TRGI, od sierpnia 2004 we wszystkich nowych i istotnie zmienionych instalacjach gazowych konieczne jest stosowanie czujnika przepływu gazu. Czujnik ten ma zapobiegać skutkom manipulacji w układzie zasilania gazem i jednocześnie zapewnić większe bezpieczeństwo w przypadku wystąpienia nieszczelności. Dane potrzebne do instalacji czujnika przepływu gazu, pochodzące z zakładów gazowniczych, wykazują częściowo duże zróżnicowanie. Dlatego też przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy zasięgnąć informacji u właściwego zakładu gazowniczego odnośnie tego, jaki powinien zostać zamontowany zawór przepływu gazu. Zawór ten musi zostać dobrany przez specjalistę instalacji grzewczych. Należy przy tym zwracać uwagę na rodzaj dysponowanego gazu. W celu doboru zaworu przepływu gazu do gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE należy posłużyć się danymi zawartymi w rozdziale Dane techniczne. Podane tam wartości odnoszą się wyłącznie do gazowych kotłów kondensacyjnych określonego typu. Jeżeli także inne odbiorniki będą zasilane tym samym przewodem gazowym, to czujnik przepływu gazu należy dobrać odpowiednio do sumarycznego strumienia objętościowego pobieranego przez wszystkie odbiorniki. We wszystkich gazowych kotłach kondensacyjnych firmy BRÖTJE zastosowano specjalne przyłącze do napełniania instalacji. Generalnie jednak zarówno kocioł jak i sama instalacja c.o. powinny być napełniane od strony powrotu. Dokładne informacje zawarte są w podręczniku instalacji. Dzięki szerokim możliwościom odprowadzania spalin za pomocą systemu KAS firmy BRÖTJE gazowe kotły kondensacyjne mogą być stosowane praktycznie wszędzie. Szczegółowy przegląd wszystkich dostępnych systemów odprowadzania spalin znajduje się w rozdziale System odprowadzania spalin KAS. Prace związane z przeprowadzeniem rozruchu lub wykonaniem czynności obsługowych przez serwis firmy BRÖTJE są ujęte w aktualnym cenniku. 13\n14 Informacje o urządzeniu i opis sposobu działania Okresy przeglądów, komunikaty dotyczące konserwacji Multilevel Jeden system dla wszystkich przypadków Aby zagwarantować niezawodną i energooszczędną pracę wszystkich gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE w dłuższym czasie, w regulatorze kotła ISR-Plus wprowadzono funkcję informacyjną dotyczącą okresów przeglądów (konserwacji). Funkcja ta jest wyłączona w momencie dostawy i aktywowana przez serwisanta. Po uaktywnieniu funkcji można dokonać odczytu szeregu różnych parametrów, jak np. ilość godzin pracy lub liczbę obrotów wentylatora. Jeżeli parametry te nie osiągną w ciągu dwunastu miesięcy swoich dopuszczalnych wartości maksymalnych, to najpóźniej po tym okresie na wyświetlaczu regulatora pojawi się komunikat wskazujący na konieczność wykonania przeglądu. Brak reakcji na ten komunikat i niewykonanie prac konserwacyjnych lub naprawczych może prowadzić do zwiększenia zużycia paliwa i uszkodzenia kotła. Szkody powstałe w wyniku zaniechania przeprowadzenia konserwacji nie są objęte gwarancją. Podczas konserwacji należy korzystać z instrukcji roboczej firmy BRÖTJE Prace konserwacyjne dotyczące instalacji grzewczych. Opisano w niej szczegółowo cały proces przeglądu i konserwacji gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE. Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne wykonane w systemie Multilevel składają się w zasadzie z takich samych modułów konstrukcyjnych. W zależności od mocy kotła stosowane są zawsze takie same palniki, moduły regulacyjne i wymienniki ciepła. Układ konstrukcyjny tych elementów jest w kotłach należących do rodziny produktów firmy BRÖTJE dokładnie taki sam i dlatego system nazywa się po prostu: Multilevel. Oprócz zapewnienia większej uniwersalności, konsekwentne wykorzystywanie takich samych elementów konstrukcyjnych niesie ze sobą zalety dla instalatorów i serwisantów. Zgodnie z zasadą : Raz się nauczyć wszystko zrozumieć - wszystko wiedzieć wystarczy jedno szkolenie, aby móc zainstalować, konserwować i naprawiać wszystkie gazowe kotły kondensacyjne firmy BRÖTJE o mocy od 15 kw do 3000 kw. Dopełnieniem systemu Multilevel firmy BRÖTJE jest zintegrowany regulator systemowy ISR Plus LSM. Regulator pełni funkcje sterowania pracą kotła i obiegów c.o. oraz diagnozowania systemu. Wszystkie gazowe kotły kondensacyjne firmy BRÖTJE wyposażone w zintegrowany regulator systemowy ISR-Plus LMS charakteryzują się zatem identycznym sposobem obsługi. Nastawianie parametrów i obsługa wszystkich gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE podczas rozruchu i konserwacji przebiega zawsze zgodnie z takim samym podstawowym schematem działania, właśnie po prostu Multilevel. 14\n15 Dane techniczne 4. Dane techniczne EcoTherm Plus Model WGB 15 E WGB 20 E WGB 28 E WGB 38 E WGB-K 20 E Numer identyfikacyjny urządzenia (numer CE) CE-0085BL0514 Stopień ochrony IPx4D Certyfikat VDE G Kategoria gazu PL II2HL3P Kategoria urządzenia B 23, B 33, C 13X, C 33X, C 43X, C 53, C 63X, C 83 Ciśnienie na przyłączu gaz ziemny mbar E (min.16-maks.25); Lw (min.17,5-maks.23); Ls (min.10,5-maks.16) propan mbar min.29-maks.44 Przyłącze elektryczne 230 V 50 Hz Moc, sprawność, emisje Zakres nominalnego gaz ziemny, c.o. kw 2,9 15,0 3,5 20,0 5,6 28,0 9,0 38,0 4,5 20,0 obciążenia E(GZ50) c.w.u. kw 2,9 15,0 3,5 20,0 5,6 28,0 9,0 38,0 4,5 24,0 Zakres nominalnej gaz ziemny Hz, 80/60 C kw 2,5 13,1 3,0 17,5 4,9 24,5 7,8 33,2 3,9 17,5 mocy cieplnej E(GZ50) Hz, 50/30 C kw 2,8 14,1 3,4 18,7 5,4 26,3 8,6 35,2 4,3 18,7 WW, 80/60 C kw 2,5 13,1 3,0 17,5 4,9 24,5 7,8 33,2 3,9 21,0 Sprawność kotła TL/VL 70/50 C % 98,5 99,3 98,5 99,2 99,1 99,5 99,1 99,2 98,3 99,2 w odniesieniu do wartości opałowej H i 40/30 C % 107,5 105,6 107,5 104,6 108,1 105,8 107,3 103,5 107,5 104,6 Sprawność znormalizowana ηn 75/60 C % 106,1 105,7 106,4 105,6 105,7 w odniesieniu do wartości opałowej H i 40/30 C % 108,8 108,7 109,5 108,7 108,7 Sprawność kotła TL/VL 70/50 C % 88,7 89,5 88,7 89,4 89,3 89,6 89,3 89,4 88,6 89,4 w odniesieniu do ciepła spalania H s 40/30 C % 96,8 95,1 96,8 94,2 97,4 95,3 96,7 93,2 96,8 94,2 Sprawność znormalizowana ηn 75/60 C % 95,6 95,2 95,9 95,1 95,2 w odniesieniu do ciepła spalania H s 40/30 C % 98,0 97,9 98,6 97,9 97,9 Straty postojowe przy t=50k W % 0,87 0,66 0,51 0,37 0,66 Wskaźnik efektywności energetycznej gwiazdki 4 **** 4 **** 4 **** 4 **** 4 **** Wskaźnik ph skroplin Ilość skroplin 50/30 C l/h 0,35 1,30 0,42 1,50 0,78 2,39 1,10 2,44 0,55 1,50 Znormalizowany wskaźnik emisji NOx en mg/kwh 15 19, ,6 Znormalizowany wskaźnik emisji CO en mg/kwh Dane do projektowania komina wg DIN 4705 Temperatura spalin : TL/VL 80/60 C C TL/VL 40/30 C C CO 2 -Zawartość Gaz ziemny % 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 E(GZ50) % (8,3 8,8) (8,3 8,8) (8,3 8,8) (8,3 8,8) (8,3 8,8) Propan % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 9,5 10,0 9,5 10,0 9,5 10,0 9,5 10,0 9,5 10,0 Strumień objętościowy spalin Gaz ziemny 80/60 C g/s 1,4 7,4 1,7 9,8 2,8 13,8 4,4 18,7 2,2 11,8 E(GZ50) 40/30 C g/s 1,3 6,9 1,6 9,3 2,5 12,9 4,1 17,9 2,0 11,3 Propan 80/60 C g/s 1,4 7,0 1,6 9,4 2,6 13,1 4,2 17,8 2,1 11,3 40/30 C g/s 1,3 6,4 1,5 8,7 2,4 12,2 3,9 16,9 1,9 10,6 Maks. ciśnienie tłoczenia na króćcu spalin mbar 0,8 1,0 1,1 1,1 1,0 Klasa spalinowa zgodnie z DVGW G636 G 6 G 6 G 6 G 6 G 6 Parametry przyłączeniowe gazu Parametry gaz ziemny HUB 9,45 kwh/m 3 m 3 /h 0,31 1,6 0,37 2,1 0,59 3,0 0,95 4,0 0,48 2,5 przyłączeniowe E (GZ50) Propan HU 12,87 kwh/kg kg/h 0,23 1,17 0,27 1,55 0,44 2,18 0,70 2,95 0,35 1,86 Propan HU 24,64 kwh/m 3 m 3 /h 0,12 0,61 0,14 0,81 0,23 1,14 0,37 1,54 0,18 0,97 Strumień objętościowy gazu l/min 5,1 26 6,2 35 9, ,9 67 7,9 42 gaz ziemny E (GZ50) (tolerancja +/- 10%) Propan l/min 2,0 10 2,4 14 3,8 19 6,1 26 3,0 16 Dobór czujnika przepływu gazu zgodnie z TRGI 2008 Typ 2,5 4,0 6,0 6,0 4,0 Pobór mocy elektrycznej Praca grzewcza c.o. maks pompa obiegowa W pompa obiegowa, W nastawa wstępna min/max regulacja, stand-by W Wymiary Średnica króćca wylotowego spalin mm 80/125 80/125 80/125 80/125 80/125 Masa kocioł kg Pojemność wodna l 2,5 2,5 3,6 3,6 5,1 Szerokość mm Wysokość mm Głębokość mm Przyłącza Przyłącze gazowe 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 1/2" Zasilanie instalacji c.o. 3/4" 3/4" 1" 1" 3/4" Powrót instalacji c.o. 3/4" 3/4" 1" 1" 3/4" Woda grzewcza Zakres regulacji temperatury wody grzewczej C Ciśnienie robocze min. bar 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 max. bar 3,0 3,0 3,0 4,0 3,0 Naczynie wzbiorcze pojemność l (wyposażenie dodatkowe) ciś. wstępne bar 0,75 0,75 0,75 Ciepła woda użytkowa typ podgrzewacza podgrzewacz systemowy. Masa kg (wbudowany.) Pojemność razem l 60 Straty postojowe razem kwh/d 1,35 wydajność trwała podgrzewacza 10 C na 45 C l/h 515 przy HV=80 C l/min 8,6 10 C na 60 C l/h 360 l/min 6,0 Wskaźnik mocy NL 1,2 Zakres regulacji temperatury wody użytkowej C min. ciśnienie przyłączeniowe bar 2,0 max. Anschlussdruck bar 10,0 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych i występowania błędów. 15\n16 Dane techniczne Tabele parametrów czujników Wartości rezystancji czujnika temperatury zewnętrznej Temperatura [ C] Rezystancja [Ω] Wartości rezystancji Wartości rezystancji czujnika na zasilaniu KVS, czujnika c.w.u. TWF, czujnika na powrocie KRV, czujnika B4 Temperatura [ C] Rezystancja [Ω]\n17 Wymiary i przyłącza 5. Wymiary i przyłącza Rys. 10: Wymiary i przyłącza WGB kw i kw Model WGB kw WGB kw HV zasilanie c.o. G 3/4" G 1" HR powrót c.o. G 3/4" G 1" 2. HR powrót G 3/4" G 1" 2. obiegu c.o.* Gaz przyłącze gazu G 1/2" G 3/4" SiV zawór bezp. G 3/4" G 3/4" KA przyłącze skroplin 25 mm 25 mm dla podłączenia podgrzewacza c.w.u. z zestawami pompy ładującej*: SV zasil. podgrzew. c.w.u. G 3/4" G 1" SR powrót do podgrzew. c.w.u. G 3/4" G 1" * wyposażenie dodatkowe W przypadku zastosowania zestawu LS-BS D (tylko kotły WGB 15 E; 20 E należy zastosować następujące odległości od posadzki: dla podgrzewacza BS 160 C: 2106 mm dla podgrzewacza BS 120 C: 1906 mm wymiary w mm Model WGB kw wymiar A 121 wymiar B 90 wymiar C 210 wymiar D 115 wymiar E 169 wymiar F 175 wymiar G 189 wymiar H 366 Model WGB kw Wymiar A 116 Wymiar B 100 Wymiar C 130 Wymiar D 120 Wymiar E 177 Wymiar F 185 Wymiar G 192 Wymiar H 407 Zawór zwrotny zablokowany położenie stopowy (zawór otwarty) robocze WGB kw Z A Z A nowy nowy *) krawędź dolna kotła WGB 15 E; 20 E WGB kw A Z A Z Podgrzew. c.w.u. I J K L BS 120 C BS 160 C\n18 Wymiary i przyłącza Rys. 11: Wymiary i przyłącza WGB-K HV zasilanie obiegu c.o. G 3/4", z uszczelką płaską HR powrót obiegu c.o. G 3/4", z uszczelką płaską 2. HV zasilanie 2. obiegu* G 3/4", z uszczelką płaską 2. HR powrót 2. obiegu* G 3/4", z uszczelką płaską Gaz przyłącze gazowe G 1/2", z uszczelką płaską SiV zawór bezpieczeństwa G 3/4", z uszczelką płaską KA przyłącze odprow. 25 mm, pierścień zacisk. skroplin TKW zimna woda 15 mm, pierścień zacisk. TWW c.w.u. 15 mm, pierścień zacisk. TWZ cyrkulacja c.w.u. R 1/2", pierścień zacisk. * wyposażenie dodatkowe SMR-KC rama do szybkiego montażu kotła WGB-K 18\n19 Technika regulacji 6. Technika regulacji Zakres dostawy W zakres dostawy gazowych urządzeń kondensacyjnych firmy BRÖTJE wchodzi zintegrowany regulator systemowy ISR-Plus LMS z dużym, podświetlanym wyświetlaczem i komunikatami w formie tekstowej. Układ regulacji obejmuje w pełni elektroniczne sterowanie pracą palnika i kotła. Za pomocą regulatora ISR-Plus LMS obsługiwany jest gazowy kocioł kondensacyjny. Wszystkie wymagane parametry kotła są programowane odpowiednio do miejsca jego użytkowania. Możliwa jest nastawa krzywej grzania dla obiegu c.o. z pompą obiegową. Ponadto istnieje możliwość zaprogramowania dla tego obiegu okresów pracy z temperaturą nominalną i obniżoną. Regulator systemowy ISR-Plus LMS umożliwia także zadanie temperatury dla funkcji podgrzewania c.w.u. ISR-Plus LMS służy do uruchamiania kotła, ustawiania jego parametrów i sterowania jego pracą. System diagnostyczny nadzoruje, analizuje i wyświetla informacje o wszystkich stanach pracy. Zintegrowany regulator systemowy może obsługiwać maksymalnie pięć programów sterowania czasowego, co oznacza, że po zamontowaniu dodatkowego modułu zaworu mieszającego, każdy dodatkowy obieg c.o. (z zaworem mieszającym) również może być sterowany przez regulator ISR-Plus LMS odpowiednio do własnego programu i własnej krzywej grzania. W przypadku zintegrowanego regulatora systemowego ISR-Plus LMS stosowane są moduły rozszerzające EWM B, z których każdy może być indywidualnie zaprogramowany. Dodatkowe informacje dotyczące wszystkich, możliwych do zastosowania elementów technicznego wyposażenia układu regulacji znaleźć można na kolejnych stronach odnoszących się do Regulacji pracą kotła i obiegów grzewczych. Rys. 12: Zintegrowany regulator systemowy ISR-Plus LMS, panel obsługowy kotła EcoTherm WGB WGB-K serii E Przycisk wyboru trybu pracy obiegu c.w.u. Przycisk ESC (przerwanie operacji) Przycisk kontroli kominiarskiej Pokrętło Włącznik główny Przycisk odblokowania automatu palnikowego Przycisk wyboru trybu pracy obiegu c.o. Display Przycisk OK (zatwierdzenie operacji) Przycisk wyświetlania informacji Manometr Rys. 13: Wykres krzywych grzania Temperatura na zasilaniu Temperatura zewnętrzna 19\n20 Regulacja pracy kotła i obiegów grzewczych 7. Regulacja pracy kotła i obiegów grzewczych Wyposażenie regulacyjne / funkcje ISR-Plus LMS Wyposażenie podstawowe/funkcja Zintegrowany regulator systemowy ISR-Plus LMS i system diagnozowania z podświetlanym wyświetlaczem i komunikatami tekstowymi Uwagi Zakres dostawy Regulacja temperatury w kotle stała, modulowana Bez czujnika temperatury zewnętrznej płynna pogodowa, modulowana Z czujnikiem temperatury zewnętrznej QAC 34 (w zakresie dostawy) fabrycznie nastawiona krzywa grzania 1,8 Możliwość wyboru krzywej grzania dla układu temperatur 70/50 C korekcja temperatury zimniej/cieplej Zmiana nominalnej temperatury w pomieszczeniu (równoległe przesunięcie krzywej grzania) 1. obieg c.o. (z pompą obiegową lub z mieszaczem) jako obieg z mieszaczem tylko w przypadku zastosowania modułu dodatkowego EWM B (można zastosować maks. 2 moduły EWM B) program tygodniowy obsługa zdalna Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego* uwzględnianie charakterystyki budynku (regulacja w oparciu o średnią temperaturę zewnętrzną) Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego* automatyczna adaptacja krzywej grzania automatyka ograniczania ogrzewania w ciągu dnia Automatyczne przełączanie pomiędzy czasem letnim i zimowym szybkie obniżanie temperatury w pomieszczeniu szybkie podwyższanie temperatury w pomieszczeniu 2. i 3. obieg c.o. (z pompą obiegową lub z mieszaczem) jako obieg z mieszaczem tylko w przypadku zastosowania modułu dodatkowego EWM B (można zastosować maks. 2 moduły EWM B) program tygodniowy obsługa zdalna Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego* uwzględnianie charakterystyki budynku (regulacja w oparciu o średnią temperaturę zewnętrzną) Tylko po zamontowaniu regulatora pokojowego* automatyczna adaptacja krzywej grzania automatyka ograniczania ogrzewania w ciągu dnia Automatyczne przełączanie pomiędzy czasem letnim i zimowym szybkie obniżanie temperatury w pomieszczeniu szybkie podwyższanie temperatury w pomieszczeniu Podgrzewanie c.w.u. brak priorytetu (praca równoległa na potrzeby c.w.u. i c.o.), możliwe w przypadku wszystkich kotłów bez zaworu z oddzielną pompą ładującą podgrzewacza) przełączającego, funkcja w przypadku zastosowania czujnika podgrzewacza, ew. konieczny zestaw ładowania podgrzewacza (czujnik podgrzewacza w zakresie dostawy) bezwzględny priorytet (tylko w trybie c.w.u.) za pomocą funkcja możliwa w przypadku zastosowania czujnika podgrzewacza 3-drogowego zaworu przełączającego ew. konieczny zestaw ładowania podgrzewacza (czujnik podgrzewacza w zakresie dostawy). obniżona temperatura ładowania podgrzewacza c.w.u. nie dotyczy kotłów kombi wybieg pompy nie dotyczy kotłów kombi funkcja dezynfekcji termicznej nie dotyczy kotłów kombi funkcja pompy cyrkulacyjnej c.w.u. nie dotyczy kotłów kombi * wyposażenie dodatkowe Regulacja solarami zintegrowana regulacja instalacją solarną funkcja możliwa w przypadku zastosowania czujnika solara, regulacja pompą solarną poprzez parametryzację w ISR-Plus LMS, dodatkowe funkcje poprzez zastosowanie EWM B Regulacja kaskadowa zintegrowana regulacja kaskadowa dla maks. 16 kotłów swobodnie programowalny regulator z możliwością indywidualnego wyboru czasu i strategi Pozostałe funkcje ochrona przed mrozem - ochrona przed taktowaniem palnika dotyczy kotła, instalacji, budynku i podgrzewacza c.w.u. funkcja kontroli kominiarskiej funkcja kontroli technicznej zdalny przełącznik i moduł kontrolny FSM (analogowo i GSM)* Uruchamianie i wyłączanie c.o. za pomocą telefonu elektronicznie regulowana pompa obiegowa 20\n21 Regulacja pracy kotła i obiegów grzewczych Obiegi grzewcze Programy czasowe Zintegrowany regulator solarny Zintegrowany regulator kaskady Liczba obiegów grzewczych, które można obsłużyć bezpośrednio z kotła, zależy od typu kotła "premium" czy "kompakt", przy czym zasadniczo więcej obiegów grzewczych z lub bez mieszacza można podłączyć do kondensacyjnych kotłów premium. W obu typach kotłów, wyposażenie umożliwia bezpośrednie podłączenie 1 obiegu grzewczego bez mieszacza wraz ze sterowaniem sygnałem PWM pompy obiegowej. Do zintegrowanego w kotle kondensacyjnym regulatora systemowego ISR-Plus LMS można podłączyć maksymalnie 3 obiegi grzewcze, w tym maks. 2 obiegi z mieszaczem. Także liczba programów czasowych zależy od typu kotła. Zasadniczo dla wszystkich obiegów grzewczych, które można podłączyć do kotła przewidziano program czasowy. Ponadto jest program podgrzewu c.w.u. oraz cyrkulacji. Zintegrowany regulator solarny umożliwia obsługę pola kolektorów solarnych płaskich lub próżniowych. Nie wymaga przy tym zastosowania modułu EWM B. W przypadku konieczności pomiaru uzysku energetycznego jak i pomiaru objętościowego należy zamontować moduł EWM B. Fukcje zintegrowanego regulatora kaskady odpowiadają technicznie regulatorowi ISR BCA C stanowiącego wyposażenie dodatkowe 21\n22 Regulacja pracy kotła i obiegów grzewczych Moduł dodatkowy EWM B Moduł dodatkowy do montażu w centralnym systemie regulacyjno-diagnostycznym ISR-Plus LMS do gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE. Do realizacji różnych, indywidualnie zaprogramowanych funkcji. Możliwe jest zastosowanie maks. dwóch modułów EWM B w jednym regulatorze ISR-Plus LMS gazowego kotła kondensacyjnego. Każda, wymieniona poniżej funkcja może być indywidualnie zaprogramowana i wykorzystana niezależnie w dowolnym gazowym kotle kondensacyjnym. Obsługa następuje poprzez moduł obsługowy ISR-Plus LMS w gazowym kotle kondensacyjnym. Wtyczka połączeniowa: RAST 5, wielobiegunowa listwa wtykowo-gniazdowa. Obciążenie prądowe maks. 2A na każdym wyjściu, jednak maks. 6A dla całego układu regulacji kotła. Moduł stosowany indywidualnie jako: 1. Moduł mieszacza do dodatkowego obiegu grzewczego z mieszaczem. 2. Moduł do podnoszenia temperatury na powrocie do kotła za pomocą mieszacza (np. w przypadku kotłów niskotemperaturowych). 3. Moduł solarny do podgrzewania wody użytkowej z rejestracją godzin pracy pompy solarnej. 4. Moduł wielofunkcyjny: 0-10 V wejście do sygnału zapotrzebowania na ciepło, do czujnika temperatury (sprzęgło hydrauliczne, czujnik zasobnika buforowego), w razie potrzeby dodatkowe wejście i wyjście regulatora ISR-Plus gazowego kotła kondensacyjnego. Moduł magistrali Bus BM Moduł roboczy i sygnalizacji zakłóceń w pracy BSM D Moduł magistrali Bus BM jest montowany wtykowo bezpośrednio w centralnym module regulacyjno-diagnostycznym ISR-Plus LMS gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE. Zawiera przyłącze komunikacyjne LPB do magistrali Bus do podłączenia jednego lub wielu regulatorów strefowych ISR ZR 1/2, ISR BCA lub ISR SSR. Możliwe jest zastosowanie maksymalnie jednego modułu magistrali Bus BM w regulatorze ISR-Plus LMS. Moduł roboczy i sygnalizacji zakłóceń w pracy BSM D jest płytką przekaźnikową przeznaczoną do zamontowania w centralnym systemie regulacyjno-diagnostycznym ISR-Plus LMS gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE. Podłączenie następuje za pomocą wolnego, programowalnego wyjścia w regulatorze ISR-Plus LMS gazowego kotła kondensacyjnego. Jeżeli brak jest wolnego wyjścia w regulatorze ISR-Plus LMS, to można go uzyskać montując moduł EWM B (programowanie wielofunkcyjne ). Moduł BSM D dysponuje trzema stykami bezpotencjałowymi, za których pośrednictwem przetwarzane są komunikaty eksploatacyjne i o zakłóceniach w pracy gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE. 22\n23 Regulacja pracy kotła i obiegów grzewczych Zastosowanie i konfiguracja ISR EWM B Poniższa tabela przedstawia liczbę możliwych do zastosowania modułów ISR EWM B dla poszczególnych kotłów. Wyposażenie Premium kompakt c.o. / c.w.u. w kotle zawór 3-drogowy w kotle w kotle zawór 3-drogowy Kocioł EcoTherm Plus WGB (od serii E) EcoTherm Plus WGB (od serii E) EcoTherm Plus WGB-K (od serii E) EcoTherm Plus WGB-S EcoCondens BBS(od serii E) TriCondens BGB(od serii E) NovoCondens WOB EcoTherm Kompakt WBS (od serii E) EcoSolar BSK EcoTherm Kompakt WBC (od serii E) Eco Condens Kompakt BBK (od serii E) liczba ISR EWM B ISR EWMB 1 FP FP FP FP MHK, MuFu FP FP MHK MHK, MuFu MHK MHK ISR EWMB 2 FP FP FP FP MHK, MuFu FP FP TZP/SDP MHK, MuFu - - Legenda Opis FP Swobodnie programowalna funkcja modułu EWM B MHK Zaprogramowane jako obieg z mieszaczem MuFu Zaprogramowane jako multifunkcjonalne (dowolny wybór zaprogramowania 3 wyjść QX, 2 wejść BX oraz H2) TZP/SDP Wstępnie zaprogramowane jako pompa cyrkulacyjna i ładująca podgrzewacz 23\n24 Regulacja pracy kotła i obiegów grzewczych Funkcje w kotle Zakres funkcji regulatora systemowego ISR-Plus LMS zależy od typu urządzenia "Premium" czy "Kompakt". Poniższa tabela prezentuje najbardziej istotne funkcje. Wyposażenie Premium kompakt c.o. / c.w.u. w kotle zawór 3-drogowy w kotle w kotle zawór 3-drogowy Kocioł Eco Therm Plus WGB (od serii E) Eco Therm Plus WGB (od serii E) Eco Therm Plus WGB-K (od serii E) Eco Therm Plus WGB-S Eco Condens BBS(od serii E) Eco Condens BGB(od serii E) Eco Condens SGB (od serii E) NovoCondens WOB Eco Therm kompakt WBS (od serii E) EcoSolar BSK Eco Therm kompakt WBC (od serii E) Eco Condens kompakt BBK (od serii E) Liczba obiegów grzewczych Zasobnik buforowy Podgrzewacz c.w.u. --- Ładowanie c.w.u Podgrzewacz kombi Solar-1 pole; wspomaganie c.w.u Ładowanie do zasobnika buforowego Kocioł na paliwo stałe Basen Basen-wspomaganie przez solar Kaskada-master Pompa cyrkulacyjna --- Pompa dosyłowa Obiegi użytkowe przy RVS pompa H1, przy LMU kurtyna powietrzna Ob.użytk.+zas.buforowy + zasobnik buf Ob.użytk.+regul. pompą dosyłową System ładowania (zakres funkcji ograniczony; bez mieszacza) Regulator ścienny poprzez LPB = funkcja występuje --- = funkcja nie występuje/nie możliwa 24\n25 Regulacja pracy kotła i obiegów grzewczych Regulator pokojowy w wersji Top - RGT B W przypadku zastosowania regulatora pokojowego RGT B (wyposażenie dodatkowe) możliwe jest zdalne nastawianie parametrów wszystkich funkcji dostępnych w regulatorze głównym. Regulator pokojowy RGT B podłącza się do modułu regulacyjnego w kotle za pomocą trzyżyłowego przewodu. Regulator pokojowy RGT B został zaprojektowany do zdalnej obsługi gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE. Za jego pomocą można realizować następujące funkcje: regulacja temperatury w pomieszczeniu i sterowanie czasowe (z uwzględnieniem i bez uwzględniania temperatury w pomieszczeniu) regulacja temperatury w podgrzewaczu c.w.u. i sterowanie czasowe pracą podgrzewacza c.w.u. wyświetlanie wartości temperatury zewnętrznej, temperatury w pomieszczeniu, temperatury w podgrzewaczu c.w.u. i innych parametryzacja krzywych temperatury zewnętrznej nastawianie automatycznego przełączania pomiędzy trybem letnim/zimowym obsługa dodatkowego obiegu z zaworem mieszającym (wyłącznie po zastosowaniu dodatkowego modułu EWM B) wyświetlacz tekstowy możliwość stosowania jako programatora Regulator pokojowy w wersji Basic - RGB B Analogowy moduł zdalnego przełączania i kontroli FSM B Przewodowy regulator przeznaczony do współpracy z regulatorem ISR. Z wewnętrznym czujnikiem temperatury w pomieszczeniu do regulacji z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu, wyświetlaczem mierzonej temperatury w pomieszczeniu, pokrętłem do zmiany zadanej wartości temperatury w pomieszczeniu, przełącznikiem wyboru trybu pracy i przyciskiem obecności. Moduł zdalnego działania i sygnalizacji zakłóceń do transmisji maks. 2 różnych komunikatów o zakłóceniach na maks. 3 numery telefoniczne i do przełączania do 2 styków poprzez analogowe łącze telefoniczne. Z głosowym menu do zdalnego przełączania i głosowego odczytu komunikatów w przypadku wystąpienia zakłóceń. Programowanie wspomagane głosowo następuje poprzez klawiaturę telefonu. Komunikaty o zakłóceniach muszą być załączane bezpotencjałowo. Dlatego z reguły konieczne jest zastosowanie modułu BSM D. Zakres dostawy: moduł sygnalizacji zakłóceń w obudowie z przewodem sieciowym i przewodem przyłączeniowym TAE. Moduł GSM zdalnego przełączania i kontroli FSM B Moduł zdalnego działania i sygnalizacji zakłóceń do transmisji maks. 2 różnych komunikatów o zakłóceniach do przełączania 1 styku poprzez sieć GSM. Opcjonalnie można podłączyć 2 czujniki do kontroli temperatury z nastawialnymi wartościami granicznymi. W przypadku przekroczenia tych wartości granicznych, zarówno w górę jak i w dół, następuje wygenerowanie komunikatu o zakłóceniach. Programowanie następuje poprzez SMS lub przez PC. Komunikaty o zakłóceniach muszą być załączane bezpotencjałowo. Dlatego z reguły konieczne jest zastosowanie modułu BSM D. Zakres dostawy: moduł sygnalizacji zakłóceń w obudowie z przewodem sieciowym, anteną GSM i kartą SIM T-Mobil Prepaid (Niemcy). 25\n26 Regulacja pracy kotła i obiegów grzewczych ISR ZR 1, regulator strefowy do 1 obiegu grzewczego z mieszaczem Pogodowy regulator temperatury na zasilaniu z programem tygodniowym do 1 obiegu grzewczego z mieszaczem. Z podświetlanym wyświetlaczem komunikatów tekstowych rozwijanych w układzie menu. Możliwość komunikacji ze zdolnymi do współpracy w ramach magistrali LPB-Bus regulatorami EuroControl i z centralnym systemem regulacyjno-diagnostycznym ISR-Plus gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE za pomocą modułów typu Clip-In-Bus (CIB C) lub modułu magistrali Bus (BM). Fabrycznie okablowany, zabezpieczony bezpiecznikiem, z włącznikiem sieciowym, w obudowie do montażu na ścianie, wraz z 1 czujnikiem temperatury na zasilaniu. Opcjonalnie można stosować regulatory pomieszczeniowe RGB B/RGT Blub RGT-F. Wymiary: 180 x 230 x 110 mm (S x W x G). ISR ZR 2, regulator strefowy do 2 obiegów grzewczych z mieszaczami Czujnik c.w.u. WWF Pogodowy regulator temperatury na zasilaniu z 2 programami tygodniowymi do 2 obiegów grzewczych z mieszaczem. Z podświetlanym wyświetlaczem komunikatów tekstowych rozwijanych w układzie menu. Możliwość komunikacji ze zdolnymi do współpracy w ramach magistrali LPB-Bus regulatorami EuroControl i z centralnym systemem regulacyjno-diagnostycznym ISR-Plus gazowych kotłów kondensacyjnych firmy BRÖTJE za pomocą modułów typu Clip-In-Bus (CIB C) lub modułu magistrali Bus (BM). Fabrycznie okablowany, zabezpieczony bezpiecznikiem, z włącznikiem sieciowym, w obudowie do montażu na ścianie, wraz z 2 czujnikami temperatury na zasilaniu. Opcjonalnie można stosować regulatory pomieszczeniowe RGB B/RGT B lub RGT-F. Wymiary: 300 x 230 x 110 mm (S x W x G). Czujnik c.w.u. jest niezbędny do podgrzewania wody przez podgrzewacz nie posiadający własnego układu regulacyjnego. Po podłączeniu czujnika c.w.u. do regulatora systemowego ISR-Plus, w momencie zgłoszenia zapotrzebowania na ciepło przez podgrzewacz c.w.u. uaktywniana jest funkcja priorytetu dla podgrzewania c.w.u. Czujnik c.w.u. jest wykorzystywany np. w przypadku zastosowania zewnętrznej pompy ładującej podgrzewacz c.w.u. Zakres dostawy obejmuje czujnik temperatury c.w.u. z przewodem przyłączeniowym o długości 6 m oraz przewód z wtykiem (3-biegunowy, o długości 2,6 m) do podłączenia pompy ładującej podgrzewacz c.w.u. 26\nInformacja techniczna Gazowy, stojący kocioł kondensacyjny. EcoSolar BSK\nInformacja techniczna Gazowy, stojący kocioł kondensacyjny Spis treści 1. Ogólne informacje dotyczące techniki kondensacyjnej................................................ 3 2. Sposób i zakres dostawy...........................................................................


Newsy Archives - Strona 14 z 336 - 80bpm.net\nby Kaśka Paluch · Published 02/02/2016\nMichał Kowalonek i Paulina Ślusarek wsparli Mikrobi.t w nagraniach ich najnowszego wydawnictwa – „Mikro Techno”. Najnowszych minimalistycznych i rozśpiewanych jednocześnie produkcji tria Szawara / Biel i Karpiński możecie posłuchać już teraz. Singel zapowiada album...\nKuba Łuka jako Kuba Luka: pocztówka z Lizbony\nJeśli widząc nazwy Another One, Morf czy Blare For A czujecie, że coś wam świta, to znaczy że znacie Kubę Łukę. Producent, sound designer i kompozytor muzyki akustycznej i elektronicznej przymierza się do debiutu...\nAlpinizm według The Orb\nPo wspaniale przyjętej płycie „Moonbuilding 2703 AD” od The Orb, kwestią czasu było kiedy duet pójdzie za ciosem i pociągnie dobrą passę. Długo czekać nie trzeba było – już w marcu usłyszymy coś nowego...\nMy 2nd Wife, czyli Otake techno walczyli\nWytwórnia Otake (której nazwa pojawiała się tu wcześniej przy okazji recenzji epki „Novika Collabs”) prezentuje debiut polskiego projektu My 2nd Wife z epką”Places”. To projekt Piotra Bejnara (założyciel Otake) i znanego z Akme Maćka...\nNoisepopowa Zimowa w remiksie muzyka The Dumplings\nZimowa, nowy zespół na mapie noise popu i alternatywy, prezentuje swój nowy singel „You Came Here” w remiksie Kuby Karasia z The Dumplings. Posłuchajcie. Kaśka PaluchDziennikarka muzyczna, twórczyni 80bpm.net. Współpracuje między innymi z portalami...\nby Kaśka Paluch · Published 01/02/2016\nModerat: nowa płyta „III” i koncerty w Polsce [TRAILER]\n„Można by pomyśleć, że to jest coraz łatwiejsze, ale nigdy nie jest. Nasz nowy album III – powstały z krwi, potu i łez – pojawi się 1 kwietnia” – piszą na swojej stronie Moderat....\nStrona 14 z 336« Pierwsza«...1213141516...203040...»Ostatnia »


Volkswagen Group: "Nie fałszowaliśmy pomiarów spalin". Próba uniknięcia odszkodowań? - Superbiz.se.pl\nSuperBiz wiadomości Volkswagen Group: "Nie fałszowaliśmy pomiarów spalin". Próba uniknięcia odszkodowań?\n04.11.2016, godz. 13:00\nSzokująca wiadomość obiegła dziś europejskie media za sprawą gazety "Sueddeutsche Zeitung". Okazuje się, że firma Volkswagen, oskarżona o to, że montowała w swoich autach oprogramowanie fałszujące wyniki pomiarów spalin, twierdzi, że nic takiego nie robiła, mimo że wcześniej za to przepraszała! Zdaniem niemieckich mediów, jest to próba uniknięcia konieczności wypłaty gigantycznych odszkodowań na ternie Unii Europejskiej.\nAfera spalinowa w Volkswagenie wyszła na jaw ponad rok temu. Okazało się, że firma, dla oszczędności, korzystała w swoich samochodach z tzw. urządzeń udaremniających. Co kryje się za tą enigmatyczną nazwą? Chodzi tu o oprogramowanie, które wyczuwało, że silnik samochodu poddawany jest testom i podawało zaniżone odczyty emisji spalin. Kiedy auto, już dopuszczone do ruchu, wyjeżdżało na ulice, emitowało do atmosfery tlenek azotu w ilości większej niż dopuszczalna. Skandal wstrząsnął branżą motoryzacyjną. W czerwcu br. szefostwo Volkswagena przeprosiło klientów i udziałowców firmy. Upokorzenie nie było jednak jedyną konsekwencją nieuczciwych działań.\nZOBACZ TEŻ: Volkswagen oszukiwał, teraz musi słono zapłacić. Ile?\nOprogramowanie zainstalowano w kilkunastu milionach aut, z czego pół miliona trafiło do Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie urzędy nałożyły na niemiecki koncern gigantyczne kary i odszkodowania wynoszące łącznie ok. 17 mld dolarów. Wobec afery, Volkswagena skrytykowała też Komisja Europejska, która stwierdziła, że, manipulując pomiarami, firma naruszała prawa konsumentów, a niemiecki Federalny Urząd Komunikacji nakazał VW wprowadzenie poprawek w 2,4 mln samochodów. „Sueddeutsche Zeitung” podaje jednak, że koncern uporczywie odmawia zapłaty kar i odszkodowań w Europie, choć deklarował współpracę z urzędami.\nNiemiecka gazeta publikuje najnowsze stanowisko Volkswagena w tej sprawie. Teraz koncern twierdzi, że nie może być mowy o manipulowaniu wynikami pomiarów i europejskiego prawa nie złamał. Koncern uważa również, że nie ma wystarczających dowodów na to, by tlenek azotu był szczególnie szkodliwy dla życia i zdrowia ludzi. Niemieckie media nazywają te tłumaczenia „zaskakującą strategią” mającą doprowadzić do tego, by odszkodowania nie były w Europie wypłacone.\nŹródła: wnp.pl, moto.wp.pl\ntagi: afera spalinowa afera w Volkswagenie emisja spalin motoryzacja odszkodowanie Volkswagen Volkswagen skandal


Jak uchronić się przed złośliwym oprogramowaniem? - www.taktosierobi.pl\nKażdy użytkownik, który choć raz zetknął się ze złośliwym oprogramowaniem wie, jakie może ono przynieść nieprzyjemne konsekwencje. Może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie naszego komputera, utratę plików a nawet wykradanie haseł. Złośliwe oprogramowanie jest bardzo niebezpieczne, dlatego istotne jest podjęcie odpowiednich działań, które pozwolą go uniknąć.\nW pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o zainstalowanie antywirusa oraz uruchomienie zapory systemowej. Zapewni to rzeczywistą ochronę przy korzystaniu z sieci internetowej. Ważne jest też systematyczne skanowanie sytemu w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Dodatkowo powinniśmy pamiętać o regularnych aktualizacjach bazy wirusów, programów oraz wtyczek. Ich stare wersje mogą być narażone na ataki.\nCo więcej, chcąc uchronić się przed złośliwym oprogramowaniem należy unikać wchodzenia na niezaufane strony oraz logowania się na witryny, które nie posiadają certyfikatu SSL. W przeciwnym razie nasze dane łatwo mogą dostać się w ręce osób trzecich. Ważne też jest unikanie otwierania wiadomości mailowych od nieznanych adresatów. Mogą one zawierać samoreplikujące się robaki, które zakłóca działanie naszego systemu oraz umożliwią hakerom włamanie się.\nMożna powiedzieć że praca informatyka jest zajęciem bardzo ciekawym i interesującym, a przede wszystkim dochodowym dla osób, które się tym zajmują. Jeżeli chodzi o studia informatyczne, są one trudne i wymagają wielkiego wysiłku, jednak absolwenci mają wiele możliwości, a także...


TawuÅ‚a japoÅ„ska - GOLDEN CARPET - Spirea Japonica - TawuÅ‚a japoÅ„ska - GOLDEN CARPET - Spirea Japonica\nTawuÅ‚a japoÅ„ska - GOLDEN CARPET - Spirea Japonica\nKod produktu: 7644322\nTawuÅ‚a japoÅ„ska Golden Carpet to okrywowa roÅ›lina, ktÃ³rej cechÄ… charakterystycznÄ… sÄ… intensywnie Å¼Ã³Å‚te liÅ›cie ( jesieniÄ… przebarwiajÄ… siÄ™ na pomaraÅ„czowy kolor). Wielofunkcyjna - sprawdzi siÄ™ na rabacie, skalniaku w szpalerze , jako ozdoba trawnika. Jest mrozoodporna i nie ma szczegÃ³lnych wymagaÅ„.\nWysokoÅ›Ä‡ docelowa: 30cm\nSzerokoÅ›Ä‡ docelowa : 70cm\nWymagania glebowe: przepuszczlana, Å¼yzna, prÃ³chnicza, przeciÄ™tna\nNasÅ‚onecznienie : sÅ‚oÅ„ce/pÃ³Å‚cieÅ„\nMrozoodpornoÅ›Ä‡: 4 - caÅ‚kowicie mrozoodporna\nPokrÃ³j roÅ›liny: poduszkowaty\nUbarwienie liÅ›ci: Å¼Ã³Å‚te/pomaraÅ„czowe\nKolor kwiatÃ³w: od czerwca do lipca\nTawuÅ‚a japoÅ„ska Golden Carpet\n- roÅ›lina okrywowa o intensywnie Å¼Ã³Å‚tych liÅ›ciach\nTawuÅ‚a japoÅ„ska Golden Carpet to ozdobna roÅ›lina o poduszkowatym pokroju.Â Tworzy gÄ™sty dywan z Å¼Ã³Å‚tych liÅ›ci stÄ…d jest cenionÄ… roÅ›linÄ… okrywowÄ…. LiÅ›cie wypuszcza wczesnÄ… wiosnÄ….Â MÅ‚ode przyrosty sÄ… Å¼Ã³Å‚tobrÄ…zowe, nastÄ™pnie jaskrawo Å¼Ã³Å‚te, z czasem (lipiec-sierpieÅ„) lekko zieleniejÄ…, by jesieniÄ… wybarwiÄ‡ siÄ™ na zÅ‚oto-pomaraÅ„czowy kolor. JasnorÃ³Å¼owe kwiaty wyrastajÄ… na tegorocznych pÄ™dach. W przeciwieÅ„stwie do innych odmian ( Golden Princess, Goldmound) - nie sÄ… tak liczne. TawuÅ‚a Golden Carpet kwitnie w czerwcu i lipcu.\nRoÅ›lina nie jest wymagajÄ…ca zarÃ³wno co do gleby jak i do wilgotnoÅ›ci. UroÅ›nie nawet na przeciÄ™tnej glebie oraz da sobie radÄ™ w suszy. Jest takÅ¼e w peÅ‚ni mrozoodporna. Najlepiej toleruje sÅ‚oneczne stanowiska, choÄ‡ poradzi sobie rÃ³wnieÅ¼ w pÃ³Å‚cieniu. PamiÄ™taÄ‡ jednak naleÅ¼y Å¼e im wiÄ™cej promieni sÅ‚onecznych tym liÅ›cie Å‚adniej siÄ™ wybarwiajÄ….\nTawuÅ‚y uwielbiajÄ… coroczne ciÄ™cie. Zabieg naleÅ¼y przeprowadziÄ‡ wczesnÄ… wiosnÄ… - pobudza lepsze krzewienie i intensywnoÅ›Ä‡ kwitnienia.\nTawuÅ‚a Golden Carpet sprawdza siÄ™ jako roÅ›lina okrywowa zarÃ³wno na pÅ‚askim, jak i na pochyÅ‚ym terenie. Z racji pÅ‚ytkiego systemu korzeniowego moÅ¼na obsadzaÄ‡ niÄ… drzewa. Jest to Å›wietny akcent kolorystyczny do uzupeÅ‚nienia nasadzeÅ„ z jaÅ‚owcÃ³w. Z racji duÅ¼ej odpornoÅ›ci krzewy polecane sÄ… do zieleni publicznej.\nA: TawuÅ‚a japoÅ„ska - GOLDEN CARPET - Spirea Japonica\nBerberys Å¼Ã³Å‚ty Thunberga AUREA - Berberis thunbergii\nKalina wonna (pachnÄ…ca) - Viburnum farreri\nKrzewuszka cudowna - ALEXANDRA (Wine & Roses) Â® - Weigela florida\nTawuÅ‚a japoÅ„ska - GOLDEN PRINCESS - Spirea japonica


ADBL Pinky – zestaw bezszwowych ręczników 40x40cm 10szt. - Automotive Care\n» ADBL Pinky – zestaw bezszwowych ręczników 40x40cm 10szt.\nADBL Pinky – zestaw bezszwowych ręczników 40x40cm 10szt.\nADBL PINKY to zestaw 10 bezszwowych ręczników z mikrofibry przeznaczonych do wielu zastosowań. Każda strona ma inny rodzaj włókien. Dzięki swojej uniwersalności pozwala na czyszczenie różnych powierzchni. Nie pozostawia nitek. Świetnie sprawdzi się też do ręcznego polerowania przy użyciu np. ADBL AIO.


Xiaomi - promocja świąteczna będzie przeprowadzona online - TECHNOSenior\nHome › Artykuły › Rynek › Xiaomi – promocja świąteczna będzie przeprowadzona online\nXiaomi – promocja świąteczna będzie przeprowadzona online\nW ostatnią sobotę, 14 grudnia 2019 roku, w Mi Store Galeria Mokotów, została zorganizowana promocja świąteczna, która miała na celu zwiększenie świadomości fanów marki na temat nowej lokalizacji Mi Store w Warszawie. Promocja obejmowała ponad 1600 produktów w specjalnych cenach – informacja w sprawie wznowienia promocji świątecznej – online.\nProdukty były dostępne w limitowanych ilościach, co było komunikowane w regulaminie promocji zamieszczonym w mediach społecznościowych.\nW Xiaomi zawsze stawiamy dobro fanów naszej marki na pierwszym miejscu. Przykro nam, że w ostatnią sobotę część klientów nie mogła skorzystać ze świątecznej oferty i doświadczyła niedogodności związanych z dużą liczbą zainteresowanych promocją. Jako firma wyciągniemy z zaistniałej sytuacji ważne wnioski – czytamy w komunikacie Xiaomi\nInformacje na temat szczegółów promocji będą podane jutro na oficjalnym profilu Xiaomi Polska: https://www.facebook.com/XiaomiPoland/\n‹ 2x więcej deepfake’ów w internecie. Eksperci alarmują – to narzędzie do cyberoszustw\nBudżetowa marka urządzeń sieciowych Mercusys wprowadza do sprzedaży gigabitowe przełączniki ›\nCategories: Rynek, Bez kategorii, Gadżety, Newsy, Płatności, Złap Okazję


e-petrol.pl: Nieznaczna obniżka cen ON i możliwy ciąg dalszy - Infor.pl\nStrona główna » Moja firma » Moto » Logistyka » Rynek paliw » e-petrol.pl: Nieznaczna obniżka cen ON i możliwy ciąg dalszy\n18 sierpnia 2011, 14:40\nDzisiejszy komunikat prasowy płockiego koncernu ustala maksymalny poziom cen benzyny 95 i paliwa dieslowskiego na stacjach własnych. Zostaje on określony na 5,09 zł/l dla obydwu rodzajów paliw.\nNiewątpliwie dla benzyny tego rodzaju decyzja ma znacznie większe znaczenie, jednak wpływ takiego posunięcia może być dosyć istotny dla ogólnego kierunku zmian cen wszystkich paliw. Warto jednak przypomnieć, że w badaniach e-petrol.pl najniższa odnotowana w tym tygodniu cena oleju napędowego wynosiła 4,84 zł/l. Ceny bliskie poziomu 4,85 zł/l nie stanowią bynajmniej rzadkości czy wyłączności jednej sieci.\nPrognozy e-petrol.pl dla cen detalicznych Diesla w najbliższych dniach wskazują na najbardziej prawdopodobny poziom 4,99-5,08 zł/l. Oczywiście mając na względzie zróżnicowanie regionalne nie można tej skali traktować jako wyłącznej, jednak dolna wartość– 4,99 zł/l jest bardzo prawdopodobna jako graniczny punkt w przypadku obniżek – bowiem stanowi wygodną psychologiczną granicę.\nW tej chwili w cennikach rafinerii polskich obserwujemy tendencję zwyżkową - ceny oleju napędowego powracają na poziomy z początku sierpnia. Warto więc porównać przełożenie cen hurtowych na detaliczne w owym okresie. W krótkim czasie ceny powędrowały wtedy chwilowo o kilka groszy na litrze w górę. Zapewne obecny poziom dynamiki rynków międzynarodowych nie będzie wpływał zbyt mocno na poziom cen oleju napędowego ani innych paliw – mamy bowiem do czynienia z „wyczekiwaniem” na stanowcze kroki w strefie euro czy USA.\nDopiero, gdy tam będziemy mieć widoczną poprawę sytuacji, wtedy zapewne odczuwalnie wzrastać będą i nasze ceny paliw. W tej chwili jedynym impulsem do takiego ruchu może być stosunkowo chwiejny kurs złotówki.


Mastif Iberyjski: opis rasy, pielęgnacja, żywienie, zdjęcie. * ZWIERZĄT\nMastif Pyrenees to wspaniały pies, niezawodny stróż i prawdziwy przyjaciel. Dzięki niesamowitemu wyglądowi nikt nie odważy się przedostać na jego terytorium. A cała twoja rodzina będzie miała przyjaznego, towarzyskiego, wspaniałego towarzysza, który nigdy nie obrazi żadnego z jego krewnych. Ponadto mastif pirenejski dobrze dogaduje się z małymi dziećmi, bierze je pod swoją opiekę i patronat.\nMastif Iberyjski to jedna z najstarszych ras. Niestety historia tych psów nie jest znana. To pracujące owczarki, których czystej produkcji nikt nie był zaangażowany. Ceniono je przede wszystkim za umiejętność pracy. W 1890 r. Kilka takich psów wystawiono na wystawie w Madrycie. Zaczęli zajmować się hodowlą, stali się coraz bardziej popularni. Jednak pierwszy standard rasy został przyjęty w 1946 r. Jednak w okresie powojennym nastąpił kryzys. Hiszpanie prawie przestali zajmować się hodowlą bydła, w związku z czym liczba tych psów gwałtownie spadła. Rasa była na skraju wyginięcia. Jednak lokalni hodowcy psów nie pozwolili tej rasie zniknąć. Zaczęli hodować te psy, dzięki czemu liczba zwierząt ponownie gwałtownie wzrosła. I już w 1977 roku pojawił się miłośnik Klubu Mastifów Iberyjskich, którego członkami byli hodowcy tej rasy z różnych krajów. W 1981 r. Standard rasy został zmieniony i dostosowany przez Royal Dog Society of Spain. Jednocześnie rasa została oficjalnie uznana przez Międzynarodową Federację Kynologów.\nMastif Pirenejski to bardzo duży pies, powyżej średniej wielkości, o harmonijnej budowie, umiarkowanych proporcjach, z silnym szkieletem. Płaszcz nie jest zbyt długi. Pomimo swoich rozmiarów pireny nie powinny wyglądać wolno ani ciężko. Wysokość w kłębie mężczyzn - nie mniejsza niż 77 cm; kobieta - nie mniejsza niż 72 cm, waga zwykle waha się od 55-75 kg.\nGłowa jest duża i silna. Szerokość kufy u podstawy jest w przybliżeniu równa szerokości między skroniami. Bok głowy wygląda głęboko. Szerokość czaszki jest równa długości lub nieznacznie ją przekracza. Stop jest widoczny, a nie ostry. Kufa z prostym grzbietem nosa, w kształcie trójkąta, zwęża się w kierunku płata, ale nie jest spiczasta. Szeroka i duża górna warga pokrywa dolną wargę bez luzu i zwiotczenia. Dolny tworzy wyraźny kąt. Śluz jest czarny. Zgryz nożycowy. Zęby są mocne, białe. Oczy są w kształcie migdałów, piwne, małe, powieki z czarną pigmentacją, ściśle przylegają do gałki ocznej. W spoczynku dolna powieka nieznacznie otwiera spojówkę. Uszy średniej wielkości, trójkątne, opadające, osadzone na wysokości oczu. Wcześniej tradycyjnie zatrzymywany. Szyja jest szeroka, mocna, ma kształt tępego stożka, ze swobodnie zwisającą skórą i podwójnie wyraźnym zawieszeniem. Obudowa jest prostokątna, mocna, ale jednocześnie mobilna i elastyczna. Górna linia jest pozioma. Kłąb jest dobrze wyrażony. Grzbiet jest muskularny, silny. Schab jest długi, szeroki i stopniowo zwęża się.\nZad jest silny, szeroki, nachylony do horyzontu o 45 stopni. Wysokość w kłębie jest równa wysokości zadu. Klatka piersiowa jest głęboka, szeroka, z wystającym mostkiem. Brzuch jest umiarkowanie napięty, pachwina jest głęboka. Ogon wysoko osadzony, gruby u podstawy, ruchomy. W spoczynku zwisa do stawu skokowego, ostatnia trzecia jest szydełkowana. W ruchu wygina się w formie szabli z wyraźnym haczykiem na końcu. Nogi, patrząc z przodu, są proste, równoległe, z widocznymi mięśniami i ścięgnami, przedramię jest 3 razy dłuższe niż śródręcza. Tylne nogi muskularne, mocne o regularnych kątach. Nogi są owalne, tył jest nieco dłuższy niż przód. Na liście największych psów na świecie mastify Pirenejów zajmują czwarte miejsce, ale jednocześnie wyróżniają się lekkim kłusakiem i elastycznością. Sierść jest podwójna, włosy na ciele są gęste, grube i średniej długości. W środkowej części ciała górna część włosów ma 6–9 cm, a szyję, ramiona, brzuch, tył nóg i ogon pokryte są dłuższymi włosami. Struktura kręgosłupa jest sztywna. Kolor jest biały z wyraźną maską. Mogą być wyraźnie określone znaki w tym samym kolorze co maska. Uszy są zawsze wypryskane. Czubek ogona i dolna jedna trzecia kończyn są białe. Najbardziej preferowany kolor: czysta biel z umiarkowanym szarym, intensywnym żółtym, brązowym, srebrnoszarym, czarnym, jasnobeżowym, marmurowym lub piaskowym.\nMastif pirenejski, właściciel wesołej i serdecznej postaci, może wzbudzić prawdziwy horror u osoby niezaznajomionej z rasą tylko jednym jej wyglądem. Postać psa znana jest tylko w bezpośrednim kontakcie z nią. W średniowieczu Pireneje były hodowane nie tylko w celu ochrony posiadłości i stad owiec. Duże zwierzęta były wykorzystywane jako psy wojskowe. Każdy z nich towarzyszył wojownikowi-gospodarzowi, walcząc z wrogiem. Za panowania Ludwika XIV Luwr był strzeżony przez mastify pirenejskie, przyniesione w prezencie cesarzowi z Hiszpanii. Pireneje nigdy nie były wykorzystywane do polowań, pomimo ich ekstremalnej wytrzymałości podczas długich wędrówek. Rozsądek, spokój i przyjazne podejście do innych przedstawicieli świata zwierząt nie pozwoliły mastifowi pirenejskiemu stać się myśliwym, w przeciwieństwie do innych ras pasterskich. A dziś Pireneje są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem - pomagają hodowcom przenosić stada i chronią je przed szarymi drapieżnikami. Ostatnio w wielu krajach Unii Europejskiej psy były wykorzystywane jako ochroniarze. Rasa również zyskała na popularności, biorąc za bullmastiff drugi poziom rankingu największych psów na świecie.\nKupowanie mastifa pirenejskiego i wychowanie szczeniaka oznacza zdobycie wiernego przyjaciela i pomocnika, obrońcy rodziny. Pomimo budzącego grozę wyglądu pies jest niezwykle spokojny i opiekuńczy. Równowaga jest cechą, którą hodowcy rozwinęli przez lata w rasie. Mastif dogaduje się z innymi zwierzętami i jest cierpliwy dla dzieci. Uwielbia być z właścicielem, ale nie zależy od niego i może być sam przez długi czas.\nDuży pies nie zakorzenia się dobrze w mieście - potrzebuje regularnych spacerów podmiejskich. Pies wymaga wczesnej socjalizacji, aby nauczyć się rozpoznawać obcych. Podczas treningu wykazuje niezależność - nie nadaje się dla osób bez doświadczenia w wychowywaniu i utrzymywaniu dużych psów.\nPamiętaj, aby ustalić zasady postępowania w domu i wymagać od psa przestrzegania ich. Trening rozpoczyna się od obroży i smyczy, a następnie ogólne polecenia kursu - „do mnie”, „blisko”, „usiądź”, „kłamać” i inne - a następnie dołączone są ćwiczenia dotyczące kursu ochronnego.\nMastif Iberyjski nie jest psem w pomieszczeniu - potrzebuje długich spacerów, podczas których ćwiczenia fizyczne przeplatają się z bieganiem i rozwojem inteligencji. Może mieszkać w zagrodzie ulicznej, ponieważ gruba wełna chroni przed warunkami atmosferycznymi. Kategorycznie nie zaleca się trzymania mastifa na łańcuchu - pies kochający wolność szybko się rozgoryczy i rzuci na ludzi.\nLiczba spacerów dziennie dla każdego rodzaju konserwacji wynosi co najmniej dwa. Czas trwania każdego z nich to 1-2 godziny. Pies z apartamentu chodzi po polach, na pustym terytorium, a ten, który mieszka w wolierze, jest na miejscu, wyjmując go dwa razy w tygodniu.\nOdżywianie Mastif pirenejski musi być ograniczony - pies ma skłonność do otyłości. Wskazane jest karmienie naturalną żywnością z dodatkiem składników mineralnych i witamin. Dieta powinna być bogata w białko i wapń. Sucha liofilizowana żywność jest dopuszczalna, ale powinna zawierać od 40% składników mięsnych, a także warzyw i zbóż. Szybkość karmienia obliczana jest na podstawie wagi psa.\nWełna wymaga cotygodniowego czesania za pomocą lokówki. Oczy i uszy powinny być codziennie sprawdzane i czyszczone w razie potrzeby. Chlorheksydyna służy do usuwania siarki z uszu, a oczy są płukane balsamem przeciwbakteryjnym. Przy należytej staranności długość życia Iberyjczyków wynosi 10-12 lat.\nZ powodu trudnych warunków powstawania rasy psy te wcale nie są kapryśne. Z przyjemnością zjedzą wszystko, co dla nich gotujesz. Pamiętaj, że w żadnym wypadku nie należy przekarmiać psa. Jeśli twój pies nie porusza się dużo i nie wydaje dużo energii, wystarczy go karmić raz dziennie. Jeśli, przeciwnie, twój pies jest niespokojny, stale bawi się, dużo biegnie, a nawet pilnuje pastwisk, karm go dwa razy dziennie. Po jedzeniu pies musi odpocząć, aby pokarm był dobrze trawiony, w przeciwnym razie może wystąpić trawienie. Ponieważ wełna mastifów Pirenejów jest dość długa, zaleca się podawanie suplementów witaminowych, zwłaszcza przed linieniem. Reszta jedzenia jest prosta: mięso i podroby, twarożek, jajka; owoce i warzywa; zboża, warzywa. Pamiętaj, że wszystkie produkty muszą być wysokiej jakości. Ponadto nie można karmić zwierząt już zepsutych pokarmów.\nMastify pireneńskie są podatne na choroby, takie jak zapalenie spojówek i dysplazja stawu biodrowego. Zapalenie spojówek można leczyć przez długi czas, a ponadto może ono przybrać postać przewlekłą, dlatego stan oczu psa powinien być stale monitorowany. Chorobę tę może wywołać plamka, sierść lub rzęsa dostająca się do oka, a także infekcja, która dostanie się do ciała psa. W końcu zapalenie spojówek może wskazywać na bardziej niebezpieczną chorobę. Jeśli zauważysz, że oczy twojego zwierzaka są wodniste, zapewnij mu spokój, wskazane jest, aby przebywał w domu, aby nie było wiatru. Chroń go przed komunikowaniem się z innymi psami, ponieważ choroba może być przenoszona. Przetrzyj oczy wywar z rumianku. Skontaktuj się z weterynarzem, aby uzyskać odpowiednie leczenie. Dysplazja stawu biodrowego jest bardzo poważną chorobą, która może prowadzić do całkowitego unieruchomienia zwierzęcia. Jest to choroba genetyczna przenoszona przez dziedziczenie, więc koniecznie zainteresuj się rodowodem swojego szczeniaka. Kiedy szczeniak dorasta, unikaj wysiłku fizycznego i kontuzji. Nie przekarmiaj zwierzęcia, ponieważ otyłość prowadzi również do chorób stawów.\nWybór rasy szczeniąt\nMastif Iberyjski W Rosji Mastif Iberyjski występuje rzadko. Główna populacja koncentruje się w Hiszpanii i Francji. Znaczna liczba psów i bud znajduje się w krajach bałtyckich. Przyszli właściciele mastifa Pirenejów powinni z góry zdecydować o pożądanej płci, kolorze i celu psa. Czy planujesz uczestniczyć w wystawach, hodowli, czy potrzebujesz tylko strażnika i towarzysza. Psy są zwykle bardziej dominujące; suki lepiej nadają się dla rodzin z dziećmi. W przypadku hodowli lub wystaw lepiej wziąć młodzież, trudno jest znaleźć mistrza u 2-3-miesięcznego dziecka. Równie ważnym punktem jest wybór hodowcy. Opiekun psów z doświadczeniem na pewno powie ci, które z dzieci jest bardziej odpowiednie pod względem temperamentu i danych zewnętrznych, i poda zalecenia dotyczące wzrostu, wychowania i innych kwestii. Szczenięta zaleca się przyjmować nie wcześniej niż 2,5 miesiąca. Zwróć uwagę na wygląd, zgodność ze standardem i warunkami pozbawienia wolności. Możliwość bezpłatnego chodzenia jest mile widziana. Pamiętaj, aby ocenić karmienie. Zrównoważona dieta dla matek i niemowląt jest kluczem do przyszłego zdrowia. Każde szczenię musi mieć pieczęć i kartę szczenięcia, które są następnie wymieniane na rodowód, paszport weterynaryjny ze znakami dotyczącymi środków zapobiegawczych, szczepień. Konieczna jest również ocena psychiki rodziców, a przynajmniej matki. Jej pojawienie się po porodzie i karmieniu opowie o stosunku hodowcy do jego psów.\nSzczeniak mastifa pirenejskiego w Rosji zwykle kosztuje od 70 000 rubli. Płeć dziecka, wartość producentów, położenie geograficzne żłobka i wiele innych czynników ma znaczenie. W Europie średni koszt mastifa pirenejskiego wynosi 2000 euro.\nObejrzyj wideo: 8 NAJWIĘKSZYCH zwierząt na świecie (Październik 2020).\nROŚLINY AKWARIUMCHOROBY RYBY AKWARIUMZWIERZĄTAKWARIUM MORSKIEŻYWNOŚĆ DLA RYBRYBY AKWARIUMŚLIMAKI AKWARIUM


Pieluszki bambusowe, muślinowe, Otulacze dla norowodka - Tamaja.pl\nMemi - Balbusowo-lniana pieluszka 30x30cm 3szt.\nMemi - Bambusowo-lniana pieluszka/otulacz 75x75cm 2szt.\nMemi - Bambusowo-lniana pieluszka /otulacz 75x75cm\nLoulou LOLLIPOP - Otulacz 120x120cm WOLDROSE\nLoulou LOLLIPOP - Otulacz 120x120cm PLANET\nLoulou LOLLIPOP - Otulacz 120x120cm AVOCADO\nLoulou LOLLIPOP - Otulacz 120x120cm MIDNIGHT BLOOM\nBolo - Kocyk bambusowy - otulacz 80x100cm DIRTY PINK LEAVES\nBolo - Kocyk bambusowy - otulacz 80x100cm DENIM LEAVES\nBolo - Kocyk bambusowy - otulacz 80x100cm BŁĘKITNE DRZEWKA\nSamiboo - Zestaw pieluszek miłorzęby szare 50x50cm 2szt.\nSamiboo - Zestaw pieluszek leśny 50x50cm 2szt.\nSamiboo - Zestaw pieluszek bambino 50x50cm 2szt.\nSamiboo - Zestaw pieluszek vintage bloom 50x50cm 2szt.\nSamiboo - Zestaw pieluszek góry 50x50cm 2szt.\nSamiboo - Zestaw pieluszek rainbow 50x50cm 2szt.\nSamiboo - Zestaw pieluszek motylek 50x50cm 2szt.\nBim Bla - Zestaw trzech pieluszek muślinowych - zielonych\nBim Bla - Zestaw trzech pieluszek muślinowych - niebieskich\nBim Bla - Zestaw trzech pieluszek muślinowych - ceglane\nBim Bla - Zestaw pieluszek muślinowych w kropeczki szaro-musztardowy\nBim Bla - Zestaw pieluszek muślinowych w gwiazdki różowy\nBim Bla - Zestaw pieluszek muślinowych w gwiazdki - niebieski\nBim Bla - Zestaw pieluszek muślinowych w kropeczki szaro-różowy\nPojawienie się maluszka na świecie to wielkie wydarzenie. Świeżo upieczeni rodzice są bardzo podekscytowani, niestety, również troszkę nerwowi i niepewni. Zwłaszcza Ci, dla których jest to pierwsze maleństwo. W trosce o komfort dziecka mama i tata są w stanie wybrać dla niego produkty jak najlepszej jakości. Pragną, by jego doznania były wyjątkowe a pierwsze wrażenia z otaczającej rzeczywistości miłe i przyjemne.\nDobra pieluszka to podstawa\nW czasie pierwszych dni spędzonych razem nieodłącznym elementem jest pieluszka. Towarzyszy mamie i maleństwu na każdym kroku. Zawijamy w nią naszego szkraba, stabilizujemy mu główkę, ale też używamy w czasie karmienia, czy przewijania. Stąd też, ważne jest aby ten element okazał się funkcjonalny i dobrze się sprawdzał w każdej sytuacji. Kiedyś, nasze mamy sięgały po białe pieluszki tetrowe. Niestety, wówczas był to jedyny produkt, który mógł się nadawać do tego celu.\nObecnie, na rynku mamy dostępnych wiele różnego rodzaju pieluszek, mogących nam służyć w każdej sytuacji. Do najbardziej popularnych należą wciąż te tetrowe, gdyż ich cena jest wyraźnie konkurencyjna w stosunku do reszty. Jednak pieluszki te nie sprawdzają się w każdej sytuacji, dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej mamy i jej maleństwa, firmy wyspecjalizowały się w dodatkowych produktach. Obok klasycznych – tetrowych, z tym że wykonanych w najrozmaitszych wzorach i kolorach, znajdujemy też bambusowe, muślinowe, chusteczki bambusowo-muślinowe, otulacze (z bawełny organicznej, a także bambusowe i muślinowe) oraz pieluszki pełniące funkcję chusty, otulacza i kocyka w jednym.\nWiększość mam w czasie kompletowania wyprawki decyduje się na zakup pieluszki bambusowej. To wyjątkowy produkt, bardzo miękki i niezmiernie delikatny, a do tego antybakteryjny i super chłonny. W czasie pierwszych dni maluszka jest on szczególnie wyczulony na dotyk. Jego skóra, dotąd nie skażona czynnikami zewnętrznymi bardzo łatwo reaguje na wszelkiego rodzaju otarcia.\nDlatego zamiast pieluszki tetrowej, która zbyt szybko staje się szorstka, warto sięgnąć po coś miększego. Po pieluszkę, która nawet po kilkunastu praniach zachowuje swoje właściwości i wciąż pozostaje delikatna. To świetne rozwiązanie zarówno dla maleńkiego bobasa, jak i dla starszego, kilkuletniego dziecka. Przyzwyczajony do jedwabistego dotyku malec, będzie chciał zasypiać z ulubioną pieluszką jeszcze przez długi czas.\nMuślin to naturalne połączenie bawełny z jedwabiście miękkim bambusem. Na polskim rynku najbardziej popularne są pieluszki, gdzie tkanina wykonana jest w 60% z wiskozy z bambusa oraz w 40% z bawełny. Pieluszka wykonana z tego materiału charakteryzuje się zarówno delikatnością, jak i wytrzymałością. Świetnie się sprawdza w charakterze kocyka dla niemowlaka w czasie upalnych, letnich dni. Obok pieluszek bambusowych, od kilku lat stanowi obowiązkowe wyposażenie wyprawki dla malucha.\nFantastycznym rozwiązaniem, zdającym egzamin przy każdym maluchu są niewielkie chusteczki bambusowo-muślinowe (70% bambus, 30% bawełna). Rewelacyjna chłonność produktu sprawdza się w czasie karmienia, kiedy to mając obok poręczną chusteczkę bardzo szybko reagujemy na niespodzianki związane z tą czynnością. Niewielki rozmiar tkaniny pozwala na zabranie jej zawsze ze sobą, nawet wtedy gdy nie mamy ze sobą torebki. Taką chusteczkę możemy przecież bez problemu schować do kieszeni.\nOtulacz to nic innego jak większa pieluszka, o nieco innym przeznaczeniu. Produkt ten może nam służyć jako okrycie malucha na spacerze w wózku, czy w czasie dłuższej podróży samochodem. Wykonany jest z tkanin przyjaznych dla skóry nowonarodzonego dziecka, a jego struktura pozwala na swobodny przepływ powietrza, nie dopuszczając do przegrzewania. Spośród najbardziej popularnych otulaczy wyróżniamy te wykonane z: bawełny organicznej, bambusa oraz muślinu.\nKocyk bambusowy to w rzeczywistości bardzo celne połączenie bambusa z bawełną (50% bambus i 50% bawełna). Dzięki tak wspaniałemu zestawieniu kocyk zyskał niewyobrażalną miękkość, nic nie tracąc z rewelacyjnej regulacji temperatury. To odpowiedź na modlitwy zestresowanych mam, które nie wiedziały czym okryć malucha w czasie upałów. Produkt ten zatrzymuje tyle ciepła, ile potrzebuje małe ciałko, a jednocześnie nie dopuszcza do przegrzania organizmu. Jest lekki i przyjemny.\nOtulacz, kocyk, pieluszka - 3 w 1\nDomeną współczesnego społeczeństwa jest upraszczanie otaczającej nas rzeczywistości. Zatem, nic dziwnego, że i tutaj pojawiły się pewne udogodnienia. Wspaniałym pomysłem jest produkt wielofunkcyjny, będący zarówno chustą, otulaczem, jak i kocykiem. To jedna rzecz, a sprawdzająca się w wielu sytuacjach. Wszystko to jest możliwe, dzięki wyjątkowym właściwościom tkaniny, z której wykonana jest ta pieluszka oraz jej wymiarom. Dogodna wielkość chusty pozwala na używanie jej w wielu miejscach i korzystanie z jej właściwości na różne sposoby. To produkt, który rośnie wraz z naszym maleństwem. W pierwszych dniach bardzo dobrze się sprawdza jako chusta, z której możemy wykonać nosidło. Później, gdy bobas staje się coraz większy, z powodzeniem może służyć jako otulacz bądź kocyk na cieplejsze dni. Natomiast zimą, możemy go użyć jako przytulankę, nieodzowną w czasie procesu zasypiania.\nPo pierwsze pieluszka\nNie ważne na jaki produkt się zdecydujemy, ważne by naszej decyzji przyświecało dobro maleństwa. Wśród wielu rodzajów pieluszek dostępnych na rynku, na pewno znajdziemy coś dla siebie. Tkaninę, która spełni nasze oczekiwania. Będzie nam towarzyszyła od pierwszych dni niemowlaka, przez kolejne miesiące, a nawet lata. Na nasz wybór po części złożą się nasze osobiste preferencje oraz opinie otoczenia, mam które tę decyzję mają już za sobą. Ważne, byśmy byli świadomi produktów oferowanych nam przez polskie sklepy. Byśmy byli zadowoleni, a co najważniejsze – by zadowolona była nasza pociecha. Bo to w końcu jej zdanie jest najważniejsze. A wiadomo, nawet najmniejszy człowiek ma swoje upodobania. Co więcej, ten maluch bardzo głośno potrafi wyrazić własne zdanie i zobligować nas do konkretnych czynów. Mogłeś znaleźć nas wyszukując: chusteczki nawilżane, pieluchy jednorazowe, pieluchy tetrowe, pieluszki jednorazowe, beaming baby, pieluchy wielorazowe, babyono pieluszki muślinowe, pieluchy flanelowe, lalki i akcesoria, artykuły higieniczne.


Polscy eksperci szkolą ukraińskich urzędników :: Portal poświęcony programowi polskiej pomocy zagranicznej. Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych\njesteś tutaj Polska pomoc / Polscy eksperci szkolą ukraińskich urzędników\nPolscy eksperci szkolą ukraińskich urzędników\nW ramach polskiej współpracy na rzecz rozwoju polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera działania Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) i Asocjacji Zjednoczonych Terytorialnych Hromad w reformie polityki społecznej na Ukrainie.\nW ramach projektu „Usługi społeczne w hromadach – wsparcie reformy polityki społecznej na Ukrainie” zorganizowane zostały dwa dwudniowe seminaria dla przedstawicieli 16 połączonych terytorialnych hromad z obwodu czernihowskiego. Przed nimi jeszcze jedno – ostatnie. Uczestnicy zdobyli już wiedzę z doskonalenia zarządzania usługami pomocy społecznej w ukraińskich hromadach.\nSeminaria prowadziły polskie ekspertki - Katarzynę Rostek i Mirosława Olczaka. Przekazały one urzędnikom ukraińskim swoją wiedzę na temat świadczeń, analizy i prognozowania potrzeb w zakresie usług społecznych. Podzieliły się także własnymi doświadczeniami z tej problematyki. Wśród ekspertów nie zabrakło również reprezentacji ukraińskiej. Wiktoriia Halajdyuk, ekspertka z Dyrektoriatu Socjalnych Usług oraz Integracji w Ministerstwie Polityki Społecznej Ukrainy, opowiedziała o zmianach planowanych w nowelizacji Ustawy o usługach społecznych. Ma ona wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.\nPodczas lipcowego spotkania przedstawiciele FSM przedstawili uczestnikom założenia inicjatywy „Fundusz Małych Projektów – Ukraina 2019”. Stwarza ona możliwość pozyskania środków na realizację projektów związanych z poprawą jakości świadczenia usług społecznych w hromadach z obwodu czernihowskiego.


Zacieraczki elektryczne talerzowe, samojezdne, spalinowe - Gotex\n5 153,70 zł - 12 000,00 zł (20)\n12 000,00 zł - 24 000,00 zł (1)\n36 000,00 zł - 48 000,00 zł (1)\n48 000,00 zł - 60 000,00 zł (3)\nod 60 000,00 zł (2)\nW tej kategorii znajdują się lekkie, wygodne i łatwe w użytkowaniu zacieraczki spalinowe do betonu, wykorzystywane przede wszystkim przy wykonywaniu różnego rodzaju posadzek przemysłowych i innych równych powierzchni. Ich specjalna konstrukcja pozwala wykorzystywać je nawet w najbardziej niedostępnych miejscach, dzięki czemu cała praca może być wykonana bardzo precyzyjnie i kompleksowo. Mogą Państwo wybierać moc silnika, pojemność baku, a także ilość łopatek, zgodnie z własnymi potrzebami i wymogami.\nSame zacieraczki spalinowe Enar Tifon nie są urządzeniami trudnymi w obsłudze, a specjalne uchwyty pomagają w ich precyzyjnej kontroli. Dla operatora eksploatacja tych urządzeń nie stanowi żadnego problemu. Jeśli więc poszukują Państwo funkcjonalnego sprzętu, dzięki któremu możliwe będzie wyrównanie powierzchni betonowej, zachęcamy do skorzystania z oferty sklepu Gotex.\nZacieraczka samojezdna KREBER "KRATOS" K-446-2-TMM\nCena: 63 332,70 zł\nZacieraczka samojezdna KREBER K-436-2-TMM ''KRONOS''\nCena: 51 537,00 zł\nZacieraczka samojezdna KREBER K-436-2-TMM „KRONOS"\nCena: 58 917,00 zł\nCena: 65 067,00 zł\nZacieraczka samojezdna KREBER K-750-2-TMM BLIŹNIAK Honda\nCena: 10 688,70 zł


Pewna wygrana Siarki Tarnobrzeg z Motorem Lublin | Regionalny Portal Informacyjny NadWisłą24.pl\nDrużyna Siarki Tarnobrzeg odniosła pewne zwycięstwo w Lublinie, pokonując miejscowy Motor 3:1 (2:0) w meczu 22 kolejki II ligi wschodniej. Dzięki wygranej Siarka powróciła na fotel lidera II ligi wschodniej.\nNa prowadzenie tarnobrzeska drużyna wyszła w 10 minucie, po rzucie rożnym Łukasz Nadolski precyzyjnym strzałem wpakował piłkę do bramki gospodarzy. Kolejne dwie bramki na swoje konto zapisał Marcin Truszkowski, najpierw w 35 minucie popularny Truszkin wykorzystał „jedenastkę” podyktowaną po zagraniu ręką w polu karnym jednego z piłkarzy Motoru, ponowne trafienie zaliczył zaś w 65 minucie. Cztery minuty później honorową bramkę dla gospodarzy zdobył z rzutu karnego Damian Jaroń.\nW meczu 23 kolejki Siarka podejmie na własnym stadionie Wisłę Puławy. Drużyna z Puław obecnie zajmuje piątą lokatę w tabeli i na wiosnę jeszcze nie przegrała, odnosząc trzy zwycięstwa i remisując dzisiaj z Wigrami Suwałki 2:2. Mecz rozegrany zostanie w sobotę 5 kwietnia, początek godz.16.\nWYNIKI POZOSTAŁYCH SPOTKAŃ 22 KOLEJKI II LIGI WSCHODNIEJ:Olimpia Elbląg – Stal Stalowa Wola 1:0, Wisła Puławy – Wigry Suwałki 2:2, Radomiak Radom – Concordia Elbląg 0:0, Świt Nowy Dwór Mazowiecki – Stal Rzeszów 0:1, Pelikan Łowicz – Legionovia Legionowo 1:2, Znicz Pruszków – Olimpia Zambrów 3:3, Stal Mielec – Garbarnia Kraków 1:0, Limanovia Limanowa – Pogoń Siedlce 0:0\n0:1 Nadolski 20′\n0:2 Truszkowski 35′ (k)\n0:3 Truszkowski 65′\n1:3 Jaroń 69′ (k)\nżółte kartki: Stachyra-Stępień, Frankiewicz\nMotor: Lipiec – Zontek, Komor (84′ Wolski), Stanaitis, Jaroń, Broź (65′ Gąsiorowski), Lewiński, Stachyra (46′ Koziara), Kądzior, Jonczyk, Tataj (60′ Mihalevskyy)\nSiarka: Melon – Stępień, Baran, Nadolski, Sulkowski, Frankiewicz, Chrabąszcz, Tunkiewicz (74′ Figiel), Koczon (77′ Popiela), Buras (81′ Wróbel), Truszkowski (68′ Ciećko)\nDrugie wysokie zwycięstwo na wyjeździe bardzo cieszy, oby tak dalej.\nw minionym sezonie za trenera Kupca było zupełnie inaczej, teraz to jest czego oczekiwać i na co patrzeć. Szkoda że kibiców na mecze przychodzi garstka w porównaniu np. do Mielca(obecnie bez wyników) Pozatym PZPN i co niektórzy decydenci niestety robią wszystko pod byle pretekstem aby szalikowcom uprzykrzyć życie i dopingowanie swojej drużyny.


Nerchio awansuje do play-offów IEM – Starcraft II\nNerchio awansuje do play-offów IEM\nBartosz Chichłowski | 03.03.2017 r., 18:11\nChoć był blisko eliminacji z mistrzostw, Artur „Nerchio” Bloch awansował do play-offów IEM Katowice 2017 zajmując trzecią lokatę w grupie. Najbardziej utytułowany polski Zerg przegrał z Zestem i PiLiPiLi, ale okazał się lepszy od Serrala, Patience i TRUE.\nNerchio rozpoczął swój występ od porażki z Zestem. O wyniku tego spotkania zadecydowała trzecia, mordercza gra, która trwała ponad 30 minut. W kolejnym meczu na głównej scenie zawodnik Red Bulla zdołał jako jedyny w grupie pokonać Serrala.\nJuż poza Audytorium Międzynarodowego Centrum Kongresowego Nerchio pokonał kolejnego Zerga, TRUE. Następnie jednak znalazł się o krok od eliminacji z turnieju. PiLiPiLi niespodziewanie zdeklasował Polaka, który nie znalazł kontry na jego styl oparty na jednostkach latających. Wszysto zależało od decydującego spotkania z Patience. Dla obu graczy stawką tego meczu było miejsce w play-offach.\nPierwsza mapa pojedynku z Patience zakończyła się gładkim zwycięstwem Nerchio. Wydawało się, że w podobny sposób potoczy się druga gra, jednak Koreańczyk zdołał obronić się przed potencjalnie śmiertelnym atakiem, by po kilku minutach zmusić Polaka do poddania partii. Na trzeciej mapie Patience spróbował zagrać styl Sky Toss, jednak tym razem reprezentant EURONICS Gaming był doskonale przygotowany do kontry. Nerchio ostatecznie zajął trzecie miejsce w grupie, za Serralem i Zestem.\nTagi: IEM, IEM World Championship, Intel Extreme Masters, Nerchio, StarCraft 2\nPierwszy test Pigleta w roli midlanera Liquid\nEmocje związane z turniejem League of Legends na IEM Katowice 2017 już opadły, a zatem czas na powrót profesjonalnych północnoamerykańskich rozgrywek...


Pretty Gel Eye Patches Wrinkle Care - Płatki żelowe pod oczy 4pary\nSleek Shine Matrix UV/LED Hybrid 27 Lakier hybrydowy 4,5g\nPretty Gel Eye Patches Wrinkle Care Płatki żelowe pod oczy 4 pary wygładza regeneruje nawilża Gel Eye Patches Wrinkle Care to płatki żelowe pomagają wygładzić i zregenerować skórę pod oczami. Płatki świetnie nawilżają, wygładzają i łagodzą\nKod katalogowy: 23358\nGel Eye Patches Wrinkle Care\nGel Eye Patches Wrinkle Care to płatki żelowe pomagają wygładzić i zregenerować skórę pod oczami. Płatki świetnie nawilżają, wygładzają i łagodzą delikatną skórę pod oczami. Zawierają kolagen i ekstrakt z lawendy, który posiada właściwości kojące, relaksujące i bakteriobójcze.\nSposób użycia: Na oczyszczoną skórę pod oczami nałożyć płatki i pozostawić na 20-25 minut. Po upływie czasu należy je zdjąć, a nadmiar żelu delikatnie wmasować w skórę.\nAutor: Roksana, Ruda Śląska\nmoje ulubione płatki, używam regularnie, relaks,odświeżenie i rozjasnienie skóry pod oczami na konkretne okazje.\npłatki żelowe pod oczy nie miały stricte zadania usuwania zmarszczek i deko raczej się nie doszukałam po ich zdjęciu i kilkukrotnej aplikacji, lecz pozostawiły uczucie nawilżenia i bardzo delikatnego wygładzenia, może rozjaśniły okolice pod oczami, ale musiałoby się to stać w znikomym stopniu, bo prawie było niezauważalne... ale i tak Polecam, trzeba spróbować tego, chociażby ze względu na niską cenę :)\nPretty Gel Eye Patches Soothe Puffy Tired Eyes - Płatki żelowe pod oczy 4pary\nPretty Gel Eye Patches Target Dark Circles - Płatki żelowe pod oczy 4pary


Rafał Ziemkiewicz: ja już za tym psychiatrykiem autentycznie nie nadążam.\n2 Thoughts to “PO-Budka, wstać!”\n11 maja 2021 at 00:58\nPanie Rafale, wszystko jest ok, poz jednym faktem. Zamknij Pan wreszcie ten swój głupi dziób i nie wypowiadaj się Pan więcej na jakikolwiek temat związany z tragedią nad Smoleńskiem. Nikt poważny ani niepoważny, nie potrzebuje słuchać Twoich gigantycznych głupot na ten temat. Nie chwal się nigdzie swoim idiotyzmem na ten temat, bo temat jest poza twoim zakresem IQ. Wyjdziesz kiedyś na gigantycznego pojebusa za te swoje opinie o teorii spiskowej na temat wybuchu i zamachu. Po prostu za mało wiesz i nie masz wystarczajacej wyobraźni ani logiki, żeby pojąć podstawowe tematy techniczne i logikę tego, co juz jest udowodnione na 100% ! Fakty zostały udowodnione i potwierdzone, a tego juz nikt nie moze zmienić. Reszta tematu w tym Twoim występie jest OK, dlatego daję Ci 3 gwiazdki.\n12 maja 2021 at 08:42\nJedno jest pewne: każdy „wybraniec” Narodu, zanim obejmie stanowisko, powinien po wygranych wyborach przedstawić zaświadczenie od specjalisty-psychologa lub psychiatry, że ma wszystko równo pod sufitem. Koniecznie.\nBartosz Kopczyński Daniel Piesto debata Donald Tusk dr Bogdan Stelmach dr Marta Cywińska dr Sławomir Mentzen edukacja ekologia felieton komentarz komunizm konferencja kościół Leszek Żebrowski lewica Marcin Kowalski media nieruchomosci odpady pieniądze PIS podatek podsumowanie polityka pytania Rafał Ziemkiewicz sejm Stanisław Krajski Stanisław Michalkiewicz Witold Gadowski zakaz zdrowie środowisko życie


Terapia przykurczów tkanki łącznej w stawach na przykładzie barku zamrożonego\nStrona główna Ortopedia Terapia przykurczów tkanki łącznej w stawach na przykładzie barku zamrożonego\ndr Jochen Schomacher\nTagi: obręcz barkowa staw barkowy stawy\nBierna mobilizacja stawu wykazuje ogólne działanie przeciwbólowe, dlatego wydaje się, że może mieć także zastosowanie w przypadku ruchów ograniczonych bólem w barku zamrożonym. Jednak wyniki badań nie są tu jednoznaczne. Niezależnie od bólu w barku zamrożonym należy liczyć się też z przykurczem okołostawowym, czyli skróceniem tkanki łącznej. Artykuł omawia – na podstawie literatury przedmiotu – przyczyny przykurczów tkanki łącznej i przedstawia możliwości ich leczenia.\nBark zamrożony (adhezyjne zapalenie torebki stawowej) jest to jednostka nozologiczna charakteryzująca się bólem i ograniczeniem ruchomości stawu łopatkowo-ramiennego o niewiadomym pochodzeniu, w której przebiegu dochodzi do przykurczu stawu w wyniku zapalenia torebki stawowej1.\nW 1872 roku Francuz Simon Emmanuel Duplay po raz pierwszy opisał periarthritis humeroscapularis2, a także objawy podobne do barku zamrożonego.\nCodman (1869–1940) po raz pierwszy użył terminu "bark zamrożony" w 1934 roku3, a Neviaser wprowadził synonim "adhezyjne/zarostowe zapalenie torebki stawowej" w 1945 roku4,5.\nIdiopatyczny bark zamrożony występuje u 8–10% populacji na przestrzeni życia i u 29% diabetyków6. W diagnostyce klinicznej stwierdza się bolesne ograniczenie rotacji zewnętrznej i co najmniej jednego innego kierunku, przy czym ograniczenie występuje zarówno przy ruchu czynnym, jak i biernym6.\nFizjoterapeuta, terapeuta manualny, certyfikowany terapeuta metody Bobath, międzynarodowy wykładowca terapii wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha w Niemczech, Francji i Włoszech. Wykształcenie fizjoterapeutyczne zdobywał w Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych, gdzie w latach 1999-2002 uczestniczył w kursach doktoranckich. Obecnie prowadzi własną praktykę oraz angażuje się w kształcenie fizjoterapeutów na kursach podyplomowych. Jest autorem dwóch książek poświęconych terapii manualnej/fizjoterapii oraz ponad 40 artykułów.


Świerk czarny 'Machala' (Picea x mariorika) - sadzonki w dobrej cenie | Szkółki Konieczko\nPicea x mariorika 'Machala' Syn. Picea lutzii 'Machala'\nOdmiana karłowa świerka czarnego dorastająca w ciągu 10 lat do 40-60 centymetrów. Ciekawa odmiana nadająca się do kompozycji skalnych, małych ogrodów. Uroku dodaje jej niebieskawy odcień igieł. Jest pokroju spłaszczone kuli. Wyrasta szerszy niż wyższy.\nPędy są krótkie i gęsto ułożone. Wytwarza klika przewodników. Często spotykana jest również forma na nóżce.\nWymaganie: Źle rośnie na glebach wapiennych, woli stanowiska umiarkowanie kwaśne, lekko wilgotne słoneczne.\nZastosowanie: Nadaje się do małych ogrodów, kompozycji skalnych, ogrodów orientalnych i wrzosowych.\nNapisz opinię o produkcie:Świerk czarny 'Machala'\nŚwierk kłujący (srebrny) 'Maigold'\nŚwierk pospolity 'Kamon'\nPicea abies 'Kamon'


CLO - Starając się z pomocą medyczną - strona 140 - Forum OvuFriend\nMadziara znajdziesz w ciążę i dodatkowo zaadaptujesz jak w tym polskim filmie chyba z Dereszowska\n200, Tuśka87 lubią tę wiadomość\nMadziara znajdziesz w ciążę i dodatkowo zaadaptujesz jak w tym polskim filmie chyba z Dereszowska :)\nWysłany: 2 stycznia 2014, 16:45\nMadzia a w jakim wieku chcesz dziecko?\n[QUOTE=Madziara]Tez juz tak podchodze....do konca cyklu zobaczymy i skupiam sie na adopcji... Bedzie tak samo moje jak bym urodzila... chodz moj gin pow ze nie pozwoli sobie i mi sie poddac ...[/QUOTE] Madzia a w jakim wieku chcesz dziecko?\nWysłany: 2 stycznia 2014, 16:57\nWiesz co chcialabym niemowle...ale procedura jest ogromna ...latwiej jest o wieksze dziecko tylko nasz wiek tez jest k 30 to nie dostaniemy duzego tak tylko ewentualnie do 4 lat...zobaczymy...\nWysłany: 2 stycznia 2014, 16:59\nNawet jak bym zaszla a adopcja byla by w toku tzn widzialabym to dziecko to bym napewno tak czy tak zrobila ....\nAkuszerka dziekuje za rozmowe i pomysl..wiesz jaki ...i wiesz humorek sie poprawil.. rosnij rosnij...\nWiadomość wyedytowana przez autora: 2 stycznia 2014, 17:00\nNawet jak bym zaszla a adopcja byla by w toku tzn widzialabym to dziecko to bym napewno tak czy tak zrobila .... Akuszerka dziekuje za rozmowe i pomysl..wiesz jaki ...i wiesz humorek sie poprawil.. rosnij rosnij...\nCzytam Was kochane i załamuję się niektóre z Was dostają zastrzyk przy pęcherzykach ponad 20 mm, a mój lekarz twierdzi, że daje się go tylko do wielkości 20 mm i nie dał mi, a ja zastanawiam się czy wszystko mi pękło to jak to w końcu jest z tym pregnylem ??\nCzytam Was kochane i załamuję się :( niektóre z Was dostają zastrzyk przy pęcherzykach ponad 20 mm, a mój lekarz twierdzi, że daje się go tylko do wielkości 20 mm :( i nie dał mi, a ja zastanawiam się czy wszystko mi pękło :( to jak to w końcu jest z tym pregnylem ??\nMoj lekarz stwierdzil ze 20 mm to jest za malo bo komorka jajowa nie jest dojrzala ..w pierwszym cyklu mialam 22 i sam pekl w dugim czekalismy az urosnie do 23 mm a dzis byl 24 mm i drugi 21mm i dal ze wzgledu na to zeby pekl i torbiel nie zrobila sie bo w dup..ta stymulacja...poprzednie pecherzyki rosly do 18 mm bez clo i sie wchlanialy...dzieki Clostilbegycie rosly do odp grubosci...\nwiec szczerze dziwie sie ...zapytaj Akuszerki jej mial 26 mm dostala pregnyl i jest w ciazy\nteoretycznie taki odp powinien miec 24 mm ale i z tych wiekszych jest ciaza...\nWiadomość wyedytowana przez autora: 2 stycznia 2014, 17:38\nMoj lekarz stwierdzil ze 20 mm to jest za malo bo komorka jajowa nie jest dojrzala ..w pierwszym cyklu mialam 22 i sam pekl w dugim czekalismy az urosnie do 23 mm a dzis byl 24 mm i drugi 21mm i dal ze wzgledu na to zeby pekl i torbiel nie zrobila sie bo w dup..ta stymulacja...poprzednie pecherzyki rosly do 18 mm bez clo i sie wchlanialy...dzieki Clostilbegycie rosly do odp grubosci... wiec szczerze dziwie sie ...zapytaj Akuszerki jej mial 26 mm dostala pregnyl i jest w ciazy teoretycznie taki odp powinien miec 24 mm ale i z tych wiekszych jest ciaza...\nWysłany: 2 stycznia 2014, 17:47\nChyba pójdę do innego lekarza mój twierdzi, źe z tak dużych pęcherzyków komórka już obumiera. Jak dawał mi zastrzyk to przy wielkości 18-20 mm. A teraz miałam 27 i nie dał mi eh... Już nie wiem, komu mam ufać.\nWiadomość wyedytowana przez autora: 2 stycznia 2014, 17:47\nChyba pójdę do innego lekarza :( mój twierdzi, źe z tak dużych pęcherzyków komórka już obumiera. Jak dawał mi zastrzyk to przy wielkości 18-20 mm. A teraz miałam 27 i nie dał mi :( eh... Już nie wiem, komu mam ufać.\nMozesz isc zapytac innego\n...chodz tu w wiekszosci mialy ponad 20 i byly podawane ostatnio mowie kazal dzien dwa poczekc az dojrzeje...\nMozesz isc zapytac innego ...chodz tu w wiekszosci mialy ponad 20 i byly podawane ostatnio mowie kazal dzien dwa poczekc az dojrzeje...\nWysłany: 2 stycznia 2014, 18:21\nJa tez zeszly cykl mialam 22mm i pregnyli teraz tez!\nkropka ja zaszłam z pęcherzyka 26 mm także komórka na pewno nie obumiera przy 20 mm.\nMadziu najważniejsze że pomysł był skuteczny\npabelka88, Madziara lubią tę wiadomość\nkropka ja zaszłam z pęcherzyka 26 mm także komórka na pewno nie obumiera przy 20 mm. Madziu najważniejsze że pomysł był skuteczny :P\nDzięki dziewczyny, ten cykl już pewnie stracony, ale od następnego będę walczyć o zastrzyk wcześniej, albo zmienię lekarza.\nWysłany: 2 stycznia 2014, 20:02\nAle mnie napierd...lewy jajnik az do nerki promieniuje ...przytulanko bylo ale bardziej z checi bo moj gin kazal dzialac po tym jak wroce rano z pracy....mial 24 mm rano....\nJa w tym cyklu miałam podany zastrzyk (a raczej sama musiałam go podać) przy pęcherzyku 18 mm.\nJa w dwóch cyklach też tak miałam. Dodatkowo pękł mi pecherzyk, który w czasie podania pregnylu miał tylko 16 mm i urósł zdarzył urosnąć ale niestety nie wyszło nawet z dwoma pecherzykami peknietymi\nWysłany: 2 stycznia 2014, 20:42\nMilciu pozwolilam zetknąć na twój wykres. Czemu temp nie skoczyła?\nWysłany: 2 stycznia 2014, 20:50\nSysiaaaa, dobre pytanie\nSysiaaaa, dobre pytanie :)\nWysłany: 2 stycznia 2014, 20:51\nTeż się nad tym zastanawiam. W ogóle moja temperatura nie jest do niczego podobna. Ani nie niska ani nie wysoka. Dlatego też uważam ten cykl za stracony, mimo że lekarz stwierdził pęknięcie pęcherzyka.\nJakoś tak dość dziwnie. A robiłas testu owu albo progesteron w 21 dc żeby sprawdzić czy owu w ogóle wystąpiła?\nWysłany: 2 stycznia 2014, 20:53\nByło sobie zrobic progesteron, bo pecherzyk mógł sie wchłonąć i owu nie było\nWysłany: 2 stycznia 2014, 21:01\nTesty owu wyszły pozytywne w czasie jak miała być "niby" owulacja.\nCo do progesteronu, to lekarz nigdy mi nie wspomniał, żebym takie badanie zrobiła. Jeśli teraz się nie uda, to w przyszłym cyklu pójdę zbadać.\nTesty owu wyszły pozytywne w czasie jak miała być "niby" owulacja. Co do progesteronu, to lekarz nigdy mi nie wspomniał, żebym takie badanie zrobiła. Jeśli teraz się nie uda, to w przyszłym cyklu pójdę zbadać.