1 Załącznik do zarządzenia Nr55/2013 Burmistrza Wieruszowa z dnia 17 kwietnia2013r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego w Urzędzie Miejskim w Wieruszowie INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Obiekt: Budynek Urzędu Miejskiego w Wieruszowie oraz Starostwa Powiatowego, ul. Rynek 1-7, Wieruszów Podlega aktualizacji: Kwiecień 2013\n2 SPIS TREŚCI WSTĘP Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikającej z przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku Podstawowe założenia dla określania warunków ochrony przeciwpożarowej wynikających z przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku Podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, warunkującej bezpieczeństwo użytkowania budynku Warunki zapobiegania możliwości powstania pożaru i jego rozprzestrzeniania się oraz utrudnieniom w prowadzeniu działań ratowniczych lub ewakuacji Czynności, wykonywanie których zabronione jest w budynku ze względu na możliwość spowodowania pożaru lub jego rozprzestrzeniania się Czynności, których wykonywanie jest zabronione ze względu na możliwość spowodowania utrudnień w działaniu ratowniczym i ewakuacji Czynności, wykonywanie których zabronione jest na terenie przyległym do budynku Warunki przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo Warunki przeciwpożarowe elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń Warunki użytkowania instalacji technicznych budynku Warunki wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice Warunki wyposażenia budynku w gaśnice Podręczny sprzęt gaśniczy zastosowany w obiekcie Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych Oznakowanie budynku znakami bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Droga pożarowa Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosownych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic Gaśnice przenośne Przeciwpożarowe wyłączniki prądu Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia Ogólne zasady postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia Alarmowanie straży pożarnej Wprowadzenie do działań jednostek Straży Pożarnej Zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed możliwością ponownego wystąpienia zagrożenia Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej.38 2\n3 4. Prace niebezpieczne pożarowo Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym Szczegółowe zasady przeciwpożarowego zabezpieczenia prac spawalniczych Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji z budynku Założenia ogólne praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z budynku Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji Sprawdzenie warunków ewakuacji z budynku Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji przy udziale służb Państwowej Straży Pożarnej Analiza i wnioski z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji Znaki stosowane przy oznakowaniach obiektu Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja wg. PN-N-01256/02: Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa wg. PN-N-01256/01: Znaki bezpieczeństwa.techniczne środki przeciwpożarowe wg. PN-N-01256/04: Sposoby zaznajamiania pracowników z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz z przepisami przeciwpożarowymi Zasady ogólne zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi Szkolenia instruktażowe Szkolenia okresowe Zaznajamianie pracowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego Zasady postępowania na wypadek zauważenia pożaru Literatura. (Podstawy prawne)...84 Załączniki: Załącznik nr 1 Część graficzna instrukcji z planami rozmieszczenia sprzętu p.poż. Załącznik nr2 Plan Ewakuacji 3\n4 WSTĘP Zgodnie z 6.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 719/ właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej /.../, zapewniają i wdrażają instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierającą: 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem; 2. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic; 3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia; 4. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane; 5. Sposoby praktycznego sprawdzania warunków ewakuacji ludzi; 6. Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi. Zgodnie z 6.3 / cytowanego powyżej rozporządzenia, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być poddawana okresowej 4\n5 aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami. 8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, i terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących przede wszystkim : a) powierzchni budynku, b) wysokości budynku, c) liczby kondygnacji budynku, d) odległości od budynków sąsiadujących, e) parametrów pożarowych występujących substancji palnych, f) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej ( strefach pożarowych), g) kategorii zagrożenia ludzi, przewidzianej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach, h) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem, i) podziału obiektu na strefy pożarowe, j) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych, 5\n6 k) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo i elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, l) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych, m) hydrantów zewnętrznych i innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych, n) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wyjazdów na teren ogrodzony. 9. wskazania osób lub podmiotów ja opracowujących. Wykonanie ww. zaleceń i przestrzeganie przez pracowników postanowień niniejszej instrukcji przyczyni się do zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w budynku administracyjnym. Instrukcja powinna być umieszczona w miejscu dostępnym dla jednostek interwencyjnych np. w Sekretariacie. Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147. p z późn. zm.) poprzez : 1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, 3) prowadzenie działań ratowniczych. 6\n7 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikającej z przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku Podstawowe założenia dla określania warunków ochrony przeciwpożarowej wynikających z przeznaczenia i sposobu użytkowania budynku. Obiekt, którego będzie dotyczyła poniższa Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to budynek użyteczności publicznej zaliczony do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, w którym mieści się Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe w Wieruszowie. Jest to obiekt wolnostojący oddalony od najbliższego sąsiadującego o 20 m o liczbie kondygnacji: kondygnacja nadziemna 3, kondygnacja podziemna 1, wysokość maksymalna budynku bud. niski ( N ) - wysokość 10,52 m., murowany o powierzchni użytkowej budynku 3088 m². Ściany zewnętrzne wykonane są z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany wewnętrzne wykonane z cegły pełnej palonej na zaprawie cementowo-wapiennej. Konstrukcja dachu z płyt prefabrykowanych, ocieplenie wełną mineralną, pokrycie papą termoizolacyjną. Obiekt ocieplony jest od zewnątrz styropianem, pokrycie tynkiem. Budynek posiada 3 klatki schodowe. Dwie dwubiegowe i jedną trzybiegową (centralną) wykonane z żelbetu z nawierzchnią lastricową. Wewnątrz budynku 7\n8 występują tynki cementowo wapienne (gładkie), pomalowane farbami emaliowymi. Parametry pożarowe występujących substancji palnych. Materiały niebezpieczne pożarowo Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 109, poz.719 materiały pożarowo niebezpieczne to materiały takie jak: - gazy palne, - ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K ( 55º C ), - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, - materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, - materiały wybuchowe i pirotechniczne, - materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji. W budynku nie przechowuje się wyżej wymienionych materiałów określanych jako niebezpieczne pożarowo za wyjątkiem niewielkiej ilości ciecze palnej o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K ( 55º C ), przeznaczone do celów gospodarczych i konserwacyjnych. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznej nie dotyczy. Strefy pożarowe podział obiektu 8\n9 Budynek w całości stanowi jedną strefę pożarową. Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje użytkowe: -wentylacyjną grawitacyjną (poprzez kanały kominowe), -elektryczną z sieci NN, -telefoniczną z sieci telefonicznej, -wodną z sieci wodociągu miejskiego, -kanalizacyjną z sieci kanalizacyjnej miejskiej, -odgromową (ochrona podstawowa), -wewnętrzną instalację hydrantową (z sieci wodociągu miejskiego) Z uwagi na funkcję administracyjną jaką pełni, jest to budynek użyteczności publicznej. Ze względu na wysokość poniżej 12 m n. p.t. budynek kwalifikuje się do obiektów niskich. W związku z tym, że budynek wybudowany został w okresie przed wejściem w życie aktualnie obowiązujących przepisów technicznobudowlanych, obowiązek dostosowania do wymagań tych przepisów występuje w przypadku projektowania odbudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynku. Instalacja elektryczna Instalacja jest wykonana w układzie sieciowym TN-S. W złączu kablowym na zewnątrz budynku umieszczony jest wyłącznik przeciwpożarowy prądu (manualny typu RIN 400A). Rozdzielnia główna wewnątrz budynku zasilana jest przewodem YAKY 4x120. na ścianie przedniej rozdzielni umieszczony jest wyłącznik główny prądu (ogólnie dostępny typu RIN 250A). Poszczególne rozdzielnie na kondygnacjach budynku zasilane są przewodem LY 5 x 50, każda rozdzielnia obwodowa, ogólna i komputerowa wyposażona jest w wyłącznik główny manualny FR 100A i system ochrony od porażeń 9\n10 z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych. Wszystkie tablice elektryczne są opisane i oznakowane pod kątem obwodów. Instalacja odgromowa Instalacja odgromowa wykonana jest z drutu ocynkowanego, o przekroju Ø 6mm. W obiekcie zastosowano uziemienie typowo mieszkalne tzw. otokowo szpilkowe, głębokie. Instalacja podlega okresowym przeglądom i konserwacjom. Raz w roku jest wykonywany pełny przegląd stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Wewnętrzna instalacja hydrantowa W budynku występuje 10 hydrantów wewnętrznych Ø52 z wężem płaskoskładanym i prądownicą Ø52. Instalacja jest zasilana z miejskiej sieci wodociągowej. Strefa zasięgu hydrantów obejmuje całą strefę ochronną budynku. Szafki hydrantowe są oznakowane a hydranty podlegają okresowym przeglądom Podstawowe obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, warunkującej bezpieczeństwo użytkowania budynku. Zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej budynku polega w szczególności na: 1) określeniu warunków zapobiegania możliwości powstania pożaru i jego rozprzestrzeniania się oraz utrudnieniem w prowadzeniu działania ratowniczego lub ewakuacji. 2) wyposażeniu budynku w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz utrzymywaniu ich w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. 10\n11 3) wyposażeniu budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, zapewniający odłączenie wszystkich obwodów elektrycznych w warunkach pożaru. 4) zapewnieniu odpowiednich warunków ewakuacji, polegających w szczególności na zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości przejść i dojść ewakuacyjnych, zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem. 5) umieszczaniu w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. Oznakowaniu znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa : - dróg ewakuacyjnych w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, - miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, miejsc usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo, 6) opracowaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i poddawaniu jej okresowej aktualizacji w sposób określony obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. 7) zapewnieniu wymaganej ilości wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości uzależnionej od kubatury i powierzchni wewnętrznej budynku. 8) umożliwienie dojazdu o każdej porze roku pojazdów służb ratowniczych do obiektów droga pożarową o wymaganych parametrach technicznych oraz utrzymywaniu drogi 11\n12 w odpowiednim stanie technicznym i zapewnieniu jej przejezdności Warunki zapobiegania możliwości powstania pożaru i jego rozprzestrzeniania się oraz utrudnieniom w prowadzeniu działań ratowniczych lub ewakuacji Czynności, wykonywanie których zabronione jest w budynku ze względu na możliwość spowodowania pożaru lub jego rozprzestrzeniania się. W przedmiotowym budynku zabronione jest wykonywanie następujących czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się : 1) używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapalenie, składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych, technicznych i pomocniczych. 2) użytkowanie instalacji i urządzeń elektrycznych niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia. 3) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, materiałów wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niepalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki. 12\n13 4) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych jak : wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem. 5) użytkowanie elektrycznych urządzeń grzewczych, ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. 6) przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo (cieczy palnych) w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz pomieszczeniach budynku ogólnie dostępnych. 7) prowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej instrukcji Czynności, których wykonywanie jest zabronione ze względu na możliwość spowodowania utrudnień w działaniu ratowniczym i ewakuacji. W budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować utrudnienie działań ratowniczych lub ewakuacji, takich jak : 1) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej, służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości. 2) zamykanie drzwi ewakuacyjnych sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie. 13\n14 3) lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych. 4) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do : - gaśnic - wyjść ewakuacyjnych, - wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego Czynności, wykonywanie których zabronione jest na terenie przyległym do budynku. Na terenie przyległym do budynku urzędu zabronione jest: 1) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów odległości mniejszej niż 5 m od budynku. 2) rozpalanie ognisk w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich budynków oraz w mniejszej odległości od tych budynków niż 10 m. 3) przechowywanie materiałów palnych w odległości 0,5 m od przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej, 4) składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo pod ścianami budynku. 5) składowanie materiałów palnych, związanych z funkcją budynku w sposób utrudniający dostęp do budynku na wypadek prowadzenia działań ratowniczych Warunki przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 14\n15 Pod pojęciem materiałów niebezpiecznych pożarowo należy rozumieć następujące materiały niebezpieczne : 1) gazy palne, 2) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K ( 55 C ), 3) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, 4) materiały zapalające się samoczynnie na powietrzu, 5) materiały wybuchowe i pirotechniczne, 6) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji, 7) materiały mające skłonności do samozapalenia, Spośród wymienionych materiałów niebezpiecznych w pomieszczeniach budynku urzędu mogą znajdować się niewielkie ilości cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K ( 55 C), przeznaczone do celów gospodarczych i konserwacyjnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w strefie pożarowej budynku dopuszczalne jest przechowywanie do 10m³ cieczy temperaturze zapłonu poniżej 294,15 K ( 21 C) oraz 50 dm³ cieczy temperaturze zapłonu 294,15 328,15 K ( C ). W przypadku przechowywania w budynku materiałów niebezpiecznych w postaci cieczy palnych, należy przestrzegać zasady, że nie mogą one być przechowywane w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz w pomieszczeniach ogólnie dostępnych. Wszystkie czynności związane z używaniem i przechowywaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo należy wykonywać wg wskazań ich producenta, w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. 15\n16 Ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K ( 55 C ) należy przechowywać wyłącznie w pojemnikach przygotowanych do tego celu, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem Warunki przeciwpożarowe elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń. W budynku urzędu zabronione jest stosowanie : 1) materiałów łatwo zapalnych do wykończenia wnętrz, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, 2) materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych na drogach komunikacji ogólnej, służących celom. 3) okładzin sufitów oraz sufitów podwieszonych wykonanych z materiałów innych niż niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 4) łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób Warunki użytkowania instalacji technicznych budynku. 16\n17 1) użytkowanie instalacji niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem, powodujący możliwość powstania lub rozprzestrzeniania się pożaru jest zabronione. 2) instalacje w budynku powinny być poddawane okresowym kontrolom, polegającym na sprawdzeniu ich stanu technicznego w terminach i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 3) okresowa kontrola stanu technicznej sprawności instalacji elektrycznej, obejmująca m.in. pomiary rezystancji izolacji przewodów, pomiary napięć i obciążeń, sprawdzenie skuteczności działania ochrony przeciwpożarowej, pomiar rezystancji uziemień roboczych ochronnych oraz sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony, powinna być dokonywana nie rzadziej niż co pięć lat, a w przypadku instalacji elektrycznej narażonej na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, przynajmniej raz w roku. kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji odpowiednich urządzeń energetycznych. Wyniki pomiarów i badań instalacji elektrycznej powinny zostać wpisane do książki obiektu budowlanego. 4) okresowa kontrola stanu technicznego sprawności instalacji odgromowej powinna być dokonywana nie rzadziej niż raz na pięć lat lub w przypadku przebudowy albo zmiany funkcji obiektu. Badania okresowe przy ochronie podstawowej budynków obejmują oględziny części nadziemnej, sprawdzenie ciągłości 17\n18 połączeń części nadziemnej, pomiar rezystancji uziemienia oraz sprawdzenie stanów uziomów po ich odkopaniu( jeżeli stopień skorodowania przekracza 40% przekroju, należy wykonać nowy uziom lub przewód uziemiający). Obiekty powinny posiadać metryki, urządzenia piorunochronnego oraz protokoły badania urządzenia piorunochronnego, zgodnie z PN-86/E-05003/01. Kontrole stanu technicznego instalacji piorunochronnych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji urządzeń energetycznych, a wyniki przeprowadzonych kontroli powinny zostać zarejestrowane w książce obiektu budowlanego. 5) okresowa kontrola przewodów kominowych, wentylacyjnych, polegająca na sprawdzeniu ich technicznej sprawności, powinna być dokonana przynajmniej raz w roku przez osobę posiadającą kwalifikacje stwierdzone przez izbę rzemieślniczą ( osobę posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim w odniesieniu do grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych, a uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w odniesieniu do przewodów wentylacyjnych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych). Usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych, powinno być dokonywane co najmniej raz w roku i odpowiednio dokumentowane. Przeprowadzone kontrole okresowe technicznej sprawności przewodów wentylacyjnych, potwierdzone stosownym 18\n19 protokołem kominiarskim powinny być rejestrowane w książce obiektu budowlanego Warunki wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice Warunki wyposażenia budynku w gaśnice. 1) budynek Urzędu Miejskiego i Starostwa powinien być wyposażony w gaśnice przenośne, spełniające wymagania Polskich Norm, będących odpowiednikiem norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. W obiekcie powinny być także przewidziane hydranty wewnętrzne, o zasięgu całej strefy chronionej. 2) rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów określonych w Polskich Normach, dotyczących podziału pożarów, które mogą wystąpić w budynku. 3) w związku z tym, że w budynku urzędu mogą wystąpić przede wszystkim pożary grupy A ( pożary materiałów stałych, zwykle organicznych, w których ma miejsce spalanie z tworzeniem żaru- wg PN-ISO /AK), należy zastosować gaśnice ze środkiem gaśniczym przeznaczonym do gaszenia tej grup pożarów, a ponadto gaśnice ze środkiem gaśniczym do pożarów grupy B( pożary cieczy i topliwych ciał stałych wg PN-ISO /AK). 4) gaśnice w budynku urzędu powinny zostać rozmieszczone : 19\n20 - w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, widocznych szczególności przy wejściach do budynku i na korytarzach, w tym samym układzie na wszystkich kondygnacjach budynku, - w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła. 5) przy rozmieszczeniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki : - odległość z każdego miejsca w budynku, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30m, - do gaśnic powinien być zapewniony dostęp najmniej szerokości co najmniej 1m Podręczny sprzęt gaśniczy zastosowany w urzędzie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 109, poz. 719/ mówi, że obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne lub przewoźne spełniające wymagania Polskich Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN) dotyczących gaśnic lub w gaśnice przewoźne. 2. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie: 1) A - materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli; 2) B - cieczy i materiałów stałych topiących się; 20\n21 3) C - gazów; 4) D - metali; 5) F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych. 3. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm 3 ) zawartego w gaśnicach powinna przypadać, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych: 1) na każde 100 m 2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym: a) zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, Na terenie urzędu znajdują się 10 gaśnic proszkowych, po 2 kg każda oraz 7 gaśnic po 6 kg każda. Gaśnice te są prawidłowo rozmieszczone. Gaśnice są prawidłowo oznakowane i rozmieszczone są na drogach ewakuacyjnych oraz w newralgicznych pomieszczeniach: jak np. magazyn w piwnicy, czy pracownia komputerowa. Miejsca wyznaczone na podręczny sprzęt gaśniczy są oznakowane zgodnie z Polska Normą PN -92/N-01256/01 Gaśnice są systematycznie poddawane co roku kontroli sprawdzającej ich właściwości gaśnicze. Do podręcznego sprzętu gaśniczego jest zapewniony dostęp o szerokości minimalnej 1m. Długość z najdalszego miejsca na terenie urzędu do podręcznego sprzętu gaśniczego nie przekracza 30m Przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 1) budynek urzędu powinien być wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich 21\n22 obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających urządzenia i instalacje, których funkcjonowanie jest niezbędna podczas pożaru ( wymóg ten został określony przepisami dla stref pożarowych o kubaturze przekraczającej 1,000 m³). 2) przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do budynku lub złącza kablowego i odpowiednio oznakowany, w sposób określony PN. 3) odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne. 4) w przypadku zainstalowania w budynku klap dymowych uruchamianych elektrycznie, zasilanie siłowników musi nastąpić poza przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. 1) w budynku urzędu, w widocznych miejscach należy umieścić instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych. 2) Instrukcja postępowania na wypadek pożaru powinna zawierać syntetyczną treść, opracowanych w niniejszej Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - sposobów postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia. 3) w wykazie telefonów alarmowych należy umieścić telefony służb ratowniczych ( Straży Pożarnej, Policji, Pogotowia Ratunkowego), służb technicznych ( Pogotowia Elektrycznego, Pogotowia Wodno- 22\n23 kanalizacyjnego) oraz telefony kierownika Zakładu i innych osób funkcyjnych, przewidzianych do alarmowania na wypadek zagrożenia. 4) Instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych powinny zostać rozmieszczone w pobliżu drzwi wejściowych do budynku, na korytarzach wszystkich kondygnacji budynku oraz w pomieszczeniu, w którym zlokalizowany jest telefon do użycia w stanie zagrożenia. W budynku urzędu powyższa instrukcja znajduje się przy szafkach hydrantów wewnętrznych Oznakowanie budynku znakami bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Oznakowanie budynku urzędu znakami zgodnymi z Polskimi Normami, dotyczącymi znaków bezpieczeństwa powinno obejmować: - drogi ewakuacyjne w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, - miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych i gaśnic, - miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, - pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo, - pomieszczenie, w którym zlokalizowany jest aparat telefoniczny dostępny do celów alarmowania. 23\n24 1.7. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 1) zgodnie obowiązującymi przepisami, budynek urzędu, będący budynkiem użyteczności publicznej wymaga zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 2) odpowiednie zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru winno zostać zapewnione dla budynku urzędu wg zasad określonych w obowiązujących przepisach dla budynków użyteczności publicznej, znajdujących się w graniach jednostki osadniczej. 3) przy uwzględnieniu powyższych wymogów, dla budynku urzędu należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm³/s, łącznie z co najmniej dwóch hydrantów o średnicy 80mm lub zapas wody 200m³ w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym. 4) wymóg powyższy spełnia miejska, pierścieniowa sieć wodociągowa Ø 100 z dwoma hydrantami podziemnymi o średnicy 52mm, zainstalowanymi na tej sieci od strony południowej przy ulicy Rynek oraz od strony wschodniej przy ul. Poprzecznej, dla której warunki techniczne określa PN dotycząca sieci wodociągowej, przeciwpożarowej Droga pożarowa. 1) Do budynku urzędu, stanowiącego budynek użyteczności publicznej powinna być doprowadzona droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej. 24\n25 2) Droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, przy czym bliższa krawędź drogi powinna być oddalona od ściany budynku o 5-15 m, a pomiędzy ta droga i ściana budynku nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości przekraczającej 3m lub drzewa. 3) Budynek powinien mieć połączenie z droga pożarową utwardzonym dojściem o szerokości min.1,5 m. 4) Droga pożarowa powinna umożliwiać dojazd do budynku i powrót pojazdu bez cofania albo być zakończona placem manewrowym o wymiarach 20m x 20m; minimalna szerokość drogi winna wynosić 3,5,m a jej dopuszczalny nacisk na oś - przynajmniej 100 kn. 5) Droga pożarowa powinna być utrzymana w stanie umożliwiającym jej wykorzystanie przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej. 2. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosownych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic Gaśnice przenośne. 1) Gaśnice znajdujące się wyposażeniu powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dotyczących gaśnic oraz w instrukcjach obsługi, ustalonych przez producenta. 25\n26 2) Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 3) Gaśnice winny być utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej ( gotowe do natychmiastowego użycia ) - przeglądy w tym zakresie powinien przeprowadzić pracownik odpowiedzialny za sprawy bhp i ppoż. przynajmniej raz w miesiącu. 4) Gaśnice uszkodzone powinny zostać poddane naprawie, jeżeli stopień i rodzaj uszkodzenia na to pozwala, albo wycofane z użytkowania. 5) Przeglądy, konserwacje i naprawy gaśnic powinny być wykonywane przez konserwatora legitymującego się upoważnieniem ich producenta ( autoryzacja do wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych, udzieloną przez producenta sprzętu ), a przeglądy mające na celu utrzymanie gaśnic w stałej gotowości do użycia - pracownik odpowiedzialny za sprawy bhp i ppoż. 6) W zakresie przeglądu gaśnic powinna wchodzić ocena ich stanu technicznego, technicznego a w szczególności sprawdzenie wskazań manometru w gaśnicach pod stałym ciśnieniem oraz stanu napełnienia gazu w zbiornikach zasilających gaśnic pod zmiennym ciśnieniem, a ponadto stanu węża, prądownic, głowic i zaworów oraz etykiet. 7) Konserwacja winna obejmować czynności służące utrzymaniu gaśnicy w odpowiednim stanie technicznym i gotowości do natychmiastowego użycia oraz wymianę uszkodzonych 26\n27 elementów gaśnic, a także sprawdzenie stanu i przydatności środka gaśniczego. 8) Naprawa gaśnicy winna być dokonywana w tedy, gdy jej zasadnicze elementy takie jak prądownica, głowica lub zawór uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu, przy czym nie jest dopuszczalne naprawianie zbiorników ciśnieniowych i zaworów bezpieczeństwa, a do naprawy muszą zostać użyte części zamienne i środki gaśnicze takie same, na jakie wyrób otrzymał stosowny certyfikat. 9) Badania zbiorników ciśnieniowych gaśnic należy przeprowadzić co pięć lat, a uprawniony do ich przeprowadzenia jest Urząd Dozoru Technicznego (zgodnie z warunkami dozoru technicznego DT-UC-90/ZP/06 ). 10) Po przeprowadzonych czynnościach przeglądowych,konserwacyjnych lub naprawczych, konserwator gaśnic powinien sporządzić stosowny protokół, potwierdzający wykonanie niezbędnych prac przywracających sprawność gaśnic, a dokonanie określonego rodzaju czynności powinno zostać uwidocznione na etykiecie konserwacji. 11) Przegląd przeprowadzony jest przez osobę odpowiedzialną za sprawy bhp i ppoż. powinien zostać odnotowany w książce przeglądu gaśnic, z podaniem daty przeprowadzenia przeglądu, potwierdzeniem właściwego stanu technicznego lub ewentualnym określeniem rodzaju niesprawności i sposobu jej usunięcia. 12) Etykieta konserwacji powinna zawierać informacje dotyczące : 27\n28 rodzaje przeprowadzonych czynności ( przegląd, konserwacja, remont) nazwę i adres jednostki konserwującej, znak bezspornie identyfikujący osobę wykonującą usługę, datę przeprowadzonej konserwacji i datę konserwacji następnej. Etykieta konserwacji powinna być umocowana ( naklejona ) na gaśnicy w sposób trwały i tak, aby nie zasłaniała napisów na etykiecie gaśnicy. 13) Gaśnicę należy wycofać z użytkowania w sytuacji, gdzie nie nadaje się do konserwacji lub naprawy - decyzję w tym zakresie podejmuje konserwator sprzętu, sporządzając stosowny protokół uzasadniający wycofanie gaśnicy z użytkowania i przedstawiając go odpowiedzialnej osobie za sprawy p. pożarowe, która dokonuje zakupu nowej gaśnicy w miejsce wycofanej. 14) Konserwacji niektórych rodzajów gaśnic nie powinno się wykonywać ze względu na przestarzałą konstrukcję, skomplikowany sposób użycia, wycofanie z produkcji środki gaśnicze, brak oryginalnych części zamiennych ( dotyczy to gaśnic pianowych z piana chemiczną, gaśnic ze zbiornikami metalowymi lub z tworzyw sztucznych, gaśnic wymagających przy ich uruchomieniu odwrócenia do góry dnem lub odwrócenia do góry dnem i uderzenia o podłogę, gaśnic śniegowych starego typu i gaśnic przerabianych). 15) Za sprawne można uznać tylko takie gaśnice, które po dokonanej konserwacji lub naprawie odzwierciedlają stan, na jaki 28\n29 uzyskały dopuszczenie z CNBOP; warunkiem uzyskania takiego stanu jest zastosowanie w trakcie naprawy lub konserwacji elementów i środków gaśniczych, które zostały potwierdzone w certyfikacie CNBOP. 16) Przeglądy mające na celu utrzymanie gaśnic w stałej gotowości do użycia, przeprowadzone przez osobę odpowiedzialną za sprawy bhp i ppoż., powinny obejmować sprawdzenie czy gaśnica : znajduje się na oznakowanym stanowisku przeznaczonym do tego celu, jest nie zastawiona i posiada czytelną instrukcję obsługi, nie jest w sposób widoczny uszkodzona, posiada widoczne plomby i nie uszkodzone wskaźniki, posiada manometry w zakresie działania, jest odpowiedniego typu i posiada odpowiednią wielkość napełnień, podstawowe elementy gaśnicy znajdują się w odpowiednim stanie technicznym i nie zachodzi konieczność ich naprawy lub wymiany. 17) Przeglądy i konserwacje wykonywane przez konserwatora gaśnic, posiadającego autoryzację producenta powinny obejmować w szczególności sprawdzenie: ogólnego stanu technicznego gaśnic ( obejmującego również czynności określone w pkt.16 ), czytelności, kompletności i prawidłowości napisów na gaśnicy, stanu węży i ich zabezpieczeń, 29\n30 terminu przypadającej kontroli zbiornika ciśnieniowego, stanu powłoki malarskiej, stanu elementów z tworzywa sztucznego( czy nie są uszkodzone ), ciężaru lub objętości środka gaśniczego, czy środek gaśniczy nadaje się do ponownego wykorzystania, uchwytów gaśnic ( czy nie są uszkodzone i dobrze przytwierdzone). Wszelkie usterki i nieprawidłowości stwierdzone w trakcie przeglądu i konserwacji winny zostać usunięte, a uszkodzone elementy wymienione na nowe. 18) Naprawy gaśnic wykonywane przez autoryzowanego konserwatora, powinny w szczególności obejmować: całkowite zdemontowanie gaśnicy na części składowe, wykonanie próby ciśnieniowej na zbiorniku ( zbiorniki nie oznakowane nie powinny być remontowane i wycofane z użytku ), sprawdzenie za pomocą sondy świetlnej wnętrza zbiornika, czy nie występują ślady korozji lub inne uszkodzenia wewnętrzne, poddanie głowic, zaworów i węży działania ciśnienia równego ciśnienia próbnemu zbiornika, wymianę uszkodzonych części na oryginalne, nowe, sprawdzenie i ewentualną wymianę zabezpieczeń, ponowne napełnienie gaśnic środkiem gaśniczym, wykonanie montażu gaśnicy, uzupełnienie danych szczegółowych na etykiecie konserwacji. 30\n31 Wszystkie wymienione w czasie naprawy części i środki gaśniczy muszą spełniać warunki określone w dokumentacji CNBOP dla danego rodzaju gaśnicy. 19) Dla realizacji czynności konserwujących i naprawczych wg wyżej określonych zasad osoba odpowiedzialna za sprawy p. pożarowe podpisuje stosowną umowę z konserwatorem, posiadającym autoryzację producenta sprzętu Przeciwpożarowe wyłączniki prądu. 1) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest elementem bezpieczeństwa pożarowego,umożliwiającym w szczególności bezpieczne prowadzenie działań ratowniczych oraz w określonych sytuacjach, zabezpieczającym przed możliwością rozprzestrzeniania się pożaru, poprzez odcięcie dopływu energii elektrycznej do wszystkich obwodów elektrycznych. 2) Zainstalowany w budynku przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być poddawany systematycznym sprawdzeniom i kontroli prawidłowości działania tj. potwierdzenia, że dokonuje on wyłączenia energii elektrycznej w całym budynku. 3) Kontrole w tym zakresie powinny być przeprowadzone przynajmniej raz w roku, a wszelkie stwierdzone nieprawidłowości natychmiast eliminowane przez uprawnionego elektryka. 4) Sprawdzenie właściwego funkcjonowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu dokonywane jest przez uprawnionego elektryka, który każdorazowo o wynikach kontroli informuje administratora obiektu, a przeprowadzone próby wpisuje do książki kontroli. 31\n32 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem przeciwpożarowego wyłącznika prądu, dokonywane prace naprawcze powinny zostać udokumentowane w książce kontroli, z podaniem rodzaju nieprawidłowości, sposobu jej usunięcia oraz uprawnionej osoby, która dokonała niezbędnej naprawy i daty wykonania naprawy. 5) Przeprowadzona kontrola działania przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinna każdorazowo obejmować sprawdzenie czy dopływ energii elektrycznej został odłączony od wszystkich obwodów elektrycznych w całym budynku oraz czy w wyniku odcięcia dopływu energii elektrycznej załączyła się instalacja oświetlenia awaryjnego. 3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia Ogólne zasady postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia. 1) Każdy kto zauważył pożar albo uzyskał informacje pożarze lub innym zagrożeniu, obowiązany jest wszelkimi dostępnymi środkami, natychmiast zaalarmować: wszystkie osoby znajdujące się w strefie pożaru ( lub innego zagrożenia ), narażone na jego skutki, osobę zarządzającą obiektem, Państwową Straż Pożarną ( inne służby konieczne do likwidacji zagrożenia) 32\n33 2) Alarmując osoby znajdujące się w strefie bezpośredniego zagrożenia, należy: zachować spokój aby nie dopuścić do powstania paniki, przekazać rzeczowe informacje o zaistniałym zdarzeniu, źródłach zagrożenia i kierunkach jego rozprzestrzeniania się. 3) Alarmując Państwową Staż Pożarną należy podać zwięzłe informacje dotyczące: rodzaju i miejsca zdarzenia, nazwy obiektu i jego dokładnego adresu, występowania zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz czynników powodujących to zagrożenie. 4) W przypadku powstania pożaru, po wykonaniu czynności alarmowania o zagrożeniu, należy przystąpić do jego gaszenia przy wykorzystaniu podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych. 5) Wszystkie osoby przebywające w budynku winny podporządkować się decyzjom zarządcy obiektu (administratora), Kierującego Akcją Ratowniczą, a w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia, natychmiast opuścić budynek oznaczonym wyjściem ewakuacyjnym do wyznaczonego miejsca ewakuacji. Ewakuacje osób przebywających w budynku należy przewidzieć jako samoistną, a jedynie w przypadkach szczególnych, prowadzić w formie zorganizowanej pod bezpośrednim nadzorem wyznaczonych pracowników, odpowiedzialnych za wyprowadzenie grup osób, przebywających w pomieszczeniach budynku. Zarządca obiektu podejmuje decyzje o ewakuacji, ogłaszając słownie polecenie przeprowadzenia ewakuacji 33\n34 i opuszczenia pomieszczeń budynku. Osoby przebywające w budynku, po usłyszeniu sygnału głosowego o ewakuacji opuszczają pomieszczenia najbliższą, dostępną drogą ewakuacyjną, na zewnątrz budynku, do wyznaczonych miejsc ewakuacji 6) Osoby znajdujące się w pomieszczeniach, w pobliżu źródła ognia, przystępują do gaszenia pożaru przy użyciu gaśnic i hydrantów wewnętrznych. 7) Wyznaczeni pracownicy ochrony zabezpieczają miejsce przyjęcia jednostek ratowniczych przed bramą wjazdową na teren zakładu, wskazując drogi dojazdu oraz udzielając niezbędnych informacji o zaistniałym zdarzeniu. 8) Do czasu przybycia jednostek ratowniczych Straży Pożarnej, akcją ratowniczą kieruje Zarządca obiektu lub jego Zastępca albo w sytuacjach szczególnych, wyznaczony imiennie pracownik funkcyjny, umieszczony w wykazie osób alarmowanych na wypadek zagrożenia. 9) Z chwilą przybycia pierwszej jednostki Straży Pożarnej, kierownictwo przejmuje jej dowódca (Kierownik Akcji Ratowniczej ), któremu należy udzielić wszelkich informacji związanych z miejscem pożaru, prowadzonymi wcześniej działaniami, występującymi zagrożeniami oraz możliwościami czerpania wody do celów gaśniczych. 10) Wszysckie osoby i pracownicy winni podporządkować się decyzjom Kierownika Akcji Ratowniczej i wykonać jego polecenia do czasu likwidacji zdarzenia. 34\n35 3.2. Alarmowanie Straży Pożarnej. 1) W każdym przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia w budynku biurowo-socjalnym należy natychmiast zaalarmować Straż Pożarną. Obowiązek alarmowania Straży Pożarnej spoczywa na każdym, kto zauważył pożar albo uzyskał informację o pożarze lub innym zagrożeniu. 2) Alarmowanie Straży Pożarnej należy wykonać telefonicznie z każdego dostępnego aparatu telefonicznego lub telefonu komórkowego ( telefon alarmowy do Straży Pożarnej ). 3) Alarmowanie Straży Pożarnej ( innych służb ratowniczych lub technicznych) powinno być podstawową czynnością wykonywaną przez kierownika zmiany Służb Ochrony, w każdej sytuacji wystąpienia stanu zagrożenia, przy wykorzystaniu łączności telefonicznej. 4) Alarmując Straż Pożarną należy w zwięzły sposób przekazać podstawowe informacje dotyczące niebezpiecznego zdarzenia ( pożaru, innego zagrożenia ), określając: rodzaj niebezpiecznego zdarzenia ( pożar., wybuch, rozlanie substancji toksycznej lub innej substancji niebezpiecznej, uzyskanie informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego lub innym działaniu przestępczym albo terrorystycznym ), nazwę obiektu i jego dokładny adres, miejsce powstania zdarzenia, z dokładną lokalizacją źródła zagrożenia ( w szczególności określając nazwę pomieszczenia i kondygnację budynku), czynniki powodujące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 35\n36 5) Po przekazaniu podstawowych informacji dotyczących niebezpiecznego zdarzenia, osoba alarmująca Straż Pożarną powinna podać swoje imię i nazwisko oraz stanowisko i numer telefonu,z którego dokonała zgłoszenia. 6) Po dokonaniu zgłoszenia, osoba alarmująca powinna odczekać przy aparacie na sprawdzenie i potwierdzenie zgłoszenia przez operatora Straży Pożarnej. 7) W przypadku braku dostępu do numeru alarmowego Straży Pożarnej, należy korzystać z numerów stacjonarnych telefonów Komendy Powiatowej Państwowej Staży Pożarnej w Wieruszowie, ujętych w wykazie telefonów alarmowych, albo powiadomić Policję ( telefon alarmowy -997, -112) Wprowadzenie do działań jednostek Straży Pożarnej. Wprowadzenie do działań jednostek Straży Pożarnej - prawidłowe zorganizowanie i wykonanie tej czynności jest jednym z czynników decydujących o czasie przystąpienia do działań służb ratowniczych, a w konsekwencji o skuteczności prowadzonych działań ratowniczo- gaśniczych przez Straż Pożarną. Wprowadzenie do działań jednostek Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych powinno obejmować: 1) zabezpieczenie miejsca przyjęcia jednostek ratowniczych (w zależności od sytuacji pożarowej i miejsca powstania pożaru) przy wjeździe na teren urzędu i przekazanie przez kierującego akcją ratowniczą dowodzącemu jednostka staży pożarnej podstawowych informacji dotyczących rodzaju zdarzenia 36\n37 i dotychczasowego rozwoju, występujących zagrożeń a także dotychczas podjętych działań. 2) udostępnienie na żądanie dowódcy sił ratowniczych podstawowej dokumentacji obiektu, koniecznej na wypadek prowadzenia działań ratowniczych, przekazanie podstawowych informacji dotyczących instalacji technicznych funkcjonujących w obiekcie oraz możliwości ich wykorzystania lub odłączenia, w zależności od istniejącej sytuacji pożarowej i stwarzanego przez nie zagrożenia, 3) wskazanie najdogodniejszego dojazdu dla pojazdów służb ratowniczych do miejsca organizacji działań ratowniczych, określonego przez dowódcę sił straży pożarnej oraz stanowisk czerpania wody do celów gaśniczych, 4) wykonywanie wszelkich poleceń wydawanych przez kierującego akcją ratowniczą Zabezpieczenie miejsca zdarzenia przed możliwością ponownego wystąpienia zagrożenia. Likwidacja źródła zagrożenia i zakończenia działań ratowniczych wiąże się z koniecznością wykonania szeregu czynności mających na celu szczegółową kontrolę terenu zdarzenia, w związku z możliwością występowania ukrytych źródeł zagrożenia oraz jego zabezpieczania przed możliwością ponownego ich wystąpienia ( zakres tych czynności powinien zostać określony w protokole przekazania miejsca działań ratowniczych, sporządzanym przez strażaka kierującego akcją ratowniczą). 37\n38 Wykonanie takich czynności zabezpieczających stanowi obowiązek osoby przejmujących teren działań ratowniczych- zarządcy obiektu. 3.5 Obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej Do podstawowych obowiązków zarządcy budynku ( Burmistrza ) należy: przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażenie budynku w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze, zapewnienie konserwacji i naprawy sprzętu oraz ww. urządzeń, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie, zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji, przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej, zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia, utrzymywanie gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej, wyposażenie obiektu, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, 38\n39 umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych, Oznakowanie zgodnie z Polskimi Normami: - dróg ewakuacyjnych, oraz pomieszczeń, w których w myśl przepisów techniczno budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji, - miejsc usytuowania gaśnic, - miejsc lokalizacji gaśnic do wyjść ewakuacyjnych, -miejsca przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo, - miejsca usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz jej aktualizacja przynajmniej raz na dwa lata, określenie w instrukcji szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, przeprowadzanych na terenie obiektu, jak również określenie warunków uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie, przeprowadzenie co najmniej raz do roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji, powiadomienie właściwego miejscowo komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań dotyczących praktycznego 39\n40 sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem, wykonywanie określonych badań instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się w budynku zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i przepisami szczegółowymi wykonawczymi. Do pozostałych obowiązków należy: znajomość przepisów ochrony przeciwpożarowej dotyczących obiektu oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez pracowników, znajomość procedur postępowania na wypadek powstania pożaru, sposób alarmowania i przeprowadzania ewakuacji, wykorzystywania narad z pracownikami do omówienia spraw bezpieczeństwa pożarowego, wykorzystywanie uwag i wniosków w sprawach przeciwpożarowego zabezpieczenia obiektu, zapewnienie utrzymania w należytym stanie dróg ewakuacyjnych i dostępu do budynku, ustanowienie fachowego nadzoru nad przeprowadzeniem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, stosowanie odpowiednich form oddziaływania na tych pracowników, którzy swoim zaniedbaniem sprowadzają zagrożenie pożarowe, 40\nINSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU PRZYCHODNI LEKARSKIEJ W KRAKOWIE Ul. DUNAJEWSKIEGO 5 Zarządca obiektu: Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Bolesława Czerwieńskiego 16 31-319 Kraków


Srebrny Dom: października 2015\nMiłość rodzi się w bólach. Na szczęście tym razem trwał on krótko a czwarty poród był zdecydowanie najlepszy, takie swoiste wynagrodzenie za wszystkie trudy. I tradycyjnie mój kochany mąż był przy mnie.Chcę Tobie życzyć tak wspaniałych doświadczeń. Podstawą jest dobre nastawienie i otwartość na wszystko co przyniesie ten dzień. Ja nie zamartwiałam się nawet groźbą cesarki, wiedziałam,że jest przy mnie mąż, czuwa Bóg a przy okazji są najlepsi lekarze. Czekałam na Niego.\nChciałam zasiąść przed ekran monitora już kilka dni po porodzie by wykrzyczeć jak wspaniale mieć taką gromadke ale potem z każdym dniem coraz częściej zastanawiałam się czy ja w ogóle dożyję kolejnych urodzin z tą ekipą. Jest wspaniale gdy słychać radosny śmiech, zabawa trwa, ale gdy dwoje ma swoje humory a dwoje po prostu się wydziera... (przypis: jedyne czego nie mogę w dzieciach absolutnie znieść to krzyk). Jeśli zastanawiasz się czy jest różnica pomiędzy byciem mamą dla dwójki a trójki dzieci podpowiem, że jest ogromna przepaść. A czwórki? Jeszcze większa... Czas kurczy się z prędkością do czwartej potęgi.\nPierwsze dni były spokojne, ciche i wspaniałe, lato jeszcze szalało. A potem było już tylko ciężej. Skończyły się błogie dwa tygodnie z mężem u boku a rozpoczął wrzesień. Uczniowie klasy drugiej, klasy pierwszej i przedszkolak. Nie czuję się jak na karuzeli. Karuzela pędzi a ja tylko trzymam się jej jedną ręką i biegnę usiłująć na nią wskoczyć...\nAle przecież są poranki... Mężowi należy się medal za ogarnięcie trójeczki i odstawienie na miejsca. Mam czas dla siebie i Antka, poznajemy się powoli, tulimy czule, karmimy powoli. Uczę go zasypiać spokojnie w łóżeczku a on odwdzięcza się snem.\nPotem na gwałt muszę robić obiad, odebrać Szymka i Bartka, przypilnować ich przy zadaniach dopmowych, pobiec po Emilkę i z parującym obiadem oczekiwać Pana Domu ;-)\nDzieciaki uwielbiają nowego członka rodziny. Całują, uspokajają, kochają. Ale każde z nich wymaga uwagi i staramy się wykroić jakoś te minuty, by nikt nie czuł się zagubiony w chaosie. Staramy się zorganizowac wieczór tak, by Antoś usnął zanim starszaki się kładą i dzięki temu możemy razem poczytać, poprzytulać się i ukołysać do snu. I wtedy robi się już tak spokojniej... zanim oczywiście milion razy nie zwrócę im uwagi, że nie mają krzyczeć do siebie w łazience w czasie gdy Antonio zasypia.\nKochamy tego okruszka niemożliwie i choć czasem jego słodki płacz zmienia się w dźwięk wibrujący w mózgu niczym koszmarna zabawka wspaniale jest mieć taką rodzinę. Prawdziwe mieszanka wybuchowa emocji.\nAutor: Srebrny Dom o 11:59 2 komentarze:\nPowoli wracam do blogowania, choć mój malutki syn absorbuje mnie niesamowicie a moje serce jeszcze należy do trójki dzieci i męża :-) Jednak staram się fotografować ułamki naszej codzienności i umieszczać je TU (Instagram) i pisać krótko TU (Facebook). Pozdrawiam i do przeczytania wkrótce!\nAutor: Srebrny Dom o 11:44 1 komentarz:


Wspólne granie w planszówki to sposób na spędzenie wolnego czasu, który został wypróbowany przez wiele polskich rodzin. Jeszcze do niedawna wydawało się, że ten trend jest zapomniany – obecnie znów wraca i coraz częściej gości w domach. Nic w tym dziwnego, biorąc pod uwagę ile zalet posiadają familijne gry planszowe. Warto jest z pewnością wyrobić w swojej rodzinie ten rodzaj aktywności i zarządzić na przykład cotygodniowe spotkanie na wspólną grę. Największą zaletą planszówek jest nauka nowych informacji, kreatywności, pokory, zręczności, a także wielu innych przydatnych umiejętności. Umacniają one także więzi rodzinne i uczą trudnej sztuki przegrywania, która jest bardzo ważna szczególnie w przypadku dzieci. Obecnie familijne gry planszowe, które można znaleźć na półkach w sklepie są naprawdę różnorodne i dobrze przygotowane od strony merytorycznej – sprawia to, ze każdy (zarówno dorosły, jak i nastolatek czy dziecko) może znaleźć grę, która będzie pasować do jego hobby i zainteresowań.


Komentowanie absurdu | NSZZ Solidarność\nmaj 29, 2021 | Aktualnosci\nSchizofazja – objaw psychopatologiczny świadczący o znacznym rozkojarzeniu myślenia. W schizofazji słowa wypowiadane przez pacjenta nie układają się w logiczny ciąg i są chaotycznie przemieszane.\nTyle nauka, a teraz do konkretu.\nPanowie Wręga i Goldsztejn raczyli wydalić pismo, w którym wymieniają moje imię i nazwisko i chyba to jedyna w nim treść, co do której można stwierdzić, że nie zawiera błędu.\nOdporność panów na bolesne doświadczenia wynikające z prób obrażania mnie i wciągania w jakieś wyimaginowane dyskursy ćwierćintelektualne z całą pewnością świadczy o poziomie percepcji. Z drugiej strony – czego się spodziewać po ludziach, co to do ośmiuset nie potrafią doliczyć? Z trzeciej strony – o patent na Kamińskiego jest trudniej niż o patenty na akademii czy nagrodę specjalną w jednym z zaprzyjaźnionych pionów. Swoją drogą panowie w swoim wynurzeniu nie chcą likwidacji patologii tychże nagród.\nOdnosząc się jednak do wydalin.\nNie mogę i nie będę wypowiadał się za Panią Czarnecką i Pana Janiszka – niech sami to robią.\nJeśli chodzi o pobory dyrektorów, to wystarczy zastosować umiejętność nabytą w pierwszych klasach szkoły podstawowej, czyli czytanie ze zrozumieniem, np. naszych postulatów, gdzie jak byk jest napisane, że chcemy ograniczenia ich wynagrodzenia – wynagrodzenia, którego wysokość ZZPRC jak najbardziej popierał, jego podpis jest pod ZUZP. Szkoda, że dziś pan Wręga nie pamięta tego, co robił tak niedawno.\nPanowie mieszają dwa obszary, czyli konieczności zmian w taryfikatorze i poziomu wynagradzania nowych pracowników – znaczy mało rozumieją ze spotkań, w których uczestniczą. Przykład z niemożnością zatrudnienia fachowców dotyczył patologii, gdy nowo przyjęty pracownik (po okresie próbnym) mimo że jest fachowcem i spełnia wszelkie oczekiwania, dostaje dwie grupy niżej. W mojej ocenie jest to nierówność w zatrudnieniu, a fakt, że pan Wręga ją popiera, jest dla mnie szczególnie kuriozalny – chociaż zważywszy na akapit poniżej, może nie tak bardzo.\nKwestia pilnej konieczności modernizacji taryfikatora i jeden z przykładów, który ją opisywał, dotyczył Panów konserwatorów, którzy zostali w nim umieszczeni, gdy rzeczywistość i oczekiwania wobec ich pracy były zupełnie inne niż dziś, kolejny to pracownicy DW Jawor. Niestety nie są to grupy zawodowe, które tak jak władze ZZPRC mogą pobierać przez wiele miesięcy zawyżone wynagrodzenie – nie wszyscy są w tak komfortowej sytuacji, że mogą gratisowo przytulić parę tysi.\nJak sądzę omówienie tych zmaz paraintelektualnych mamy zakończone i wszyscy potrafiący złożyć figurkę ludka LEGO rozumieją, że wszystko wskazuje na to, iż diagnoza postawiona na początku tekstu co do treści wydalin panów Wręgi I Goldsztejna jest właściwa.\nNa koniec pozwoliłem sobie zostawić cukiereczka. Ostateczna wersja protokołu z negocjacji powstaje po zgłoszeniu uwag uczestników. Jest to swoista szermierka pamięci i tego, co kto chce wypomnieć, a co zapomnieć. Poniżej zamieszczam uwagi pana Wręgi do protokołu o którym pisze (swoją drogą pasują one do treści jak Murzyn do zebrania założycielskiego Ku Klux Klanu).\nSławomir Kamiński – wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność\nPreviousDzień Dziecka w Magicznych Ogrodach\nNextZ prac Komisji BHP\nTo, co ważne – pomagajmy


Bushido24.pl – Wschodnie sztuki walki » Chen Gu’an\nPosts Tagged ‘Chen Gu’an’\nponiedziałek, 18 stycznia, 2010 autor dacheng\nChiński muzułmanin, mistrz Chen Gu’an (1913-1993), to jeden z najsłynniejszych współczesnych ekspertów taijiquan (t’ai chi ch’uan). W wieku 7 lat rozpoczął on pod kierunkiem ojca naukę popularnego wśród chińskich wyznawców islamu stylu zhaquan. Mając 13 lat zaczął ćwiczyć taijiquan. Pobierał nauki u trzech znanych nauczycieli: Han Qinshen, Li Shengduan i Hao Zhongtian, którzy wszyscy byli uczniami wybitnego mistrza stylu Wu (wersji stworzonej przez mistrza Wu Yuxiang) – Hao Weizhen (od którego nazwiska odmiana ta nazywana jest niekiedy Hao).\nTagi: Chen Gu'an, tai chi, taijiquan\nPosted in Sylwetki mistrzów | Możliwość komentowania Mistrz Tai Chi – Chen Gu’an została wyłączona


22 września 2019 22 września 2019 przez admin\nTuryści odwiedzający Lwów wiedzą o istnieniu popularnego Cmentarza Orląt czy Cmentarza Łyczakowskiego. Niektórzy entuzjaści Lwowa wiedzą też o istnieniu Cmentarza Janowskiego. O nekropolii o której dziś zamierzamy opowiedzieć nie wie prawie nikt, a zapuszcza się tu niewielu. Przy skrzyżowaniu szutrowych dróg w Hołosku Małym spoczywają cywile pochowaniu tu przed II wojną światową oraz bohaterowie obrony Lwowa po niemieckim ataku na Polskę z września 1939 roku. Pochowanych może tu być nawet około 1000 żołnierzy.\nW okolicy obecnej ul. Warszawskiej we Lwowie znajduje się stary, zapomniany dawny wiejski cmentarz wsi Hołosko (włączonej do Lwowa w 1930 roku). Niewiele wiadomo o jego historii. Na cmentarzu znaleźć można sporo przedwojennych mogił okolicznych Polaków. Nawet jeśli będziecie tędy przejeżdżać to prawdopodobnie i tak nie uda Wam się na niego trafić. Nekropolia nie jest oznakowana. Od 1970 roku oficjalnie zamknięto teren dla pochówków ale dostrzec można tu i nowsze groby.\nOkolice Hołoska były areną intensywnych walk podczas pierwszego miesiąca II wojny światowej. Niemiecka armia zaatakowała znajdujący się w okolicy skład amunicji. Do Lwowa bezskutecznie przedzierali się w pobliżu żołnierze pod dowództwem Kazimierza Sosnkowskiego. Według niektórych źródeł grupie tej udało się zatrzymać kolumnę 50 niemieckich czołgów.\nPodczas wojennej zawieruchy do tej pory niewielki cmentarzyk na którym spoczywali jedynie okoliczni mieszkańcy został przekształcony w zbiorową mogiłę żołnierzy poległych podczas obrony miasta. Żołnierzy walczących nie tylko w okolicach Hołoska ale i położonych niedaleko lasach janowskich, Brzuchowicach i Lelechówce.\nPamiątkowa tablica pozostawiona na cmentarzu przez firmę Energopol w 1989 roku informowała o minimum 900 pochowanych tu żołnierzach. Ilu ich jest dokładnie – nie wiadomo.\nW tej dolinie spoczywa około tysiąc żołnierzy, którzy “DOCHOWALI WIERNOŚCI”. Tak powiedział o Nich dowódca 11 Karpackiej Dywizji Piechoty płk Bronisław Prugar-Ketling. Polegli w walkach: w pobliskich lasach janowskich (16-7 IX), pod Lelechówką (8 IX), Brzuchowicami i Hołoskiem (19-20 IX). Bronili Lwowa przed hitlerowskim najeźdźcą. Jednym z nich jest: Stanisław Niemczyk. Żołnierz 48 Pułku Piechoty Strzelców Karpackich. Przeżył 25 lat, służył wierni Bogu, Ojczyźnie i Rodzinie. Poległ w ostatnim dniu walk 11 KDP (20 IX 939 r.). Służy już tylko Panu Bogu. Pan Bóg wynagrodzi wszystkim tym, którzy polecają w modlitwie dusze poległych obrońców Ojczyzny – czytamy na tablicy pamiątkowej\nW latach 70-tych ubiegłego wieku na pagórkowatym terenie Hołoska planowana była budowa gigantycznego 18-piętrowewgo hotelu w socrealistycznym stylu. Hotel architektonicznie przypominać miał dwa charakterystyczne bloki znajdujące się przy prospekcie Czornowoła, dobrze widoczne gdy popatrzymy z cmentarza w kierunku południowym. Okoliczna ludność Hołoska wpłynęła na decyzję władz i przez protesty cmentarz ostatecznie przetrwał, a plan budowy hotelu został ostatecznie porzucony.\nOtoczenie cmentarza to od południa wyasfaltowana droga i szutrowe ulice od północy. Zapuszczony cmentarz leży daleko od sklepów monopolowych i innych atrakcji ściągających turystów. Pamiątkowa tablica znajduje się w charakterystycznej niewielkiej dolince. Na szczęście wciąż ktoś o nim pamięta. Otoczenie samego pamiątkowego krzyża w ostatnich latach również uległo znacznej poprawie – tablice odgrodzone są łańcuchem i prowadzą tu niewielkie kamienne schodki. Dość trudno zauważalne.\nZapomniany cmentarz wojskowy na granicy Hołoska Małego i Hołoska Wielkiego utworzony we wrześniu 1939 roku wspominał ojciec Hieronim Warachim z zakonu Kapucynów. To właśnie on, urodzony w w 1916 roku we Lwowie, wyświęcony 3 września 1939 roku, miał przeprowadzać pochówki w Hołosku. Niestety w wojennych warunkach dokumentacja nie była prowadzona. wiadomo, że pochowany jest tu Bernard Korabiowski (jego historię opisuje serwis Rp.pl), Antoni Bednarczyk, Zbigniew Dyński, Edmund Żywicki i Stanisław Niemczyk. Słynny zakonnik i członek AK zmarł w czerwcu 2011 roku.\n17 nowych zachorowań na odrę we Lwowie\nJanko Pokutnik - najsłynniejszy bezdomny w przedwojennych Zaleszczykach\nKomunikacja miejska we Lwowie - bilety, rozkłady, ceny\nKategorie LwówTagi cmentarz lwów, cmentarz przy ul warszawskiej, cmentarz przy warszawskiej, cmentarz warszawska lwów, cmentarz we lwowie, cmentarze we lwowie, Hieronim Warachim, II wojna światowa we lwowie, lwów warszawska, obrona lwowa, warszawska lwów, wojskowe cmentarze we lwowie, wojskowy cmentarz we lwowie\tZobacz wpisy


Handheld Device Gumowy Przełącznik Klawiatury\nStart > Products > Handheld Device Gumowy Przełącznik Klawiatury (Wszystkich 24 Produkty dla Handheld Device Gumowy Przełącznik Klawiatury)\nHandheld Device Gumowy Przełącznik Klawiatury - producent, fabryka, dostawca z Chin\nJesteśmy wyspecjalizowanymi Handheld Device Gumowy Przełącznik Klawiatury producentami i dostawcami / fabryką z Chin. Sprzedaż hurtowa Handheld Device Gumowy Przełącznik Klawiatury o wysokiej jakości w niskiej cenie / taniej, jednej z Handheld Device Gumowy Przełącznik Klawiatury wiodących marek z Chin, Dongguan LuPhi Electronics Technology Co., Ltd..\nHandheld Device Gumowa klawiatura Przełącznik obwodu PET\nTag: Podręczna klawiatura gumowa , Podręczna klawiatura membranowa , Handheld Device Gumowy przełącznik klawiatury\n> Jakie są rodzaje przełączników z gumową klawiaturą? 1) Gumowa klawiatura + drukowany srebrny obwód PET; 2) Gumowa klawiatura + miedziany obwód FPC; 3) Gumowa klawiatura + obwód PCB; 4) Nakładka graficzna + gumowa klawiatura + obwód PET / FPC /...\nTag: Przełącznik membranowy z miedzi FPC , Przełącznik membranowy FPC Circuit Electric Toothbrush , Klawiatura membranowa FPC Circuit Electric szczoteczka do zębów\nMiedź Flex FPC Obwód elektryczny szczoteczka do zębów Membrana Membranowa klawiatura Membrana Klawiatura DLTMS0015 Wymiar: 145,32 x 23,17 mm; Górna warstwa: klawiatura z gumy silikonowej; Układ: Miedź jednostronna FPC; Klej tylny: 3M467; Guziki: 6...\nHurtownie Handheld Device Gumowy Przełącznik Klawiatury z Chin, potrzebna, aby znaleźć tanie Handheld Device Gumowy Przełącznik Klawiatury tak niskiej cenie, ale wiodących producentów. Wystarczy znaleźć wysokiej jakości marki dniu Handheld Device Gumowy Przełącznik Klawiatury produkują fabryki, można również informacje zwrotne o tym, co chcesz, zacznij oszczędzać i zapoznania się z naszą Handheld Device Gumowy Przełącznik KlawiaturyMamy'll odpowiedzieć Ci najszybciej.


AKTUALNOŚCI - Przedszkole Samorządowe nr 65 "Podlaskie Smyki" w Białymstoku\nNiedziela, 22 maja ( 19:43 ) [ kategoria: wydarzenia ]\nNiedziela, 22 maja ( 12:10 ) [ kategoria: kola_zainteresowan / male_podlasiaki ]\nPiątek, 20 maja ( 20:57 ) [ kategoria: grupy / grupa3 ]\nZ okazji „ Dnia pszczoły” obchodzonego na całym świecie 20.05. dzieci z grupy III wraz z przyjaciółmi z grupy VI wybrały się na wycieczkę do Muzeum Wsi w Jurowcach na zajęcia edukacyjne związane z tematem. Zdobyliśmy dużo informacji o życiu pszczół. Wiemy, jak to kiedyś z nimi było, a jak jest dziś. No i zrobiliśmy własnoręcznie świece, takie prawdziwe. Na kolejne zajęcia pójdziemy za chwilę. Na razie uczą się tam 6 latki.\n" Zabawy naszych dziadków"-kolejne zajęcie\nPiątek, 20 maja ( 18:51 ) [ kategoria: grupy / grupa3 ]\nKolejnym zajęciem edukacyjnym, tym razem związanym ze zbliżającym się „Międzynarodowym Dniem Dziecka” były „ Zabawy naszych dziadków”. O, tu to się działo. Obejrzeliśmy dom w jakim mogli mieszkać nasi prapradziadkowie. Widzieliśmy czym się kiedyś bawili i dowiedzieliśmy się, że bardzo dużo pracowali. Zobaczyliśmy, że wcale nie trzeba zabawek, by dobrze się bawić. Na koniec zrobiliśmy wiatraczki, też do zabawy. FAJNIE BYŁO. Zaproszono nas na kolejne spotkania , bo i my i dzieci z grupy VI spisaliśmy się na medal. Pani powiedziała, że chciałaby żeby tylko takie dzieci przyjeżdżały. Jesteśmy razem z naszymi paniami dumni z siebie. TO NIE BYLE JAKA POCHWAŁA.\nPiątek, 20 maja ( 8:23 ) [ kategoria: grupy / grupa2 ]\nW tym tygodniu grupa II poznała różne interesujące zawody. Między innymi poznaliśmy pracę fryzjera. Dowiedzieliśmy się co robi fryzjer, jakich narzędzi używa, a także... postanowiliśmy stworzyć własne fryzury. Dmuchając w słomkę, rozdmuchiwaliśmy kropelkę farby, która tworzyła kosmyk włosa. Zadanie nie było proste, ale okazało się dobrym ćwiczeniem oddechowym.\nZeszyt Supersmyka- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej\nCzwartek, 19 maja ( 9:37 ) [ kategoria: grupy / grupa4 ]\nPolicz wyrazy w zdaniu\nCzwartek, 19 maja [ kategoria: grupy / grupa6 ]\nZabawy z kostką i matą edukacyjną wydawnictwa MAC\nŚroda, 18 maja ( 9:45 ) [ kategoria: grupy / grupa4 ]\nKostka i mata posłużyły dzieciom do utrwalenia nazw kolorów , zawodów i sprzętów używanych w tych zawodach. .\ndata wydarzenia: Poniedziałek, 16 maja (dodano 17 maja, 17:55) [ kategoria: grupy / grupa3 ]\nKolejne urodziny w grupie III. Tym razem 5 lat skończyła Dagmara.\nPoniedziałek, 16 maja [ kategoria: grupy / grupa5 ]\nDnia 12 maja udaliśmy się do kina na film animowany pt. „Igrzyska zwierzaków”. Urocza kuoka Daisy pokazała w nim, że warto mieć marzenia i trzeba dążyć do ich realizacji.\nobecnie wybrany miesiąc majkwiecieńmarzec\n21 22* Występy\n* Konkurs piosenki patriotycznej


Termin : 13-15.09.2019\nWyjazd jest dla każdego zainteresowanego odkryciem Lwowa. Na miejscu atrakcje zwiedzamy z lokalnym przewodnikiem w języku polskim. Znajdzie się też czas na samodzielne poznawanie Lwowa oraz wspólną integrację\nJedziemy autokarem, wyjazd jest z placu Bankowego w Warszawie w piątek, 13.09.2019 o g. 20:00. Powrót w niedzielę 15.09.2019 około 24 – 2 w nocy. Z soboty na niedzielę śpimy we Lwowie w komfortowym hostelu w pokojach kilkuosobowych oraz 2-osobowych za dopłatą.\ngotówkę w złotówkach – 30 zł na wstępy (zbierane w autokarze). Pozostałą gotówkę na posiłki i inne wydatki (ok. 100-200zł) będzie możliwość wymiany na hrywny w kantorze na Ukrainie.\nważny paszport 🙂\nPrawdziwie polski Cmentarz Łyczakowski\nBędziemy nocować w stylowym, i dopiero co odremontowanym, hostelu w centrum Lwowa, w pokojach kilkuosobowych oraz 2 osobowych z łazienkami na korytarzu. W cenie jest również zagwarantowane śniadanie w niedzielę. Hostel uzyskał fantastyczną ocenę 8,4 na portalu booking.com. Obiekt doceniany jest przede wszystkim za wysoką jakość oraz doskonała lokalizację.\nWyruszamy z Warszawy z placu Bankowego w piątek o godzinie 20:00. Można dołączyć do wyjazdu na trasie – jedziemy przez Lublin-Zamość-Tomaszów Lubelski. Około 8 rano zawitamy do Lwowa, po dłuższej przerwie na poranną toaletę oraz zostawienie bagaży wyruszymy na zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem. Swoją podróż rozpoczniemy od zobaczenia Rynku z imponującym Ratuszem! Następnie czeka na nas Katedra łacińska, kaplica Boimów, Katedra ormiańska i wiele innych urokliwych miejsc! Na sam koniec pierwszej części zwiedzania odkryjemy z zewnątrz i w środku* symbol kultury i architektury Lwowa – przepiękną Operę, która majestatycznie króluje nad główną promenadą miasta Prospektem Swobody. Po wyjściu z opery idąc wzdłuż Alei Wolności zatrzymamy się jeszcze przy pomniku ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki. Przed przerwą odwiedzimy jeszcze Włoskie podwórko w kamienicy Królewskiej, która niegdyś należała do Jana III Sobieskiego. Następnie zrobimy sobie krótką przerwę na obiad! Drugą część dnia rozpoczniemy od spaceru po Prospekcie Swobody oraz zwiedzania jednego z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej. Następnie zakwaterujemy się w hostelu, gdzie będzie czas na odpoczynek, po którym czekać nas będzie jeszcze odkrywanie wieczornego Lwowa od zupełniej innej, rozrywkowej strony!\nW niedzielę po śniadaniu wyruszymy pieszo na zwiedzanie największej polskiej nekropolii znajdującej się za granicą – Łyczakowa – i oddamy hołd zasłużonym. Po drodze udamy się jeszcze do jednego z najciekawszych i najbardziej zachwycających miejsc we Lwowie, choć w istocie… mało lwowskiego Kasyna Szlacheckiego 🙂 Po chwili zadumy na cmentarzu wybierzemy się na Stare Miasto, następnie dotrzemy do wieży widokowej ratusza we Lwowie, jest to zdecydowanie miejsce, które trzeba odwiedzić. Z tarasu widokowego usytuowanego na wysokości 65 metrów rozciąga się wspaniały widok na stare miasto 🙂 Potem przyjdzie czas na obiad, ostanie zakupy i ewentualne zwiedzanie we własnym zakresie! Około 15 wyruszymy do Warszawy, gdzie powinniśmy dojechać około 24 – 2 w nocy (zależnie od sytuacji na drodze i na granicy).\nUwaga – plan jest ramowy i może ulec zmianie. Niektóre zwiedzane obiekty są czasowo zamykane bez uprzedzenia.\nPoprzednio we Lwowie byliśmy kilkukrotnie, jeśli masz wątpliwości czy się wybrać zobacz koniecznie relacje z tych wyjazdów!\nTo moja pierwsza styczność z gdzienaweekend. Ania jest urodzonym pilotem 🙂 Rewelacyjnie sprawdza sie w tej roli!! A przewodnik… Najlepszy jakiego słuchałam!REWELACJA! Już myślę o kolejnym wyjeździe w Wami 🙂 Dziękuje za świetny weekend.\nJestem bardzo zadowolona z wycieczki do Lwowa! Wszystko na poziomie, dopracowane i pełne zaangażowania. Wasz program był bardzo ciekawy, przewodnik wszechstronnie przygotowany. Dzięki za fun we lwowskich knajpkach!\nNocleg w hostelu w centrum Lwowa – niedaleko Rynku Starego Miasta! – pokoje kilkuosobowe, łazienki na korytarzu oraz pokoje 2os (dopłata 30zł/os – prosimy o maila po rejestracji celem potwierdzenia dostępności) - brak wolnych miejsc.\nZwiedzanie Lwowa z lokalnym polskojęzycznym przewodnikiem przez dwa dni


Marketingowe herezje i olśnienia | Zyski i straty\n← Meandy eksportu Co kręcą helikoptery? →\nCEO 13 kwietnia 2015 o 14:39\n– Dobra strategia marketingowa prowadzi do sukcesu.\n– Po czym ją poznać?\n– Po sukcesie!\nCzytelnik 16 kwietnia 2015 o 21:19\nAgnes 13 kwietnia 2015 o 14:47\nDagmara Dłużniewska to legenda jeśli chodzi o badania rynku! Musi być ciekawie\nDaniel 13 kwietnia 2015 o 15:07\nNina Kowalewska-Motlik, Robert Kozielski, Marek Staniszewski – bardzo pozytywne recenzję innych praktyków, to ciekawe.\nIrys 13 kwietnia 2015 o 15:33\nWszyscy autorzy książki „Strategia marketingowa” to legendy!\nKinga A 13 kwietnia 2015 o 16:19\nMam mieszane uczucia, może i te strategie marketingowe są potrzebne, z drugiej jednak strony świat się i bez nich potrafi rozwijać, więc?\nLG 14 kwietnia 2015 o 11:27\nHmmmm jeśli chodzi o strategię marketingową wolałbym instrukcję, inspiracjami jest całe piekło wybrukowane.\nMarcus 14 kwietnia 2015 o 11:41\nJakby strategia marketingowa była taka prosta, to ludzie nie pisaliby o tym książek, a inni by ich nie kupowali.\nPrzemko 14 kwietnia 2015 o 12:05\nJak Pan Bolek juz pisze o jakiejś książce, to musi to być coś ważnego.\nOstrożny 14 kwietnia 2015 o 12:14\nPierwszy raz słyszę o tym, aby książka, która jest niespójna była dobra!\nSYL 14 kwietnia 2015 o 12:24\nMoże się czepiam, ale są domy bez fundamentów, które stoją na palach, albo pływające.\nTylko 14 kwietnia 2015 o 12:27\nW podtytule książki jest „Instrukcja budowy silnej marki”, a potem w tekście jest informacja, że „Nie ma w niej instrukcji jest za to sporo inspiracji”, więc w końcu jak jest z tą INSTRUKCJĄ jest czy jej nie ma?


Aktualności | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka\nPrzetarg na Świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz zapewnienie opieki serwisowej sprzętu\nUprzejmie informujemy, że rozstrzygnięto przetarg na Przetarg na Świadczenie usługi dostępu do Internetu oraz zapewnienie opieki serwisowej sprzętu.\nUruchomienie punktów dostępu do internetu w placówkach gminnych\nZapytanie ofertowe Wykluczenie Cyfrowe - ubezpieczenie sprzętu komputerowego\nW związku z realizacją przez Gminę Łopiennik Górny projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka” zapraszamy do składania ofert na ubezpieczenie zakupionego w ramach projektu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.\nUWAGA BENEFICJENCI - SZKOLENIA\nUprzejmie informujemy, iż w najbliższy poniedziałek 25 maja rozpoczynają się szkolenia komputerowe dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach Łopiennik Górny, Gorzków, Żółkiewka”. Informacje o terminach szkoleń każdy Beneficjent otrzyma telefonicznie od organizatora. Po odbytym szkoleniu zapraszamy każdego uczestnika projektu do właściwych GOPS-ów celem podpisania umowy użyczenia sprzętu oraz wypełnienia ankiet.\nRozpoczeto prace budowlane przy realizacji sieci bezprzewodowej\nRozpoczęcie szkoleń w ramach projektu\nUprzejmie informujemy, iż w najbliższym czasie rozpoczną się szkolenia dla uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”.\nSzkolenia internetowe dla Beneficjentów projektu\nGmina Łopiennik Górny ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Budowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz szkolenia beneficjentów ostatecznych projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”.\nSkładanie wniosków do projektu już od 02.12.2013.\nDokumentacja rekrutacyjna będzie dostępna od dnia 02 grudnia w zakładce "rekrutacja" oraz w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej. Nabór wniosków będzie trwał w okresie 02-31.12.2013. Wnioski należy składać do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej lub Urzędów Gmin. Po tym okresie wnioski nie będą przyjmowane.\nZapytanie ofertowe - Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka”\nZapytanie ofertowe Wykluczenie Cyfrowe - materiały promocyjne\nZapytanie ofertowe Wykluczenie Cyfrowe - Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu


Jak leczyć ranę u dziecka: środki do leczenia różnego rodzaju ran > Dzieci\nRana jest naruszeniem integralności skóry, tkanek wewnętrznych, a nawet narządów, spowodowanym przez jakieś zewnętrzne działanie mechaniczne. Różni się w objawach takich jak ból i krwawienie.\nDzieci w każdym wieku są bardzo aktywne i ciekawe, więc nie można ich chronić przed różnymi urazami i zadrapaniami. Cóż, jeśli uszkodzenie nie jest głębokie, ale są też takie, które nie mogą obejść się bez pomocy medycznej. W każdym przypadku rodzice mają obowiązek wiedzieć, jak leczyć ranę u dziecka przed wizytą u lekarza, niezależnie od tego, czy jest to powierzchowne czy przenikliwe. Metoda leczenia zależeć będzie od wielkości, głębokości, miejsca uszkodzenia, siły krwawienia.\nNawet niewielkie zadrapanie może stać się bramą do infekcji, która może dostać się do organizmu, prowadząc do powstania procesu zapalnego. Aby temu zapobiec, rodzice muszą wiedzieć, jak leczyć ranę nawet małej głębokości u dziecka.\nUmyć obrażenia nadtlenkiem wodoru, który nie wygasł. Jeśli skóra wokół uszkodzenia jest brudna, delikatnie oczyść skórę przegrzaną ciepłą wodą z użyciem łagodnego mydła (nie dotykaj rany). Woda do mycia ran dzieci jest wykluczona.\nTraktuj jakimkolwiek środkiem antyseptycznym z zestawu pierwszej pomocy: alkohol, zieleń, fukorcyna, nagietek lub roztwór chlorofilu. Odpowiednie są także preparaty Eplan i Savior, olejek eteryczny z drzewa herbacianego rozcieńczony w przegotowanej wodzie, roztwory furaciliny lub nadmanganianu potasu, chlorheksydyna. Jod może uszkodzić tkanki (spalić je), więc nie jest to idealny zabieg do przetwarzania.\nZaleca się umieszczenie sterylnego opatrunku na górze rany (zrobi się bandaż lub bakteriobójczy klej). Jeśli uszkodzenie jest niewielkie, krew nie płynie, bandaż jest anulowany: zadrapanie goi się szybciej w powietrzu.\nJeśli nawet przy niewielkiej ranie nie ma możliwości samodzielnego uwolnienia krwawienia, zdecydowanie zaleca się natychmiastowe skontaktowanie się z lekarzem lub zabranie dziecka na pogotowie.\nCzasami dochodzi do głębokiego i rozległego uszkodzenia skóry i otaczających tkanek. W związku z tym pierwsza pomoc dla dziecka będzie miała inny charakter. Niewielu ludzi wie lepiej, aby leczyć otwartą ranę, aby uniknąć późniejszego procesu ropnego zapalenia i powikłań.\nPo pierwsze, rana powinna być dokładnie zbadana. Jeśli są w nim obce przedmioty, należy je natychmiast usunąć (jeśli nie są to oczy).\nRozległe rany przemywa się nadtlenkiem wodoru, roztworami furatsiliny lub nadmanganianem potasu.\nNałożyć bandaż: przykryć sterylną szmatką, zabandażować.\nTakim obrażeniom prawie zawsze towarzyszy silne krwawienie, które należy przerwać. Aby to zrobić, bandaż jest wystarczająco napięty, ale nie na tyle, aby zablokował krążenie krwi. Jeśli krew przenika przez bandaż, nie należy go również usuwać ani dokręcać: nakłada się na niego kolejny bandaż.\nW takich przypadkach dziecko należy jak najszybciej zabrać do izby przyjęć lub szpitala. W takim przypadku nie zaleca się pić i jeść ofiary: jeśli operacja ma być przeprowadzona w znieczuleniu ogólnym, będzie to niewłaściwe.\nNa twarzy i na głowie\nJeśli dziecko ma ranę na twarzy lub na głowie, sytuacja jest dość trudna. Nie tylko jest to bardzo bolesne, w przyszłości jakikolwiek uraz twarzy może zniekształcić wygląd dziecka bliznami. Z drugiej strony, to skóra twarzy odzyskuje się najszybciej, ponieważ jest dobrze zaopatrzona w krew.\nNajtrudniej będzie z głową: jeśli włosy są krótkie, łatwo będzie leczyć ranę. Długie pasma wokół urazu będą musiały zostać przecięte.\nTraktuj środkiem antyseptycznym.\nZadzwoń na pogotowie. Jeśli głębokość rany na twarzy można określić niezależnie, a jej mały obszar ogranicza się do domowych środków, stopień uszkodzenia skóry na głowie jest trudny do określenia niezależnie. W takim przypadku zaleca się pokazanie dziecka lekarzowi.\nJeśli nie masz pewności, że możesz samodzielnie udzielić dziecku pierwszej pomocy, natychmiast zadzwoń do lekarza lub sam zabierz go do szpitala.\nCzasami na powierzchni uszkodzenia następuje trwałe oddzielenie płynu - guzki, ropa, krew, co komplikuje i spowalnia proces gojenia. Lekarz powinien ci powiedzieć, jak prawidłowo leczyć wilgotną ranę, ponieważ przy takiej komplikacji koniecznie należy szukać wykwalifikowanej pomocy medycznej.\nStosuje się do leczenia ran maści rozpuszczalnych w wodzie (najbezpieczniejszy dla dzieci Levosin i Levomikol).\nZmień bandaże w miarę potrzeb, gdy tylko zmokną, ale przynajmniej dwa razy dziennie.\nZmyć wilgotne rany słabym roztworem nadmanganianu potasu.\nAby obserwować maksymalną sterylność.\nKiedy rana zaczyna wysychać, jej gojenie można przyspieszyć za pomocą soku Kalanchoe, oleju z dzikiej róży lub oleju z rokitnika.\nJeśli nie masz pewności, czy możesz samodzielnie zmienić bandaże na ranę płaczącą, lepiej każdego dnia zabrać go do najbliższego szpitala, gdzie uszkodzenie zostanie potraktowane w sposób sterylny i wysokiej jakości.\nAby jakakolwiek rana otrzymana przez dziecko mogła się uleczyć, konieczny jest pewien okres. Od czasu do czasu przebieranie i leczenie może być wymagane w izbie przyjęć lub w gabinecie chirurga. W przypadku zainfekowanych uszkodzeń można przepisać antybiotyki. Leczenie każdego rodzaju rany powinno odbywać się pod stałym nadzorem doświadczonego chirurga i ściśle według jego zaleceń i zaleceń.\nObejrzyj film: Samookaleczenia - Jak się ciąć cz. #1 Obejrzyj. Potem komentuj i oceniaj. (Styczeń 2020).


Listwy przypodłogowe – KNOR\nListwy przypodłogowe polskiej produkcji.\nProdukujemy listwy przypodłogowe w białym kolorze z matowym wykończeniem lecz na specjalne zlecenie odbiorcy hurtowego jesteśmy w stanie wykonać listwy o dowolnej kolorystyce.\nListwy przypodłogowe wykonane są w oparciu o wysokiej jakości tworzywo.\nPosiadamy nowoczesny, w pełni zautomatyzowaną linię produkcyjną do tworzenia listew przypodłogowych z polistyrenu.\nPodstawową zaletą produkowanych przez nas listew przypodłogowych jest brak dodatkowych łączników i elegancki, estetyczny wygląd. Listwy PS cechuje ponadto odporność na działanie wilgoci, elastyczność oraz łatwy montaż. Produkujemy listwy przypodłogowe w białym kolorze z matowym wykończeniem lecz na specjalne zlecenie odbiorcy hurtowego jesteśmy w stanie wykonać listwy o dowolnej kolorystyce.\nListwy polistyrenowe stanowią doskonałe połączenie estetyki z funkcjonalnością.\nListwy z polistyrenu posiadają bardzo dużo zalet. Ze względu na bardzo wysoką odporność na wilgoć listwy te doskonale sprawdzają się w miejscach, w których występuje duża wilgoć, takich jak łazienka. Ta cecha sprawia, że nie wymagają również dużej uwagi podczas mycia podłogi na mokro. Do mycia podług z listwami PS można swobodnie używać mopa parowego. Są odporne na grzyby, bakterie i pleść. Polistyren charakteryzuje się niskim ciężarem i wysoką gęstością, dzięki czemu listwy wykonane z tego tworzywa przypominają twardością drewno. Listwy PS są bardzo trwałe, a co za tym idzie odporne na ścieranie. Dużą zaletą listew polistyrenowych jest również elastyczność, dopasowują się do krzywizn ściany. Pomimo białego koloru listwy są bardzo łatwe w utrzymaniu czystości dzięki trwałej, specjalistycznej folii dekoracyjnej, którą zostały oklejone. Cokoły ułatwiają sprzątanie, zapobiegają zbieraniu się brudu oraz chronią ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi powstającymi przy odkurzaniu lub myciu podłóg.\nWymiary listew przypodłogowych.\nW naszej kolekcji posiadamy białe listwy przypodłogowe o wysokości 8 cm i szerokości 1,5 cm z matowym wykończeniem. Listwy produkowane są w dwóch kształtach: z kwadratowym i zaokrąglonym brzegiem. Długość pojedynczej listwy to 2,4 metra. Na życzenie klienta produkujemy dowolną długość listwy. Cokół posiada otwór na przewody. Opakowanie zbiorcze zawiera 20 sztuk.\nJakość i styl które pokochasz.\nFunkcjonalność to oczywiście nie wszystko, gdyż większość z nas wybiera jednak listwy dla ich walorów estetycznych. W naszej kolekcji znajdziecie Państwo dwa profile białych listew przypodłogowych: o płaskiej górze i zaokrąglone. Białe listwy z matowym wykończeniem podkreślą charakter każdego pomieszczenia. Znakomicie wpasowują się w aranżacje zarówno klasycznych jak i modernistycznych pomieszczeń. Pasują do każdego wnętrza oraz podłogi, zarówno drewnianej, panelowej czy ceramicznej. Listwy przypodłogowe z polistyrenu stanowią doskonałe połączenie podłogi ze ścianą pod kątem pokrycia dylatacji. Maskują szczeliny dylatacyjne przy krawędziach posadzki oraz ukrywają kable i niechciane elementy instalacji. Znajdują zastosowanie zarówno do podłóg pływających jak i klasycznych drewnianych. Stanowią bardzo trwałą dekorację do wszelkiego rodzaju pomieszczeń nadając im stylu i elegancji. Matowa biel cokołów sprawia, że są subtelnym akcentem wnętrza. Utrzymane w jasnej kolorystyce listwy przypodłogowe i panele sprawią, że wnętrze wyda się znacznie większe. Białe listwy przypodłogowe zawsze pozostają modne pomimo często zmieniających się trendów w aranżacji wnętrz. Wysokie białe listwy nadadzą elegancji. Ich neutralność będzie stanowić subtelne tło dla pozostałych elementów dekoracyjnych wnętrza.\nEkologiczne listwy przypodłogowe.\nJest to produkt ekologiczny wykonany z przetworzonego polistyrenu. Tworzywo to nadaje się w 100% do recyklingu. Produkowane przez nas listwy nie zawierają formaldehydu.\nProdukowane przez nas listwy przypodłogowe są gotowe do montażu. Montaż profili jest prosty i odbywa się przy użyciu klejów montażowych akrylowych bezpośrednio do ściany. Ewentualne powstałe szczeliny można wypełnić akrylem. Montaż listew przypodłogowych nie wymaga zakupu nieestetycznych narożników. Formowanie długości wykonujemy posługując się piłą ręczną lub mechaniczną, uzbrojoną w tarczę zębatą. Zęby tnące muszą być ostre, najlepiej o kształcie trapez prosty, przeznaczoną do cięcia aluminium i tworzyw sztucznych. Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne uzyskujemy przy użyciu piłki i nacięciu listwy pod kątem 45 stopni, dzięki czemu łączenia są niemal niewidoczne. Matowe wykończenie oraz gładkie ścianki zapewniają wysoką estetykę.


Zeppelin: Giants of the Sky PC | GRYOnline.pl\nZeppelin: Giants of the Sky PC\nZeppelin: Giants of the Sky to dobry przykład na to, że gra ekonomiczna może skupić się nawet na najbardziej dziwnym temacie.\nZeppelin: Giants of the Sky Premiera PC\nproducent: Ikarion wydawca: MicroProse\nGry podobne do Zeppelin: Giants of the Sky\nZeppelin: Giants of the Sky to dobry przykład na to, że gra ekonomiczna może skupić się nawet na najbardziej dziwnym temacie. W produkcie niemieckiej firmy Ikarion Software przyjdzie nam bowiem stworzyć firmę transportową w oparciu o popularne w pierwszych latach XX wieku sterowce.\nPierwsze co rzuca się w oczy po uruchomieniu Zeppelin: Giants of the Sky to niekonwencjonalne podejście do oprawy wizualnej, w całości wykonanej w kolorze sepii. Jeśli dodamy do tego gustowne fotografie sprzed przeszło stu lat, gotyckie czcionki i muzykę stylizowaną na epokę międzywojenną to otrzymamy jedyny w swoim rodzaju produkt, który wygląda i brzmi tak, jakby faktycznie stworzono go na początku XX wieku. Na uwagę zwraca również czytelny, intuicyjny interfejs oraz prostota obsługi wszystkich elementów decydujących o zarządzaniu firmy. Do Zeppelin: Giants of the Sky można podejść niemal z marszu, mając nikłe pojęcie o grach ekonomicznych.\nWynalazek Ferdinanda von Zeppelina z 1900 roku jako środek transportu sprowadza się doskonale. Możemy za jego pomocą przewozić zarówno pasażerów jak i towary i to na olbrzymich odległościach. Ponadto gra oferuje możliwość projektowania i produkowania własnych sterowców, które z powodzeniem można sprzedawać na przetargach organizowanych przez rządy największych mocarstw lub osoby prywatne. Jeśli tradycyjne przeloty z miejsca na miejsca nam się znudzą, możemy opracować automatyczne linie komunikacyjne pomiędzy wybranymi miastami i pozwolić programowi zatroszczyć się o resztę. Oprócz nas, w wyścigu o miano najlepszego biznesmena rywalizują również inni przewoźnicy (sterowani przez komputer) lub drugi gracz, którego można przyłączyć do zmagań na początku rozgrywki. Gra umożliwia nawet zakup udziałów konkurencyjnej firmy, ale nigdy nie można objąć nad nią pełnej kontroli (w obrocie jest tylko 49% akcji).\nOprócz zarabiania pieniędzy w najczystszej formie, w grze napotkamy także inne wątki. Jednym z nich jest udział w specjalnie organizowanych zawodach, pozwalających bić rekordy prędkości i wysokości. Podczas podróży będziemy również spotykać tajemniczą kobietę o imieniu Rosanne, której adorowanie i zaciągnięcie do ołtarza jest jednym z głównych celów gry. Na wielbicieli realiów historycznych czeka cała masa wiadomości, prezentowanych w formie telegramów lub informacji prasowych. Dzięki zawarciu dużego ładunku wiedzy, nie tylko o sterowcach ale i ogólnej sytuacji geopolitycznej w tamtych czasach, Zeppelin: Giants of the Sky nie tylko bawi, ale i uczy.\nWymagania wiekowe Zeppelin: Giants of the Sky: 12+


zabawy z dzieckiem – Strona 2 – BOOK BOOK\n30 czerwca 2017 12 marca 2018\nKiedyś mama/ciocia/babcia wołała na koniec dnia do domu. A my brudni, głodni, czasem zmoknięci, zazwyczaj podrapani i / ale szczęśliwi przedłużaliśmy ten moment powrotu do ostatniej chwili. Zwłaszcza latem, zwłaszcza tym spędzanym u babci na wsi. Dziś nie wiem jak to możliwe, ale zupełnie nie pamiętam, żeby choć przez chwilę przyszło mi do głowy, że jest nudno. Nie było komputera, komórki, żadnej gry, żadnego stukania w klawisze … (moje dzieciństwo było naprawdę, naprawdę dawno temu – pod jego koniec najstarszy nasz kuzyn miał swój pierwszy…Continue Reading „Lato bez komputera czyli #childhood #unplugged :)!” →\n20 kwietnia 2017 27 marca 2018\nMazurki 2017. Niemal identyczne jak te sprzed roku, i sprzed jeszcze wcześniejszego… Chyba jesteśmy nieco monotematyczni 😉 choć ja wolę na to patrzeć tak, że jak coś fajnie wychodzi, to po co to zmieniać? Tym razem dekorowane już w czasie Świąt – na spokojnie, bez pośpiechu. Pieczone wcześniej ale dekorowane dość późno, chyba w niedzielę, co nie zmienia faktu, że szybko zostały po nich tylko okruchy i przyjemne wspomnienie… Zapraszam Was do zerknięcia na nasze nowe – a tak jakby jednak stare 😉 – mazurki…Continue Reading „Wielkanoc 2017 – mazurki jak co roku 🙂 Dosłownie ! Niemal identyczne!” →\n„Serce za serce” i nasz rodzinny słój dobrych słów\nKwiecień trwa w najlepsze. Dni są coraz dłuższe, ale wieczory niezmiennie spędzamy na wspólnych lekturach. Zazwyczaj są to książki przygodowe – moje Dzieci weszły w etap zasłuchiwania się o przygodach Ronji, Pippi, Madiki, Emila czy Tonji. Czesem jednak sięgamy również po książki innego typu. Jak dzisiaj. Dziś przeglądamy i czytamy wybrane fragmenty „Serce za serce” – wspaniałego zbioru opowiadań i wierszy ks. Jana Twardowskiego: Książka, podzielona na 7 działów, zawiera wiersze i opowiadania mówiące o uczuciach. Odpowiada na szereg ważnych pytań: czym jest miłość? Czym…Continue Reading „„Serce za serce” i nasz rodzinny słój dobrych słów” →\ndiy PRZEBRANIE na akademię\nDziś szybkie diy – zrób to sam. Czyli nasze rodzinne połączenie obowiązku (w związku ze zbliżającą się AKADEMIĄ w szkole Córci) z przyjemnością (wspólnie spędzony czas – spoooro czasu ;)). Akademia ma związek z patronem szkoły moich Dzieci – Mikołajem Kopernikiem. Na zbliżającym się przedstawieniu Córcia ma być jedną z planet – Uranem. Trochę żałuję, że nie wylosowaliśmy Słońca lub Marsa – te kolorki … można by poszaleć z żółcią lub czerwienią. Ale i Uran okazał się całkiem wdzięczną do rysowania planetą! Nie przedłużając –…Continue Reading „diy PRZEBRANIE na akademię” →\n21 lutego 2017 13 marca 2017\nJak samemu zrobić przebranie dla Dziecka (Kosmos, planety)\nDziś szybkie diy – zrób to sam. Czyli nasze rodzinne połączenie zainteresowań i marzeń Dziecka, obowiązku (w związku ze zbliżającą się AKADEMIĄ w szkole Córci) i przyjemności (wspólnie spędzony czas – spoooro czasu ;)). Akademia ma związek z patronem szkoły moich Dzieci – Mikołajem Kopernikiem. Na zbliżającym się przedstawieniu Córcia ma być jedną z planet – Uranem. Trochę żałuję, że nie wylosowaliśmy Słońca lub Marsa – te kolorki … można by poszaleć z żółcią lub czerwienią. Ale i Uran okazał się całkiem wdzięczną do rysowania…Continue Reading „Jak samemu zrobić przebranie dla Dziecka (Kosmos, planety)” →\n16 stycznia 2017 16 listopada 2017\njak zbudować domek / karmnik dla ptaków (spędź fajne popołudnie z dzieckiem :))\nDziś zapraszamy na małe „zrób to sam”, zainspirowane książkami Jak budować? Domki i schronienia dla zwierząt, Rok w lesie oraz Z tatą w przyrodę. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak prosto i przyjemnie zbudować domek / karmnik dla ptaków to ten wpis jest dla Ciebie. Nasz domek to jeszcze inny pomysł, niż te, które są zaproponowane w książce o budowaniu domków dla zwierząt. Zrobiłyśmy go z tego, co akurat miałyśmy pod ręką. Po bardziej profesjonalne pomysły odsyłamy do książki, a na zachętę zapraszamy do zerknięcia na…Continue Reading „jak zbudować domek / karmnik dla ptaków (spędź fajne popołudnie z dzieckiem :))” →\n3 listopada 2016 5 kwietnia 2017\nDziś ciąg dalszy naszej zabawy z „Emilem ze Smalandii”. Ostatnio rysowaliśmy i kolorowalismy postaci i rzeczy związane z bohaterem tej książki. Jeżeli przegapiliście wcześniejszy wpis, można go zobaczyć tutaj. Oto owoc naszych wcześniejszych prac plastycznych: Ostatnio pokazywałam Wam, jak ją przygotowywaliśmy; dziś możecie zobaczyć, jak prezentuje się w całości oraz jak ozdobiła pokój moich Dzieci na wsi. A że przed nami jesień i zima, a wraz z nimi coraz więcej szarych dni i długich wieczorów -z pewnością każdy sposób na rozweselenie wnętrz naszych…Continue Reading „Girlanda „Emil ze Smalandii”” →