PROGETTO DI NORME UNIFER-CEI. per gli IMPIANTI ELETTRICI DELLE FUNIVIE MONOFUNE - PDF\nDownload "PROGETTO DI NORME UNIFER-CEI. per gli IMPIANTI ELETTRICI DELLE FUNIVIE MONOFUNE"\nAmbra Battistina Pavone\n1 1 PROGETTO DI NORME UNIFER-CEI per gli IMPIANTI ELETTRICI DELLE FUNIVIE MONOFUNE PREMESSA Le presenti norme hanno lo scopo di dare prescrizioni per il progetto e per la costruzione a regola d arte degli impianti elettrici delle funivie monofune di cui in limitando a sole prescrizioni di carattere generale il capitolo relativo al collaudo ed al corretto esercizio degli impianti stessi. In particolare forniscono prescrizioni aggiuntivo relative ad alcuni componenti ed ai criteri d impiego degli stessi e prescrizioni relative alla composizione del banco di manvora. Hanno inoltre lo scopo di stabilire il formato (2.1.01) e l oggetto dei documenti di progetto (2.1.02). Le presenti norme non trattano sistematicamente dei seguenti argomenti, parte dei quali già oggetto di altre norme CEI : - criteri generali di esecuzione dell impianto elettrico; (1); - impianto di messa a terra ; (2); - cabina di trasformazione nel caso di alimentazione da sistemi di II categoria; (3) - impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; (4) - sistemi di telefonia e comunicazione in genere; (5) - alimentazione con gruppi elettrogeni; (6) - attraversamento di linee elettriche; (7) - criteri di scelta e di impiego di particolari componenti elettrici ed elettronici di cui non si tratta nel cap. IV delle presenti norme; (8) - criteri di esecuzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosioni o di incendio ; (9) - batterie di accumulatori e relativi gruppi di carica; (10) - gruppi statici o rotanti di conversione per l alimentazione di azionamenti in c.c. (11). La buona esecuzione della messa a terra riveste particolare importanza per gli impianti oggetto delle presenti norme, che sono frequentemente costruiti su terreni rocciosi o ghiaiosi e che possono anche comprendere la cabina di trasformazione, alimentata da sistema di II categoria. Nella sezione 2 del capitolo I Definizionii sono riportate solo le definizioni di termini usati nelle presenti norme con significato particolare e non contenute in altre norme CEI. (1) Norme CEI 11-1 (2) Norme CEI 11-8 (3) Norme CEI (4) Norme CEI (5) Norme CEI 103-1, (6) Norme CEI (7) Norme CEI 103-2, 11-4 (8) Norme CEI (9) Norme Cei 64-2 (10) Norme CEI 21-6 (11) Norme CEI\n2 2 CAPITOLO I GENERALITÁ Sezione I Oggetto e campo di applicazione delle Norme Oggetto Le presenti norme riguardano l impianto elettrico (1) per funivie monofune (1.2.02) ad attacchi fissi, in servizio pubblico, alimentato da sistemi di 1 a categoria con tensioni nominali non superiori a 400 v in corrente alternata ed a 600 v in corrente continua. L impianto elettrico utilizzatore a monte dell impianto per funivie monofune ed eventuali altri impianti o componenti non oggetto delle presenti norme devono essere conformi alle norme CEI relative, in quanto applicabili Campo di applicazione Le presenti norme si applicano agli impianti nuovi ed alle trasformazioni radicali degli impianti esistenti. Le presenti norme costituiscono Norme integrative delle norme CEI di carattere generale riguardanti gli impianti elettrici ed i loro componenti. Nessuna norma, per quanto accuratamente studiata, può garantire in modo assoluto l immunità delle persone e delle cose dai pericoli dell energia elettrica. L applicazione delle disposizioni contenute nelle presenti norme può diminuire le occasioni di pericolo, ma non evitare che circostanze accidentali possano determinare situazioni pericolose per le persone e le cose. Sezione 2 - Definizioni Generalità Per le definizioni non riportate nella presente sezione si rimanda alle norme CEI relative Impianto elettrico per funivie monofune ( ) Comprende l insieme dei componenti elettrici del sistema di trazione e relativi circuiti di potenza, i dispositivi ed i circuiti di comando, di sicurezza, di segnalazione e misura, di telecomunicazione, a partire dai terminali all ingresso dell interruttore generale della funivia (3.3.5.a) Armadio delle apparecchiature elettriche (4.4.1.) Contenitore metallico entro il quale sono installate tutte o parte delle apparecchiature elettriche relative ai circuiti di potenza, di comando, di sicurezza di stazione motrice, di sicurezza interni, di segnalazione e misura Banco di manovra (5.1.1.) Quadro di controllo e comando (1) (del tipo verticale o a leggio) nel quale sono installate tutte o parte delle apparecchiature di manovra, gli organi di comando ed i dispositivi di segnalazione e misura Circuiti di potenza (3.3.) Circuiti elettrici che provvedono all alimentazione dei motori di trazione e dei dispositivi elettrici (elettromagneti, elettrovalvole, ecc.) dei freni Rallentamento (3.3.3.) Riduzione temporanea della velocità per facilitare la salita o la discesa dei viaggiatori Freno di servizio elettrico (f.s.e.) (3.3.4.) Freno previsto per gli arresti di servizio e nel quale le forze che arrestano il moto provengono dallo stesso azionamento elettrico.\n3 Freno di servizio meccanico (f.s.m.) (3.3.4.) Freno previsto per gli arresti di servizio e nel quale le forze che arrestono il moto provengono dall attrito esercitato su un organo della trasmissione meccanica Freno di emergenza (f.emerg.) (3.3.4.) Freno nel quale le forze che arrestano il moto provengono dall attrito esercitato direttamente sulla puleggia motrice Circuiti di comando (3.4.1.) Circuiti elettrici che provvedono a comandare l avviamento e le altre funzioni non attinenti alla sicurezza Circuiti di sicurezza (3.5.) Circuiti elettrici che nell eventualità di intervento delle protezioni non consentono l avviamento o determinano l arresto e provvedono alle altre funzioni attinenti alla sicurezza Parzializzazione (3.5.) Esclusione di una sola parte per volta dei circuiti di comando o di sicurezza e allarme Circuiti di sicurezza esterni (3.5.5.) Circuiti di sicurezza situati prevalentemente al di fuori di armadi, banchi di manovra, o altri contenitori, in una delle stazioni ed in linea Circuiti di sicurezza di stazione motrice (di rinvio) (3.5.5.) Circuiti di sicurezza esterni comprendenti in serie comandi di arresto, sia manuali che automatici installati nella stazione stessa Circuito di sicurezza di linea (3.5.5.) Circuito di sicurezza esterno comprendente in serie tutti i comandi di arresto, sia manuali che automatici operanti sui freni meccanici, installati lungo la linea o nella stazione di rinvio od in entrambi Circuito di sicurezza di linea a due vie ( ) Circuito di sicurezza esterno nel quale i comandi di arresto, sia manuali che automatici, operanti sui freni meccanici, sono duplicati su due circuiti fra di loro in parallelo, operanti entrambi in condizioni normali, ma tali da garantire la protezione dell impianto anche in caso di guasti su uno di essi segnalando la parziale inefficienza del sistema Circuiti di sicurezza interni (3.5.6.) Circuiti di sicurezza situati prevalentemente nell interno di armadi, banchi di manovra, o altri contenitori, nella stazione motrice. Sono da considerare interni, anche quei circuiti che all esterno hanno esclusivamente un dispositivo di comando (manuale od automatico) ed i relativi conduttori di collegamento agli armadi, banchi o altri contenitori sopra citati Circuiti di segnalazione e misura (3.6.) Circuiti elettrici che provvedono, rispettivamente a segnalare le principali condizioni di normalità e di anormalità di funzionamento, ed a consentire la misura delle grandezze elettriche necessarie a controllare le caratteristiche di funzionamento dell impianto funiviario Circuiti di telecomunicazione (3.7.) Circuiti elettrici mediante i quali dalla stazione motrice si può comunicare telefonicamente con le altre stazioni dell impianto ed, eventualmente, con uno o più punti della linea Comandi di arresto ( ) Comandi manuali o automatici atti ad impedire l avviamento o ad arrestare il moto, al fine di salvaguardare la sicurezza del personale e dei viaggiatori e l integrità dell impianto meccanico Funivie monofune autofrenanti (3.3.2) ( ) Funivie monofune che, trovandosi a velocità di regime, anche nelle più sfavorevoli situazioni di squilibrio dei carichi e di minimo attrito, disalimentando il motore ed a freni aperti, rallentano gradualmente fino ad arrestarsi spontaneamente.\n4 4 CAPITOLO II DOCUMENTAZIONE TECNICA Sezione 1 - Progetto Formato dei documenti di progetto. Ciascuno dei documenti indicati al seguente art deve essere steso in formato UNI A4; però, se necessario, i fogli contenenti schemi elettrici possono essere raggruppati a due a due in modo da assumere il formato UNI 2A Composizione del progetto Il progetto deve comprendere i seguenti documenti : - Schema dei circuiti di 1^categoria compresi fra l interruttore generale e le apparecchiature di potenza della funivia. - Schema dei circuiti di potenza, di comando e segnalazione. - Schema dei circuiti di sicurezza e segnalazione. - Legenda relativa ai componenti rappresentati negli schemi elettrici. - Disegno di insieme del banco di manovra e delle custodie delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche, rappresentate aperte, in modo da rendere in vista i loro componenti. - Rappresentazione topografica degli organi di trazione con indicazione dell ubicazione dei componenti rappresentati negli schemi elettrici e delle loro sigle di individuazione. - Relazione contenente. a) descrizione generale dell impianto elettrico con notizie sulle caratteristiche e sui criteri di dimensionamento dei principali componenti ed in particolare di quelli indicati nel Capitolo IV; b) illustrazione del funzionamento dei circuiti; c) indicazione del valore della corrente di corto circuito presunta nel punto di consegna e della corrente di terra per guasto sul sistema di alimentazione, se di 2^categoria; d) limiti massimi e minimi delle condizioni ambientali per temperatura, umidità, zona sismica, ambiente marino, presenza di sabbia, situazioni particolari. Gli schemi elettrici devono essere redatti secondo quanto prescritto dalle Norme CEI S452 Raccolta di segni grafici da usare negli schemi elettrici relativi agli impianti a fune e modalità di rappresentazione degli schemi elettrici. CAPITOLO III REQUISITI FUNZIONALI DELL IMPIANTO Sezione 1 Requisiti di carattere generale Generalità. L impianto elettrico di una funivia monofune deve prevedere tutti i circuiti ed i componenti necessari in relazione alle caratteristiche meccaniche dell impianto funiviario che deve azionare Circuiti elettrici. I circuiti elettrici di una funivia monofune devono essere distinti almeno in circuiti di potenza, circuiti di comando, circuiti di sicurezza, circuiti di segnalazione e misura, circuiti di telecomunicazione.\n5 Affidabilità dei circuiti e dei componenti. Tutti i circuiti ed i componenti in essi impiegati devono avere un affidabilità commisurata alle funzioni ad essa assegnate tenuto conto delle condizioni pù gravose di esercizio. Sezione 2 Alimentazione dell impianto elettrico Alimentazione diretta da sistemi di 1^categoria. Qualora l alimentazione dell impianto elettrico della funivia venga direttamente da sistemi di I categoria, i punti di consegna della energia per l illuminazione e per forza motrice ed i relativi interruttori generali onnipolari posti immediatamente a valle degli stessi, devono essere ubicati esternamente all area destinata al pubblico, possibilmente in cabina di manovra o in un qualsiasi altro locale, purchè costruito con strutture incombustibili Alimentazione da sistemi di II^categoria. Qualora la alimentazione dell impianto elettrico della funivia avvenga da sistemi di II categoria il, o i, trasformatori e le relative apparecchiature devono essere installati in apposito locale, costruito con strutture resistenti al fuoco per la durata di 120 minuti primi, situato in posizione separata dall impianto o al margine di questi, avente accesso da spazio a cielo libero direttamente o tramite disimpegno Alimentazione ausiliaria di energia in c.c. Devono essere previste due o più batterie atte a fornire energia in c.c., che in mancanza dell energia di rete consenta l avviamento dell eventuale motore termico di riserva e l alimentazione dei circuiti di comando, sicurezza, segnalazione, diffusione sonora, luce di emergenza in stazione e quanto altro necessario per il funzionamento dell impianto. I circuiti di luce di emergenza possono essere alimentati anche da una fonte di energia diversa dalle precedenti. Devono essere previsti almeno due gruppi di carica in tampone permanentemente inseriti e tali da mantenere le batterie in stato di conservazione a tensione costante, mediante regolazione automatica. Ai fini della predetta inserzione permanente, l alimentazione dei raddrizzatori deve essere derivata tra l interruttore generale della funivia (3.3.5.a) e l interruttore di manovra (3.3.5.b). A titolo di esemplificazione si riporta lo schema di installazione della figura seguente : Interruttore generale Armadio apparecchiature elettriche Carica batteria I carica batteria devono essere esterni sia al banco di manovra e sia agli armadi contenenti le apparecchiature elettriche. La batteria destinata all avviamento del motore termico deve avere capacità sufficiente per almeno 10 avviamenti del motore termico stesso; la batteria destinata all alimentazione dei circuiti deve avere capacità sufficiente per alimentare i circuiti stessi per almeno 4 ore senza ricarica. Deve essere prevista una batteria di scorta, di capacità non inferiore alla maggiore delle batterie impiegate, tenuta costantemente sotto carica. Le condizioni di lavoro della batteria destinata all alimentazione dei circuiti di sicurezza di linea devono essere controllabili dal banco di manvora mediante strumenti di misura della tensione e della corrente di carica e scarica. Negli impianti a fune aventi entrambi gli azionamenti, principale e di riserva, costituiti da motori termici, per l avviamento degli stessi dovranno essere previste due sorgenti ausiliarie di energia, distinte, ciascuna rispondente ai requisiti sopra indicati e con gruppo di ricarica automatica azionato dal motore stesso.\n6 6 Analogo gruppo di ricarica automatica azionato dal motore termico deve essere previsto in ogni caso in cui il motore termico stesso possa effettuare servizio continuativo alternativo a quello del motore principale Alimentazione plurima. Quando l impianto elettrico della funivia o una sua parte può essere alimentata da più sorgenti di energia indipendenti, tali sorgenti devono potersi inserire e- sclusivamente a mezzo di un complesso di commutazione che escluda la possibilità di un loro funzionamento in parallelo e che presenti caratteristiche tali da garantire che un eventuale guasto al complesso suddetto non provochi la totale mancanza di alimentazione dell impianto. Sezione 3 Circuiti di potenza Numero delle manovre L impianto elettrico deve consentire non meno di 10 manovre consecutive di partenze, a marcia avanti e a marcia indietro, e di arresto ed essere disalimentabile dal posto di manovra, anche sotto carico Dispositivi di avviamento Il tipo di azionamento e i dispositivi di avviamento devono consentire partenze con accelerazioni graduali in relazione al tipo di impianto ed alle possibilità di innesco di oscillazioni transitorie. Nei dispositivi di avviamento costituiti da un reostato con esclusione automatica delle sue sezioni mediante contattori, non sono ammesse esclusioni a tempo, a meno che l impianto non sia autofrenante ( ) Dispositivi di rallentamento I dispositivi di rallentamento, se previsti, devono consentire rallentamenti con decelerazioni graduali in relazione al tipo di impianto ed alle possibilità di innesco di oscillazioni transitorie Freni Nei paragrafi seguenti, semprechè non vi sia pericolo di ambiguità, i freni di servizio elettrico, di servizio meccanico e di emergenza verranno indicati, per brevità, con le sigle f.s.e., f.s.m., f.emerg. Qualora sia previsto un freno di servizio meccanico con diversi livelli di intervento (frenatura differenziata o modulata), la predisposizione dei livelli di frenatura deve essere fatta in base ad un controllo elettrico della potenza attiva assorbita o generata dal motore al momento del suo distacco dalla rete Dispositivi di manovra e sezionamento I circuiti di potenza devono essere provvisti di : a) un interruttore generale ( , ) onnipolare all inizio dell impianto elettrico della funivia; b) un interruttore di manovra sull armadio delle apparecchiature elettriche relative all azionamento della funivia; c) contattori di comando dei motori di trazione; d) contattori di manovra che, per apertura, determinano l intervento dei freni meccanici. Per le operazioni di manutenzione, controllo o altro, il pesonale deve poter impedire l alimentazione dell impianto elettrico, per la propria sicurezza personale, mediante un dispositivo di blocco in posizione di aperto dell interruttore generale di cui in a), mediante chiave estraibile Duplicazione dei dispositivi di manovra e sezionamento All arrivo di un comando di arresto proveniente dai circuiti di sicurezza di cui alla Sezione 5, la corrente di alimentazione del motore di trazione e del freno di servizio meccanico deve essere interrotta da almeno due dispositivi di disalimentazione. Un sistema di controllo automatico deve impedire una successiva partenza qualora uno di tali dispositivi non sia stato attivo a causa di un guasto.\n7 7 Negli azionamenti in c.c. l annullamento della corrente continua conseguito mediante il blocco del ponte convertitore può costituire duplicazione dei dispositivi di disalimentazione del motore di trazione. Sezione 4 Circuiti di comando Caratteristiche dei circuiti Nella stazione motrice deve essere previsto un solo comando di partenza posto sul banco di manovra. Non sono ammesse soluzioni circuitali in cui il comando di partenza possa escludere le protezioni. Un morsetto delle bobine dei circuiti di comando deve essere collegato direttamente a massa Alimentazione I circuiti di comando (a c.a. o a c.c.) devono essere galvanicamente separati dai circuiti di potenza. La tensione nominale non deve superare 110 V in c.a. o in c.c. Sezione 5 Circuiti di sicurezza Generalità L impianto funiviario deve essere dotato di uno o più circuiti elettrici di sicurezza. I singoli relè inseriti in ciascun circuito, con funzione di sicurezza, devono essere eccitati in condizioni ordinarie ed esplicare quindi la funzione di sicurezza per diseccitazione. I circuiti di sicurezza devono operare con qualsiasi tipo di azionamento. I circuiti di sicurezza devono : - impedire l avviamento se non sussistono tutte le condizioni di sicurezza necessarie; - arrestare l impianto per l intervento di un comando manuale di arresto o di un comando automatico di arresto emesso da una delle protezioni previste. Devono essere previsti diversi comandi di arresto disposti ove necessario per garantire la sicurezza dei viaggiatori nel corso dell esercizio e del personale durante le operazioni di verifica o manutenzione. In nessun caso è ammessa l applicazione di componenti elettrici in parallelo ai comandi di arresto. I circuiti di blocco devono avere la precedenza sui circuiti di avviamento. I pulsanti di ripristino non devono escludere l intervento delle protezioni nè devono consentire la marcia nella condizione di premuto qualora non sia già stata eliminata la causa che ha determinato l intervento della protezione stessa; sempre al predetto fine non sono ammessi circuiti di ripristino di tipo parallelo. Il rallentamento dell impianto, ove previsto, deve poter essere annullato solo dal punto in cui è stato emesso il comando relativo. Ogni comando di arresto deve avere precedenza su un comando di rallentamento. Ogni comando di arresto della frenatura di servizio meccanica deve avere precedenza sulla frenatura di servizio elettrica. L impiego della parzializzazione deve determinare, ove consentito dall azionamento, un automatica riduzione della velocità massima dell impianto la cui entità va correlata al tipo di parzializzazione effettuata Alimentazione Per i circuiti di sicurezza esterni alle apparecchiature, la tensione impiegata non deve superare i 25 V in c.a. verso terra oppure i 50 V in c.c. verso terra con fattore di ondulazione massimo contenuto nel ± 10%. Per i circuiti di sicurezza interni alle apparecchiature, la tensione impiegata non deve superare i 110 V in c.a. o in c.c. verso terra. I circuiti di sicurezza devono essere galvanicamente separati dal circuito di potenza. Eventuali trasformatori di alimentazione (ivi compreso quello del raddrizzatore del carica batteria) devono rispondere alle Norme CEI vigenti per i trasformatori di sicurezza o garantire tra gli avvolgimenti una separazione equivalente a quella prevista per i trasformatori di sicurezza (ad es. mediante uno schermo metallico collegato a terra) Caratteristiche di funzionamento Ogni circuito di sicurezza deve essere realizzato in modo che i relè finali si diseccitino :\n8 8 a) per interruzione del circuito provocata dagli appositi interruttori (interruttori manuali, contatti di fine corsa, ecc.); b) per interruzione del circuito provocata da rottura dei conduttori, allentamento dei morsetti, ecc.; c) per mancanza della tensione di alimentazione; d) per abbassamento della tensione di alimentazione provocata da dispersione verso terra, per difetto di isolamento o corto circuito ( ). Ai fini del corretto funzionamento del circuito di sicurezza esterno di linea si richiama l importanza della interconnessione dei sostegni (Sezione 5) fra di loro o con le masse metalliche delle stazioni Caratteristiche costruttive I circuiti di sicurezza devono avere caratteristiche costruttive tali da consentire : a) che tutti i comandi siano disposti su uno solo dei rami che collegano la sorgente di energia con la bobina del relè e che l altro ramo sia integro e collegato direttamente a terra; b) l esclusione, mediante parzializzazione parziale o totale, del circuito delle protezioni di linea e della stazione di rinvio o delle protezioni della stazione motrice. Nel caso di realizzazione del circuito di sicurezza esterno a due vie di cui al , per parzializzazione si intende l esclusione dei dispositivi di sicurezza di ambedue le vie sul tratto considerato; è ammessa la combinazione di tratti appartenenti a vie diverse al fine di ricostituire la temporanea continuità del circuito di sicurezza a condizione che nessuno dei punti protetti risulti escluso da entrambe le vie. Nel caso dei circuiti di sicurezza interni costituiti da due catene (o vie) di cui al , è ammessa la parzializzazione parziale o totale, di una sola delle due catene Circuiti di sicurezza esterni Caratteristiche costruttive e funzionali I circuiti di sicurezza esterni devono avere caratteristiche costruttive e funzionali tali da consentire : a) che i dispositivi inseriti in tali circuiti ed atti ad emettere comandi di arresto, presentino per la loro costituzione elevata affidabilità di intervento e siano del tipo a ripristino, come precisato nei paragrafi e b) che il complesso dei relè o dispositivi finali presenti elevata affidabilità d intervento mediante l impiego di componenti di elevate caratteristiche ed il criterio della ridondanza intesa come duplicazione dei relè o dispositivi stessi; c) che i predetti relè siano muniti di controllo automatico oppure di controllo ciclico che riveli l eventuale guasto di uno di essi; In particolare, il circuito di sicurezza di linea deve avere caratteristiche costruttive e funzionali da consentire : d) che il collegamento fra conduttore di ritorno, conduttore di collegamento dei sostegni e conduttore di terra locale, avvenga in un apposito nodo dal quale si possa poi arrivare al morsetto della batteria, come dallo schema esemplificativo della figura seguente. nodo morsetto batteria conduttore di ritorno conduttore di collegamento dei sostegni conduttore di terra locale e) che in corrispondenza di ogni sostegno e nelle stazioni il conduttore di ritorno sia messo direttamente a terra tramite il dispersore di terra locale ( ): f) che il conduttore in tensione sia galvanicamente separato da ogni altro circuito, abbia protezione tali scaricatori di tensione a monte e a valle da non trasmettere alle apparecchiature relative ai circuiti di sicurezza interni eventuali sovratensioni di origine at-\n9 9 mosferica, sia sezionabile e collegabile francamente a terra, in entrambe le stazioni a monte e a valle, per il fuori servizio dell impianto; g) di essere interrato, se nella zona si prevede la frequente formazione di manicotti di ghiaccio Caratteristiche dei relè finali I relè finali del circuito di sicurezza esterno devono intervenire per un valore di corrente inferiore all 80% della corrente normale e debbono permanere nelle condizioni di intervento (rilascio), anche al cessare della causa che le ha provocate, fino al ripristino, per intervento dell operatore, della precedente condizione di funzionamento ordinario Esercizio con motore termico I comandi di arresto debbono provocare l interruzione della continuità della trasmissione e la caduta del freno di servizio meccanico Circuito di sicurezza di lilnea ( ) Il circuito di sicurezza di linea deve essere alimentato dalla stazione di rinvio; qualora in detta stazione non sia disponibile una sorgente di energia alimentata da una rete in c.a. si può consentire che il circuito di sicurezza di linea venga alimentato dalla stazione motrice purchè le sue caratteristiche siano tali da provocare la disalimentazione dei relè finali nell eventualità di contatti accidentali fra i conduttori di andata e di ritorno Esempi di circuiti di sicurezza di linea A titolo di esemplificazione si riportano nell appendice A gli schemi di principio di due circuiti di sicurezza di llinea ad una via (fig. 1) ed a due vie (fig. 2) alimentati dalla stazione di rinvio e dalla stazione motrice e realizzati secondo criteri di sicurezza sopra enunciati Circuiti di sicurezza interni Caratteristiche costruttive e funzionali I circuiti di sicurezza interni devono avere caratteristiche funzionali e costruttive tali da consentire : a) elevata affidabilità nella trasmissione dei comandi di arresto provenienti dai relè finali dei circuiti di sicurezza esterni mediante : 1. il criterio della ridondanza intesa come duplicazione delle catene (o vie) di comando che debbono intervenire per disalimentazione il motore e comandare il freno di servizio meccanico 2. separazione ed omogeneità di dette catene (o vie), nel senso che ciascuna di esse deve avere inizio da uno dei relè finali, fine con un dispositivo di disalimentazione del motore e di comando del freno, e separazione dall altra; 3. massima brevità di ciascuna di dette catene (o vie) (ovvero : minimo numero di componenti intermedi fra i relè finali ed i dispositivi di disalimentazione del motore e di comando del freno); 4. controllo automatico oppure controllo ciclico delle catene (o vie) di comando che evidenzi in via permanente la eventuale disfunzione di una delle catene sopra indicate. I precedenti criteri si intendono soddisfatti anche se sono previsti due o più sistemi di frenatura (f.s.m. e f.emerg.) comandati da relè finali indipendenti, con trasmissione dei comandi, secondo vie separate e distinte, ai dispositivi di disalimentazione del motore e di azionamento dei freni, coordinati in modo tale che al mancato intervento per guasto di un sistema di frenatura segua automaticamente l intervento del o degli altri sistemi di frenatura previsti. a) elevata affidabilità nella trasmissione dei comandi di arresto provenienti da quelle protezioni interne all apparecchiatura per le quali, in relazione alla loro importanza primaria, si richiede la duplicazione-secondo quanto precisato in mediante criteri precisati nei precedenti punti a) 1,2,3, e 4; b) elevata affidabilità nella trasmissione dei comandi di arresto provenienti da quelle protezioni interne all apparecchiatura per le quali non si richiede la duplicazione secondo quanto precisato in mediante : 1. impiego di componenti di massima affidabilità;\n10 10 2. massima brevità della catena di trasmissione. a) l irreversibilità delle sequenze di arresto, nel senso che un comando di arresto, una volta emesso, deve determinare in maniera irreversibile l arresto dell impianto; b) il ripristino dei circuiti, nel senso che dopo un arresto non si possa riavviare l impianto senza apposito ripristino dei circuiti che hanno determinato l arresto stesso Altri tipi di circuiti di sicurezza I circuiti di sicurezza possono essere realizzati anche secondo altri criteri, purchè tali da conseguire un livello tecnico di sicurezza non inferiore a quello raggiunto con i criteri sopra enunciati. Sezione 6 Circuiti di segnalazione e misura Caratteristiche dei circuiti I circuiti di segnalazione e misura devono essere galvanicamente separati dai circuiti di potenza e di comando e realizzati con tutti gli accorgimenti necessari ridurre il pericolo delle tensioni di contatto per il personale; a tal fine i circuiti di segnalazione debbono essere alimentati da un proprio trasformatore, avente i requisiti richiesti al paragrafo per i trasformatori di alimentazione dei circuiti di sicurezza. La tensione nominale verso terra non deve superare i 110 V in c.a. o in c.c. I circuiti di segnalazione di anormalità devono dare segnalazioni che permangano al cessare della causa che le ha provocate, fino al ripristino, con intervento manuale, della precedente condizione di funzionamento ordinario. Per i colori delle segnalazioni e dei pulsanti dovranno essere osservate le norme contenute nella Pubblicazione IEC 73 di cui si riportano tre tabelle in Appendice B. Ogni comando di rallentamento deve essere segnalato sul banco di manovra. Ogni comando di arresto sia manuale che automatico, deve essere segnalato selettivamente, per zona e per organo azionante, solo sul banco di manovra, ovvero sul banco stesso (per zona) e nell armadio contenente le apparecchiature elettriche (per organo azionante), al fine di poter rapidamente individuare la sua provenienza. Le zone previste devono essere quanto meno le seguenti : stazione motrice, linea con eventuali stazioni intermedie e stazione di rinvio. Gli organi azionanti previsti devono essere, limitatamente alla stazione motrice, quanto meno le seguenti : arresto dal piazzale, intervento freno di emergenza, blocco sala macchine, posizione dell invertitore di marcia del riduttore, consumo ferodi del freno di servizio meccanico, ecc. L impiego della parzializzazione del circuito di sicurezza deve essere segnalato da una lampada rossa lampeggiante ubicata sul banco di manovra. Quando la velocità del vento viene rilevata mediante anemometro fisso, deve essere prevista l installazione sul banco di manovra di un dispositivo con segnalazione ottica ed acustica del raggiungimento del valore limite del vento preventivamente fissato come ammissibile per l esercizio. Di norma sul banco di manovra e sull armadio contenente le apparecchiature elettriche, se questo é situato vicino al banco stesso, devono essere previsti tutti gli strumenti di misura e- lettrici necessari per il controllo del funzionamento dell impianto. Qualora sia previsto un freno di servizio meccanico con azione graduale (differenziato o modulato) l intensità di intervento deve essere segnalata (5.2.2.). Per il circuito di sicurezza di linea ( ), sia nella stazione motrice che in quella di rinvio devono essere previsti strumenti di misura del livello del segnale relativo al circuito stesso. Sezione 7 Circuiti di telecomunicazione Caratteristiche dei circuiti Dal posto di manovra nella stazione motrice si deve poter comunciare : - con la rete telefonica pubblica, mediante telefono o radio telefono alimentato dalla rete e con sistemazione fissa, direttamente o tramite posto intermedio; - con le stazioni di rinvio e intermedie, mediante telefono a batteria locale (B.L.); - con la linea, mediante telefono portatile a B.L. collegabile a presa sui sostegni o ad un apposita fune telefonica, ovvero con radio telefoni portatili a batteria ricaricabile.\n11 11 Deve essere previsto un collegamento fonico tra cabina di manovra e sala macchine allorquando fra detti punti non è possibile una facile e chiara comunicazione diretta. L impianto telefonico deve possedere i seguenti requisiti : - le apparecchiature, se non installate in locale chiuso e adeguatamente protetto, debbono essere adatte per l installazione all esterno; - i conduttori dei circuiti elettrici interessati devono essere protetti contro le sovracorrenti e contro le sovratensioni determinate da contatti accidentali con la rete di alimentazione o da scariche di origine atmosferica, mediante adeguati dispositivi di protezione. Sezione 8 Circuiti elettronici Caratteristiche dei circuiti L impiego di componenti elettronici nei circuiti con funzioni di sicurezza, è ammesso a condizione che sia garantita una sicurezza non minore di quella richiesta per i componenti elettrici. Sezione 9 Condizioni di impiego e prestazioni delle apparecchiature elettriche Condizioni normali di impiego Le apparecchiature conformi alle presenti norme devono essere in grado di funzionare nelle seguenti condizioni normali di impiego : Temperatura ambiente Limite superiore : 40 C, limite inferiore : 0 C Altitudine L altitudine del luogo di installazione delle apparecchiature si intende non superiore a 2000 m sul livello del mare Condizioni atmosferiche Si assume che l aria sia pulita e l umidità relativa non sia superiore all 80% alla temperatura massima di 40 C. Valori di umidità relativa più elevati possono essere ammessi a temperature più basse, per es. 90% a 20 C. Si deve tener conto di moderate condensazioni che possono aver luogo a causa delle variazioni di temperatura Condizioni dell ambiente Si intendono tali da assicurare alle apparecchiature una protezione contro l acqua, la neve, il gelo e la polvere Condizioni di installazione Le condizioni di installazione devono essere conformi a quelle indicate dal costruttore Condizioni di impiego diverse da quelle normali Qualora le condizioni d impiego delle apparecchiature siano diverse da quelle normali esse devono essere precisate, al fine di consentire l adozione delle precauzioni necessarie al loro funzionamento. In particolare : a) se la temperatura ambiente è inferiore a 0 C o l umidità superiore all 80%, è necessario l uso di un impianto di climatizzazione o di componenti elettrici ad esteso campo di funzionamento, tropicalizzati, protetti, ecc.; per temperatura ambiente inferiore a 0 C, si dovranno comunque impiegare componenti atti a sopportare temperature di immagazzinamento fino a 30 C. b) in presenza di ambiente salino devono essere usati componenti protetti contro la corrosione; c) in presenza di sensibili quantità di polvere (non pericolosa) devono essere usati locali chiusi, filtri, ecc.; d) per installazioni al di sopra dei 2000 m.s.l.m. devono essere considerate le correzioni previste dalle norme o, in mancanza, dal costruttore Condizioni normali di esercizio Le condizioni di esercizio si considerano normali quando si presentino singolarmente o contemporaneamente le seguenti variazioni : - variazione della tensione nominale di rete ± 10% - variazione della frequenza nominale di rete ± 4 Hz - variazione del carico da zero (0%) al carico nominale (±100%) ± 100%\n12 12 - variazione graduale della temperatura ambiente intorno al valore medio teorico (sempre restando entro le condizioni limite 0 40 C) di ± 15 C Condizioni eccezionali di esercizio Le condizioni di esercizio si considerano eccezionali quando la tensione di rete subisce una variazione di breve durata compresa fra + 10% e 15% rispetto al valore nominale Prestazioni normali (o nominali) delle apparecchiature elettriche negli azionamenti in c.c. Nelle condizioni di impiego considerate nei paragrafi e (in ogni condizione d impiego) e nelle condizioni normali di esercizio precisate nel paragrafo , le apparecchiature elettriche negli azionamenti in c.c. devono garantire le loro prestazioni normali di funzionamento ed in particolare : - un funzionamento non difettoso in fase di avviamento, marcia, arresto dell impianto; - un adeguata protezione termica e magnetica del motore di comando; - un sicuro funzionamento di tutti i relè di protezione, di interblocco e di funzionamento; - variazioni statiche di velocità del motore di comando, rispetto al valore impostato, contenute in un campo di tolleranza pari a ± 2% della massima velocità prevista per l impianto Prestazoni ridotte delle apparecchiature elettriche negli azionamenti in c.c. Nelle condizioni di impiego considerate nei paragrafi e (in ogni condizione di impiego) e nelle condizioni eccezionali di esercizio precisate nel paragrafo , le apparecchiature elettriche negli azionamenti in c.c. devono garantire le loro prestazioni normali di di funzionamento ed in particolare quelle indicate nel paragrafo , ad eccezione di quella relativa alle variazioni statiche di velocità per la quale è ammessa una riduzione del 2%. Sezione 10 Protezioni delle persone e dell impianto elettromeccanico Protezioni contro i contatti diretti Ai fini della sicurezza delle persone devono essere rispettate le norme generali relative alla protezione contro i contatti diretti (.) Protezioni contro i contatti indiretti Ai fini della sicurezza delle persone devono essere rispettate le norme generali relative alla protezione contro i contatti indiretti (1). In ogni caso le parti metalliche delle stazioni ed ogni sostegno di linea devono essere messi a terra con appositi dispersori, e questi devono essere collegati fra di loro con una fune nuda possibilmente interrata; la fune deve avere sezione non inferiore a 50 mm 2 se di rame o di acciaio zincato, non inferiore a 75 mm 2 se di materiale ferroso non zincato o comunque non protetto contro la corrosione : sono consentite altre soluzioni da valutarsi di volta in volta, nel caso di terreni rocciosi Protezioni delle sovratensioni di origine atmosferica L impianto elettrico deve essere protetto in relazione alle proprie caratteristiche (azionamento in c.a., in c.c., conduttori aerei o in cavo, ecc.) dalle sovratensioni di origine atmosferica che potrebbero arrivare sia attraverso le linee di adduzione dell energia elettrica, sia attraverso i conduttori dei circuiti di sicurezza e telecomunicazioni. In particolare, idonei scaricatori devono essere installati all ingresso delle linee nelle stazioni della funivia (2). In particolare, gli scaricatori per il circuito di sicurezza esterno devono essere protetti contro la manomissione di estranei. A titolo di esemplificazione si riporta lo schema di installazione della figura seguente. stazione linea scaricatore terra terra (.) Norme CEI 11-1 e Norme ACF (Apparecchiature costruite in fabbrica), vedasi inoltre\n13 13 (1) Norme CEI 11-1 e 11-8 (2) Per ridurre l entità delle sovratensioni indotte nel circuito di sicurezza esterno è consigliabile l uso di un cavo bipolare : in tal modo si riduce l area della spira interessata. Le pulegge di stazione devono prevedere dispositivi per la messa a terra della fune portantetraente Protezioni contro le sovraccorrenti Tutti i circuiti devono essere protetti con dispositivi idonei contro le sovraccorrenti causate da sovraccarichi o corto circuiti Interruzione di emergenza L impianto elettrico deve essere dotato di tutti i dispositivi di manovra necessari per interrompere, in caso di emergenza, i circuiti di alimentazione, al fine di salvaguardare la sicurezza del personale e dei viaggiatori e l integrità dell impianto elettromeccanico stesso. Quanto sopra può essere realizzato o mediante comando diretto dello stesso interruttore di cui in a) o b), se facilmente accessibile dal banco di manovra, o mediante comando a distanza dell interruttore stesso; tale comando deve agire mediante apertura di un circuito a- limentato in c.c. da batterie e la richiusura deve poter avvenire solo manualmente sull interruttore comandato. Sezione 11 Dispositivi di comando di rallentamento e arresto. Requisiti generali Generalità La stazione motrice, i sostegni di linea, la stazione di rinvio, la stazione di tensione, nonché le eventuali stazioni intermedie, devono essere dotate di tutti i dispositivi di comando di arresto che in relazione alle loro caratteristiche siano necessari. Tali dispositivi di comando devono agire per apertura dei circuiti di sicurezza in cui sono inseriti e devono essere del tipo a distacco obbligato o a ponte asportabile Ripristino dei dispositivi di comando e dei circuiti I dispositivi di comando di rallentamento e di arresto, sia manuale che automatici, devono essere del tipo a ripristino nel senso che debbono permanere anche al cessare della causa che li ha originati, fino all apposito ripristino in loco sul dispositivo di comando stesso. L obbligo del ripristino in loco può non essere richiesto qualora si possa individuare in altro modo il dispositivo di comando di arresto che ha operato. Sezione 12 Dispositivi di comando di arresto della stazione motrice Dispositivi di comando manuali Sul banco di manvora devono essere previsti dispositivi di comando manuali di rallentamento, se previsto, e di arresto relativi ai freni dell impianto. I suddetti dispositivi di comando devon essere possibilmente raggruppati ed avere caratteristiche e posizione relativa tali da consentire una loro individuazione rapida ed intuitiva. A tal fine, e come esemplificazione del criterio sopra esposto, i dispositivi di comando relativi al rallentamento, al freno di servizio elettrico, al freno di servizio meccanico ed al freno di e- mergenza, quest ultimo opportunamente distanziato e diversificato, devono essere posti uno di seguito all altro, nell ordine progressivo in cui sono stati citati, ed avere forma e dimensioni che, uniti al colore, evidenziano l intensità via via crescente del tipo di intervento relativo. I colori dei pulsanti relativi ai predetti dispositivi di comando devono essere, rispettivamente giallo per il rallentamento e rosso per gli arresti, secondo le norme contenute nella Pubblicazione IEC 73 di cui si riportano tre tabelle in Appendice B. Per le operazioni di manutenzione, controllo o altro, il personale deve poter impedire l avviamento dell impianto, per la propria sicurezza personale, mediante un dispositivo di arresto bloccabile in posizione di aperto, mediante chiave estraibile e non parzializzabile disposto nella cabina di manovra; per i fini sopra esposti, un altro dispositivo di arresto del tipo a ripristino ( ), deve essere disposto in sala macchine.\n14 14 Sul piazzale di stazione devono essere installati dispositivi di comando manuali di rallentamento se previsto, e di arresto presentando caratteristiche e posizioni tali da consentire l azionamento di ognuno dei seguenti freni : a) Freno di servizio meccanica comandato da uno o più interruttori a consenso da qualsiasi punto della pista di partenza e di arrivo; per la pista di arrivo del tipo a scomparsa per soli sciatori con sci ai piedi, è sufficiente un solo punto di comando vicino al posto normalmente occupato dall agente di stazione. b) Freno di emergenza azionato con comando meccanico diretto dal piazzale di stazione. Dei predetti comandi di rallentamento e arresto installati sul piazzale non si richiede la duplicazione Dispositivi di comando automatici L impianto deve essere provvisto di dispositivi di comando automatici, o protezioni, che intervengano, nel caso di disfunzioni, guasti o condizioni di pericolo, mediante comandi atti a determinare l arresto Protezioni comuni a tutti gli impianti Il moto dell impianto deve essere subordinato al sussistere di tutti i consensi di stazione e di linea inseriti nel circuito di sicurezza; in particolare : a) l avviamento deve risultare impedito, ovvero l impianto in moto deve arrestarsi, in qualunque condizione di carico, qualora venga a mancare una delle fasi dell alimentazione; di tale protezione, che deve determinare l intervento del f.s.m., non si richiede la duplicazione; b) l avviamento deve risultare impedito se la corsa del freno di servizio meccanico in chiusura ha superato un valore massimo prestabilito dal costruttore (protezione consumo guarnizioni freni). Di tale protezione non si richiede la duplicazione; c) l avviamento deve venire interrotto se la corsa del freno di servizio meccanico in apertura non ha raggiunto il valore minimo prestabilito dal costruttore (protezione apertura freno di servizio meccanico). Di tale protezione non si richiede la duplicazione; d) nella fase di avviamento una protezione ad azione istantanea deve arrestare l impianto con il f.s.m. qualora si verifichi un sovraccarico superiore a 1,2 volte la massima corrente di avviamento (relè di max ad azione istantanea di avviamento). Di tale protezione si richiede la duplicazione ed il controllo automatico oppure il controllo ciclico; e) a regime una protezione ad azione istantanea deve arrestare l impianto con il f.s.m. qualora si verifichi un sovraccarico superiore ad 1,2 volte la massima corrente a regime (relè di max ad azione istantanea di regime). Di tale protezione si richiede la duplicazione ed il controllo automatico oppure il controllo ciclico; f) l impianto deve arrestarsi con il f.s.m. qualora si verifichi, in un intervallo di tempo definito, un incremento della corrente assorbita (di/dt) superiore ad un avlore assunto pari a 5 volte l incremento medio di corrente assorbita dal motore per effetto del carico di un veicolo. Di tale protezione non si richiede la duplicazione. I relè precedentemente citati al punto d) e) f) devono avere una caratteristica di taratura definita e consentire l agevole individuazione del valore di taratura richiesto. g) nel corso della frenatura con azione graduale (differenziata o modulata) operata dal f.s.m. non appena la velocità dell impianto scende al di sotto del valore minimo prestabilito dal costruttore valore che comunque non deve essere superiore al 20% della velocità massima di esercizio -, si deve esplicare l intero sforzo frenante (relè di minima velocità). Di tale protezione si richiede la duplicazione secondo il seguente criterio : - protezione attuata con dinamo tachimetrica : due dinamo, delle quali una prenda il moto direttamente dal motore e l altra dalla puleggia motrice, con controllo incrociato delle stesse (vedi m); - protezione attuata con altri sistemi : duplicazione degli stessi e controllo automatico o controllo ciclico; h) dopo un idoneo tempo prestabilito dal costruttore e tarabile a partire dall istante di azionamento di qualunque comando di arresto, devono cadere tutte le sezioni del f.s.m. (relè temporizzato alla diseccitazione). Di tale protezione non si richiede la duplicazione;\n15 15 i) l impianto deve arrestarsi ad opera del freno di servizio meccanico qualora venga a mancare la tensione di rete; anche in tal caso deve operare la frenatura differenziata, quando prevista; j) l impianto deve essere dotato, oltre che di una protezione meccanica contro l eccesso di velocità, di : una protezione elettrica che comanda l arresto meccanico dell impianto per un eccesso di velocità non superiore al 10% della velocità di regime (centrifugo elettrico o relè max velocità); di tale protezione non si richiede la duplicazione; k) l impianto deve essere dotato di una protezione della trasmissione meccanica attuata con due dinamo tachimetriche, delle quali l una prenda il moto direttamente dal motore e l altra dalla puleggia motrice, con controllo incrociato delle stesse; l eventuale dissimmetria dei segnali forniti da dette dinamo deve determinare l intervento del freno di e- mergenza; l) ogni intervento del freno di emergenza deve : - disalimentare contemporaneamente, e con due dispositivi, il motore di trazione; - provocare la caduta del freno di servizio meccanico; è ammesso per quest ultimo un ritardo tarabile nella caduta, qualora il contemporaneo intervento dei due freni possa provocare una frenatura troppo brusca e pericolosa per l impianto; m) qualora l azionamento dell impianto consenta due sensi di marcia, avanti e indietro, la scelta del senso di marcia deve essere effettuata mediante un commutatore a due posizioni manovrabile dopo apposito sblocco; il suddetto sblocco deve dare anche un comando di intervento immediato del freno meccanico di servizio; n) dispositivi di interblocco devono impedire, sia in fase di predisposizione ad impianto fermo che durante il funzionamento, il contemporaneo azionamento dell impianto con il motore elettrico e con il motore di riserva; tutti i circuiti di interblocco e di predisposizione devono essere " predisposti all arresto nel senso che, qualunque intervento attuato in corso di funzionamento, deve provocare automaticamente l arresto dell impianto; o) durante le operazioni relative al cambio del tipo di azionamento (principale-riserva) e fino a che la trasmissione meccanica (giunto) non sia stata correttamente inserita, non deve essere possibile comandare la marcia dell impianto. Di tale protezione non si richiede la duplicazione; p) il movimento dell impianto deve essere subordinato alla corretta lubrificazione del riduttore; se questa viene a mancare, l impianto si deve arrestare per intervento del f.s.e. o del f.s.m. Di tale protezione non si richiede la duplicazione; q) l impianto elettrico deve essere dotato di una protezione che impedisca l avviamento o arresti l impianto nell eventualità che le condizioni generali di alimentazione siano tali da non consentire il mantenimento delle prestazioni nominali (3.9.5.) Protezioni tipiche degli azionamenti in c.a. L avviamento non deve essere possibile se il reostato d avviamento non è interamente inserito. Nella fase di avviamento con il carico in discesa trascinante e con impianti non autofrenanti, (1.2.18) una protezione deve escludere tutte le sezioni del reostato qualora il rotore raggiunga una velocità vicina al sincronismo (relè di velocità sincrona). Qualora l esclusione delle sezioni del reostato in vase di avviamento venga effettuata mediante contattori ed automaticamente, deve essere previsto un commutatore esclusione resistente che consenta una esclusione manuale nell eventualità di un guasto all esclusione automatica. Di tali protezioni non si richiede la duplicazione Protezioni tipiche degli azionamenti in c.c Protezioni del convertitore Quando la conversione della corrente viene effettuata mediante tiristori, il convertitore deve avere le seguenti protezioni : a) circuito limitatore di corrente, tarabile per una valore di corrente compreso fra il valore di taratura della protezione di cui in d) ed 1,4 volte il valore dell assorbimento a regime; di tale protezione non si richiede la duplicazione;\n16 16 b) mancanza di ventilazione ai tiristori; di tale protezione, che deve determinare l intervento del f.s.m. non si richiede la duplicazione; c) fusibili ultrarapidi; di tale protezione, che deve determinare l intervento del f.s.m. non si richiede la duplicazione; d) diminuzione di tensione oltre il 15% del valore efficace nominale della tensione di alimentazione; di tale protezione, che deve determinare l intervento del f.s.m., non si richiede la duplicazione. Qualora vengano adottati altri sistemi di conversione della corrente, si dovranno adottare sistemi di protezioni equivalenti Protezioni del motore Il motore deve avere le seguenti protezioni : a) contro la sovratemperatura mediante i dispositivi precisati in e/o mediante il controllo della ventilazione o altri sistemi equivalenti; di tali protezioni, che devono determinare l intervento del f.s.e., non si richiede la duplicazione; b) contro il minimo campo; di tale protezione, che deve determinare l intervento del f.s.m., non si richiede la duplicazione; c) contro la mancanza del segnale della dinamo tachimetrica; di tale protezione, che deve determinare l intervento del freno di emergenza, non si richiede la duplicazione Protezioni dell impianto L impianto deve avere le seguenti protezioni : a) un relè o circuito di conferma apertura freni come precisato in c); tale protezione deve avere i seguenti requisiti : - il comando di avviamento non deve dare luogo all autoritenuta del circuito per un tempo prestabilito, in relazione alle caratteristiche dell impianto; - l alimentazione del motore deve essere interrotta se entro tale tempo la velocità non ha raggiunto un valore prestabilito; b) un relè di minima velocità che allorquando la velocità, nella fase di arresto con il f.s.e., è scesa al di sotto di un valore prestabilito e comunque compreso fra 0 e 0,5 m/s, determini la caduta del f.s.m.; di tale protezione non si richiede la duplicazione; c) un dispositivo di controllo della decelerazione che determini l intervento del f.s.m. qualora ad un comando della frenatura elettrica non segua un corretto intervento della stessa; di tale protezione non si richiede la duplicazione. Sezione 13 Dispositivi di comando di arresto dei sostegni di linea Dispositivi di comando manuali Sulle testate o sulle rulliere dei sostegni di linea devono essere previsti dispositivi di blocco atti a consentire al personale di impedire il movimento dell impianto mediante il f.s.m. durante le operazioni di manutenzione, controlli o altro Dispositivi di comando automatici Sui sostegni di linea e di stazione devono essere previsti dispositivi atti ad arrestare automaticamente l impianto mediante il f.s.m., nell eventualità di scarrucolamento della fune portante-traente. Sezione 14 Dispositivo di comando di arresto della stazione di rinvio e intermedia Dispositivi di comando manuali Sui piazzali di stazoine devono essere installati dispositivi di comando manuali di arresto aventi caratteristiche e posizione tali da consentire l azionamento dei freni di cui in a). Per le operazioni di manutenzione, controllo o altro, il personale deve poter impedire l avviamento dell impianto, per la propria sicurezza personale, mediante un dispositivo di arresto bloccabile in posizione di aperto, mediante chiave estraibile, disposto nelle stazioni Dispositivi di comando automatici Nelle stazioni possono essere installati, qualora ricorrano condizioni eccezionali, anemometri fissi atti ad emettere comandi automatici di arresto,\n17 17 qualora il vento superi la velocità limite preventivamente fissata come ammissibile per l esercizio. In condizioni normali possono essere installati anemometri che emettono comandi automatici di segnalazione come già precisato al paragrafo Sezione 15 Dispositivi di comando di arresto della stazione di tensione Dispositivi di comando automatici Devono essere installati dispositivi atti ad impedire il funzionamento dell impianto allorquando il contrappeso è troppo vicino alla fine della sua possibile corsa inferiore o superiore e la slitta di tensione troppo vicina ai fine corsa meccanici anteriore e posteriore; tali dispositivi devono essere azionati direttamente dal contrappeso e dalla slitta e di essi non si richiede la duplicazione. CAPITOLO IV REQUISITI DEI COMPONENTI ELETTRICI Sezione 1 Requisiti generali Requisiti generali I componenti elettrici impiegati devono presentare caratteristiche di elevata qualità in relazione al tipo di servizio pubblico effettuato (componenti di tipo professionale). I componenti elettrici devono essere installati negli impianti in modo tale che il funzionamento degli stessi durante il servizio nonchè la loro manutenzione, garantiscano la sicurezza del personale stesso. I dispositivi di comando e di segnalazione devono essere installati in modo che siano chiaramente visibili e devono essere contraddistinti con l indicazione delle loro funzioni. I componenti elettrici devono essere scelti ed installati in modo che soddisfino alle esigenze richieste nel luogo di installazione; essi non devono essere installati, né essere in prossimità di parti o materiali combustibili. I componenti elettrici devono essere installati soltanto dopo completamento del locale nel quale debbono operare. In tali locali non devono essere depositati materiali non pertinenti al servizio elettrico e, in particolare, infiammabili. Devono essere adottati opportuni accorgimenti per evitare che persone non addette agli impianti possano manomettere le apparecchiature di comando e di regolazione. Tali apparecchiature devono poter essere chiuse con sigilli a piombo o chiavi Gradi di protezione meccanica I quadri e le apparecchiature elettriche (fine corsa, morsettiere, pulsantiere, armadi, ecc.) installati all interno, devono avere grado normale di protezione meccanica non inferiore a IP40; se installati all esterno non inferiore a IP44 salvo particolari condizioni ambientali (ad es. installazione sotto neve o pioggia) che non richiedano gradi di protezione superiori. Sezione 2 - Cavi Natura dei conduttori I conduttori devono essere di rame ricotto, ad eccezione dei casi particolari esplicitamente indicati nelle presenti norme Cavi installati all esterno dei quadri All esterno dei quadri si devono usare cavi con caratteristiche non inferiori a quelle dei cavi sotto guaina a base di policlorofene (di qualità KzEM2), oppure dei tipi sottoindicati (1) : a) cavi per posa fissa e mobile e con sezione dei conduttori non superiore a 6 mm 2 :tipo a corda flessibile FGIK/3 oppure HO7RN-F, per i cavi unipolari, HO7RN-F, per i cavi multipolari. Per particolari collegamenti mobili, se l applicazione lo richiede, devono essere usati gli stessi cavi, ma con conduttori del tipo flessibilissimo.\n18 18 (1) Per le caratteristiche e le prescrizioni di prova dei cavi si vedano le Norme CEI 20-15, CEI e CEI 20-20; per le sigle di identificazione e le caratteristiche dimensionali si vedano le tabelle CEI-UNEL , , , , e Per i conduttori di terra e di protezione, vedere Norme CEI 11-8 e Raccomandazioni CEI S/423. b) Cavi per posa fissa e mobile e per sezioni dei conduttori superiori a 6 mm 2 : tipo a corda flessibile FGIK/3 oppure HO7RN-F, per i cavi unipolari; e FGIOK/3 oppure HO7RN-F per i cavi multipolari Cavi installati all interno dei quadri All interno dei quadri si devono usare cavi con caratteristiche non inferiori a quelle dei cavi con isolamento a base di polivinil cloruro (di qualità TI1) dei tipi sottoindicati (1) : a) Cavi con tensione nominale non maggiore di 110 V (aventi sezione non superiore ad 1 mm 2 ) : tipo HO5V-K. b) Cavi con tensione nominale maggiore di 110 v (aventi sezioni non inferiore ad 1,5 mm 2 ): tipo HO7V-K Criteri di impiego La sezione dei conduttori deve essere determinata tenendo conto della portata ammissibile nelle condizioni di impiego e delle cadute di tensioni ammissibili per le apparecchiature collegate, adottando la sezione maggiore fra le due cose determinate (1). Le sezioni minime ammesse non devono in ogni caso essere inferiori a quelle di seguito specificate per i diversi tipi di circuiti. a) Circuiti di potenza : la sezione dei conduttori non deve essere inferiore a 2,5 mm 2 per circuiti relativi a carichi trifasi di potenza non superiore a 1 kva e non deve essere inferiore a 4 mm 2 per circuiti relativi a carichi trifasi di potenza superiore a 1 kva. b) Circuiti di comando di tipo elettronico e circuiti di telecomunicazione : la sezione dei conduttori deve essere non inferiore a 1,5 mm 2 se al di fuori delle custodie contenenti le apparecchiature; può essere inferiore a 1,5 mm 2 se all interno delle custodie contenenti le apparecchiature, ma non inferiore a 0,75 mm 2, ad eccezione di applicazioni speciali o circuiti precablati. c) Circuiti di comando non elettronici : la sezione dei conduttori non deve essere inferiore a 1,5 mm Criteri di posa I cavi devono essere posti in opera secondo le Norme CEI 11.1; in particolare, per l installazione all interno si devono usare canalette metalliche accessibili con coperchio o tubazioni metalliche e per l installazione all esterno si deve usare un tubo metallico zincato o plastificato, rigido o flessibile. I cavi di potenza debbono essere posti in opera in sedi separate da quelle dei cavi dei circuiti di comando, sicurezza e telecomunicazione; dette sedi, inoltre, devono essere in posizioni tali da evitare al personale addetto alla manovra dell impianto funiviario frequenti contatti con i cavi stessi. Tutti i cavi vanno separati dai circuiti idraulici. Sezione 3 Interruttore generale Interruttore generale L interruttore generale di cui al a), oltre alle norme CEI relative, deve soddisfare alle condizioni seguenti : - essere bloccabile nella posizione di aperto con chiave ovvero racchiuso in un contenitore che consenta lo stesso blocco; - interrompere tutti e soli i circuiti dell impianto elettrico della funivia ( ). Sezione 4 Armadi delle apparecchiature elettriche Caratteristiche generali In considerazione della particolarità degli impianti in questione, le porte di accesso ai quadri elettrici devono essere dotate di dispositivi di blocco meccanico (o elettrico a distacco obbligato in apertura), in modo che alla loro apertura tutti i circuiti\n19 19 all interno siano messi fuori tensione, ad eccezione dei morsetti di ingresso dell interruttore di manvora che devono essere protetti contro i contatti diretti. È consentito, unicamente per interventi di natura eccezionale, l esclusione temporanea dei predetti interblocchi, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti (1). (1) Per le sezioni dei conduttori, in relazione alle portate ed alle cadute di tensioni ammissibili, si vedano le tabelle UNEl e Interruttore di manovra Sull armadio elettrico relativo all azionamento della funivia deve essere installato quanto meno un interruttore di manovra che soddisfi alle condizioni previste dalle Norme CEI (2) ed in particolare che abbia potere di chiusura adeguato alla massima corrente di corto circuito presunta Protezione contro le sovraccorrenti dei circuiti interni e delle apparecchiature A protezione dei circuiti interni e delle apparecchiature derivate a valle dell interruttore di manovra devono essere previsti interruttori automatici o fusibili che soddisfino alle seguenti condizioni : a) Per la protezione contro i sovraccarichi devono essere usati interruttori automatici con relè termici o contattori con relè termici, scelti con i criteri indicati dalle Norme CEI 64-6/1978 per quanto attiene alla protezione delle conduttore. b) Per la protezione contro i corto circuiti, richiesta per tutti i circuiti, possono essere usati interruttori automatici, fusibili, o combinazioni di essi, scelti con i criteri indicati dalle Norme CEI 64-6/1978 per quanto attiene alla protezione delle condutture. c) Per le apparecchiature di tipo non sovraccaricabile (freni, scaldiglie, lampade, ecc.) non è richiesta la protezione contro il sovraccarico. d) Per la protezione di semiconduttori devono essere impiegati fusibili di tipo adeguato Contattori I contattori e gli avviatori devono rispondere alle relative Norme CEI (3) ed essere dimensionati per il servizio previsto dalla categoria di impiego AC3 se in corrente alternata, oppure DC2 se in corrente continua, e in relazione alla potenza nominale dell utilizzatore Dispositivi di sicurezza A protezione del motore e dell impianto meccanico devono essere previsti, fra l altro, il seguenti dispositivi : Dispositivo per la protezione del motore Il motore di trazione deve essere protetto contro l eccessivo riscaldamento degli avvolgimenti rotorici o statorici. A tale scopo possono essere impiegati dispositivi del tipo a tempo inverso, compensati per la temperatura ambiente, rispondenti alle caratteristiche di sovraccaricabilità del motore ed alle modalitá di funzionamento previsto (tipo di avviamento, di frenatura, ecc.) e debbono essere tarati per un valore convenzionale di corrente di funzionamento (I f ) (4) non superiore a 1,25 volte la corrente nominale del motore. Dopo l intervento di tale dispositivo la rimessa in servizio deve essere effettuata mediante intervento specifico del personale addetto. Possono essere anche impiegati dispositivi che rivelino direttamente la temperatura degli avvolgimenti del motore; in questo caso la rimessa in servizio può avvenire automaticamente dopo adeguato raffreddamento del motore stesso. La scelta dei dispositivi di protezione deve tener conto del tipo del motore (in c.a. o in c.c.) e delle modalità di ventilazione (autoventilato o ventilazione forzata). A tal fine possono essere uttilizzati singolarmente o in combinazione dispositivi termici a tempo inverso, rivelatori di temperatura degli avvolgimenti, controllo della ventilazione Dispositivi per la protezione dell impianto funiviario contro gli eccessi della coppia resistente La taratura dei dispositivi di massima corrente previsti in d) e) f) deve essere possibile con mezzi di facile manovra (ghiera graduata ad ampia scala, indice, ecc.) che consentano di determinare rapidamente, con lettura su scala graduata, rispettivamente il valore della corrente e dell incremento di corrente di intervento. L intervallo fra due successive divisioni della scala deve corrispondere a non più del 10% del valore della corrente del mo-\n20 20 (1) Art. 344 D.P.R n 547 (2) Progetto di Norme CEI P 264 Interruttori di manovra, ecc. (3) Norme CEI 17-3, 17-7, 17-8 (4) Norme CEI 64-6 Fasc. 463 tore ed il campo di taratura deve essere compreso tra +25% e 40% di detta corrente per i dispositivi di massima corrente di regime ( e) e +25% e 40% della corrente di avviamento per i dispositivi di massima corrente di avviamento ( d). I dispositivi di massima corrente operanti nel periodo di funzionamento a regime dell impianto ( e), qualora siano relè devono, inoltre, avere, entro tutto il campo di taratura, un rapporto fra corrente di rilascio e corrente di attrazione non inferiore a 0,8. Sezione 5 Motore di trazione Motore di trazione Il motore di trazione deve rispondere alle Norme CEI 2-3 Fasc Il motore di trazione deve avere grado normale di protezione meccanica IP44, se installato all esterno; IP22, se installato in locale chiuso; IP23, se installato in locale semichiuso. Per le caratteristiche delle protezioni dei motori IP45, IP22 e IP23, vedere tabella CEI-UNEL Le relative forme costruttive devono essere quelle previste dalla tabella CEI-UNEL I motori impiegati devono essere del tipo per servizio continuo. Se sono impiegati motori asincroni con rotore in corto circuito, questi devono presentare le caratteristiche di cui alle tabelle CEI-UNEL e 13117; se sono con rotore avvolto e spazzole fisse, le caratteristiche devono essere quelle di cui alle tabelle CEI-UNEL e Sezione 6 - Morsettiere Morsettiere Le morsettiere di interconnessione con l esterno sistemate all interno dei quadri, devono avere le parti conduttrici protette contro i contatti accidentali, con grado normale di protezione meccanica non inferiore a IP20. Le morsettiere non sistemate al interno dei quadri o custodie destinate a contenere anche altre apparecchiature elettriche, devono essere sistemate in custodie rigide o queste devono essere di tipo chiuso con grado normale di protezione meccanica non inferiore a IP40, se installate all interno e di tipo adatto per installazione all aperto sotto pioggia, con grado normale di protezione meccanica non inferiore a IP44, se installato all esterno. Tutti i morsetti delle morsettiere devono essere di materiale non ossidabil o protetti dalla ossidazione. Tutti i morsetti devono essere individuabili mediante numeri o lettere corrispondenti a quanto riportato sugli schemi. I morsetti devono mantenere la pressione di contatto anche in presenza di vibrazioni ed essere adatti alle condizioni di installazione previste. Il modo di ingresso dei cavi nelle custodie non deve ridurre né il grado di protezione del cavo, nè quello della custodia stessa. Sezione 7 Interruttori di arresto, di fine corsa e dispositivi analoghi Generalità I contatti degli interruttori di arresto, di fine corsa e dispositivi analoghi devono essere contenuti in custodie con grado normale di protezione meccanica almeno uguale a quello prescritto dall art per le morsettiere. Portata e capacità di chiusura e apertura dei contatti ausiliari devono essere rispondenti alle condizioni di impiego Caratteristiche meccaniche Gli interruttori di arresto, di fine corsa e dispositivi analoghi, aventi funzioni di sicurezza devono essere del tipo di sicurezza a distacco obbligato, o a ponte asportabile, ed a ripristino in loco, con le eccezioni previste nel


Vendeva sul web tartarughe di specie protetta: denunciato | La Sicilia\nVendeva sul web tartarughe di specie protetta: denunciato\nIntervento nell'abitazione dell'uomo dei carabinieri del centro anticrimine natura di Palermo in tandem con i carabinieri della Compagnia di Agrigento\nAveva pubblicato, su un sito internet, l’annuncio di vendita di tre esemplari di tartaruga terrestre, consapevole del fatto che fossero sottoposti alla tutela della convenzione di Washington. Lo hanno scoperto i carabinieri del centro Anticrimine Natura di Palermo, distaccamento di Punta Raisi, con la collaborazione dei militari dell’Arma della Compagnia di Agrigento.\nGli investigatori sono riusciti subito a rintracciare l’indirizzo dove si trovavano le testuggini, in territorio di Favara. Qui in un’immobile i militari dell’Arma hanno trovato cinque esemplari di “Testudo Hermanni” (due riproduttori e tre piccoli). Le tartarughe sono state sequestrate, e affidate al centro regionale di recupero fauna selvatica di Ficuzza, nel Palermitano. Il proprietario, un favarese, è stato denunciato alla Procura di Agrigento.


CONCERTO PER IL CENTRO ITALIA, TREVIGIANI DI CUORE\nSaranno impegnati in tre progetti dell'Associazione nazionale Alpini\nRaccolti oltre cento scatoloni di vestiti e 4500 euro\nTREVISO - Oltre cento scatoloni di indumenti invernali e ben 4.500 euro. Obiettivo centrato per il mega concerto di solidarietà "Treviso non sta a guardare", promossa dal coro Stella Alpina e dal gruppo Alpini Treviso città: dieci cori della Marca, con più di 350 coristi, hanno cantato assieme domenica sera nella chiesa di San Francesco a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite da terremoto e maltempo.\nIl bilancio è stato tracciatodal capogruppo delle penne nere Maurizio De Biasio e dal vicepresidente del coro Stella Alpina Mario Conte, soddisfatti soprattutto per la risposta dellla città: un migliaio i trevigiani hanno partecipato al concertone e tanti altri nei giorni seguenti hanno continuato a portare indumenti in sede: maglioni, giacche a vento, scarponi, scarpe e berretti, riempiendo le stanze in ogni angolo. Selezionato, smistato e inscatolato dagli Alpini, ora il materiale partirà per le zone colpite dal sisma, non appena il centro di coordinamento indicherà la destinazioni precise.\nL'assegno di 4.500 euro, invece, verrà devoluto ai progetti di ricostruzione portati avanti dall'Associazione nazionale Alpini: in particolare, per due centri polifunzionali ad Amatrice e Accumuli e per una scuola ad Arquata del Tronto. Sarà l'Ana stessa ad affidare e gestire direttamente i lavori e l'avanzamento dei cantieri potrà essere seguito sul sito dell'associazione.\nCoro Stella Alpina, Voci d’Oltrefiera, Coro interculturale Daltrocanto, Coro ANA La Sorgente di Morgano, Coro Getsemani, Coro Le Nostre Voci di Dosson, Coro ANA Preganziol, Schola Cantorum Santa Bona, Corale polifonica Luigi Pavan, Coro Sante Zanon.


News Uomini e Donne: Andrea e Giulia si sposano a maggio? La De Lellis rivela i dettagli\nGiulia De Lellis e Andrea Damante si sposano a maggio\nPomeriggio 5 ha una nuova opinionista: Giulia De Lellis. Ecco la rivelazione sorprendente del suo matrimonio con Andrea Damante.\n12 novembre 2016 18:36 12 novembre 2016 18:36\nBuone notizie per i fan della coppia Andrea e Giulia, i cosiddetti 'Damellis': i due si sposeranno! Ma questa non è di certo una grossa novità: i due noti personaggi, circa due settimane fa, annunciarono le loro intenzioni a Pomeriggio 5 dichiarando di voler mettere su una bella famiglia. Ma se finora sono state solamente delle chiacchiere di circostanza, ora le cose sembrano essere sempre più imminenti. A rivelare quest'altra notizia è stata Giulia De Lellis a Pomeriggio 5. Scopriamo subito maggiori dettagli.\n'A maggio mi sposo con Andrea'\nI due personaggi divenuti famosi grazie a Uomini e donne hanno deciso di sposarsi.\nLa data del matrimonio sembra essere prevista per maggio, a rivelarlo è proprio l'ex corteggiatrice Giulia che, a Barbara D'Urso, ha detto 'Voglio sposarmi con Andrea a maggio'. Parole che sono venute fuori mentre si parlava di principi e principesse. Giulia ha persino dichiarato che lei non si sente una principessa ma che Andrea la fa sentire tale. I due hanno intenzione non solo di sposarsi ma anche di fare dei figli anche se il loro primo obiettivo è quello di trovare la casa giusta dove vivere. A quanto pare le cose fra i due stanno andando a gonfie vele nonostante gli ultimi gossip su di loro che li vedevano in crisi per colpa di Asia Nuccetelli.\nGiulia De Lellis opinionista di Pomeriggio 5\nOrmai Asia Nuccetelli sembra essere un lontano ricordo.\nGiulia è persino diventata l'opinionista fissa di Pomeriggio 5. Ogni giorno sarà presente in studio accanto a Barbara D'Urso. Questa novità è stata rivelata dalla stessa conduttrice del format pomeridiano di Canale 5 che ha motivato la sua decisione dichiarando che la De Lellis è simpatica e molto spigliata, proprio ciò che occorre al programma. Dunque, partecipare alle varie ospitate ha giovato molto alla carriera della fidanzata dell'ex tronista di Uomini e Donne che è immediatamente entrata nel suo ruolo di opinionista durante la puntata del 10 novembre quando ha detto la sua sui matrimoni reali.\nEd è proprio in questa occasione che la donna ha lasciato trapelare che si sposerà a maggio con Andrea Damante. I due si sposeranno davvero?\nBlasting News consiglia Uomini e Donne, Michele Dentice in lacrime: 'Vado via, non me la sento di continuare' U&D, Davide e Chiara potrebbero essersi conosciuti già prima del programma Anticipazioni Uomini e donne 18-22 gennaio: Gemma single, Davide in crisi per la scelta U&D, registrazione 13 gennaio: Maurizio rifiuta Gemma, Gianni litiga con Incarnato Spoiler Il Segreto, trame dal 14 al 20 novembre: Bosco e Berta si baciano Gossip Belen Rodriguez e Stefano De Martino ritornano insieme? La verità choc di Cecilia U&D, Michele Dentice lascia il dating-show in lacrime: 'Non sto più bene qua' Video U&D, registrazione puntata 13 gennaio: Gemma conosce un nuovo corteggiatore di 40 anni Video


La tua spesa online con Eataly | Eataly\nLa tua spesa online con Eataly\nVista la situazione particolarmente delicata, noi di Eataly vogliamo starti più vicino e in queste settimane abbiamo potenziato i servizi di spesa online e consegna a domicilio. Scopri il servizio attivo nella tua città e preparati ad assaporare il meglio dell’enogastronomia italiana.\nTorino, Milano e Roma - Eataly Today\n- Consegne dal lunedì al sabato in 3 fasce orarie: 10.30-14.15 | 14.30-18.15 | 18.30-22.30\nTutta la freschezza e la qualità degli alti cibi direttamente a casa tua: su Eataly Today trovi un ampio catalogo di prodotti freschi come il pesce sostenibile selezionato dai nostri mari, la carne de La Granda, il pane cotto nel forno a legna, la frutta e la verdura di stagione, e ancora la pasta e le salse, i vini, le birre e tanto altro.\nGenova - Everli by Supermercato24 e consegna a domicilio\nLe eccellenze di Eataly Genova sono disponibili sulla piattaforma di Everli con oltre 3.000 prodotti. Tra questi, solo per citarne alcuni: specialità liguri come il pesto genovese, la pasta artigianale e i dolci tipici, le confetture biologiche, i vini del territorio. Non mancano poi i freschi come latticini, salumi e formaggi, carne e pesce, con tante offerte e promozioni.\nInoltre, è disponibile un servizio di consegna a domicilio in tutta Genova prenotabile con una semplice chiamata allo 010 8698721.\nTrieste - La spesa a domicilio\nPer poter richiedere la tua spesa a domicilio, puoi scrivere una mail a eatalytrieste@eataly.it. Puoi fare il tuo ordine dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. La spesa sarà consegnata il mercoledì e il sabato.\nFirenze - La spesa a domicilio\nPuoi ricevere la spesa a domicilio contattandoci via email a eatalyfirenze@eataly.it. Ti manderemo l'elenco dei prodotti che puoi ordinare; le consegne vengono effettuate dal lunedì al sabato mattina in bicicletta, attraverso i corrieri di Ecopony Bike Messengers. E in autunno puoi ordinare i tuoi prodotti preferiti anche tramite l'app Glovo.\nPiacenza - La spesa a domicilio\nPuoi ordinare la tua spesa dal lunedì a venerdì chiamando dalle 9.00 alle 12.00 il numero 342 8447536. Per le consegne nella città di Piacenza è previsto un costo di consegna di 5,00 €; per consegne fuori città il costo è di 8,50 €.\nBari - La spesa a domicilio\nRicevi i prodotti di Eataly Bari ogni giorno a casa tua: puoi ordinare la tua spesa tramite la app Glovo e scegliere quando preferisci riceverla. E la consegna è in giornata!\nBologna - La spesa a domicilio\nPer ordinare la tua spesa puoi chiamare il numero 051 0952820 o scrivere a eatalybolognashop@eataly.it. La consegna è in giornata per gli ordini ricevuti entro le ore 13.00, altrimenti avviene il giorno successivo. Per gli ordini inferiori ai 60 € è previsto un costo di consegna di 5 €; per importi superiori, è gratuito. Per gli over 65 non ci sono costi di consegna.\nPinerolo - La spesa a domicilio\nPuoi ordinare la tua spesa dal lunedì al sabato chiamando il numero 0121 042601; la consegna avviene il giorno stesso per tutti gli ordini effettuati entro le ore 14.00. L'area di consegna: Pinerolo, Riva di Pinerolo, Collina di Pinerolo (San Maurizio e Costagrande), Buriasco, Osasco, Porte, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Roletto, Frossasco, Cantalupa, Piscina. L'ordine minimo è di 50 € e la spesa di trasporto è di 5 €.\nMonticello d'Alba - La spesa a domicilio\nContattaci allo 0173 592424 o scrivi a monticello.online@eataly.it con la lista dei prodotti che vuoi ricevere. Ti consegneremo la spesa comodamente a casa ogni mercoledì e sabato pomeriggio. Per i costi della consegna, Monticello, Alba, Bra e relative frazioni: 5 €. Altri paesi della zona: 8 €.\nForlì - La spesa a domicilio\nLa spesa di Eataly arriva direttamente a casa tua con consegna gratuita in tutta la città di Forlì. Puoi ordinare i prodotti che preferisci dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 13.00, chiamando il numero 0543 1718410 o scrivendo a eatalyforli@eataly.it. È previsto un minimo d'ordine di 50 €, mentre la consegna viene effettuata dal lunedì al venerdì.\nE per il resto d'Italia e in Europa - Lo Store Online\nI servizi online di Eataly raggiungono anche tutte le altre città italiane e l'Europa grazie allo Store Online: trovi le migliori proposte per arricchire la dispensa e per preparare i tuoi piatti. Dalla pasta ai legumi, dai condimenti agli sfizi salati, alle conserve di carne, pesce e verdure. E ancora, idee per la casa e la cura del corpo.\nScegli il servizio online della città più vicino a te e buona spesa!


Gennaio 2016 - Federico Pepe\nScritto il 29 Gennaio 2016 30 Dicembre 2017\nÈ finalmente arrivato il momento di mettere insieme quanto imparato nell’ultimo mese, programmazione ad oggetti e array, e di concludere il nostro esercizio Bouncing Ball. La domanda a cui oggi daremo, finalmente, risposta è sempre la stessa: come faccio a creare decine o centinaia di oggetti? Un array di oggetti Riprendiamo il codice dell’esercizio Bouncing Ball dove l’avevamo lasciato. Il primo … Continua a leggere Array di oggetti: Bouncing Ball, parte 4\nScritto il 24 Gennaio 2016 30 Dicembre 2017\nAvevo concluso l’ultimo post relativo alla programmazione orientata agli oggetti con una domanda: se volessimo creare decine o centinaia di oggetti? Il copia incolla non sarebbe certamente la scelta più consona. Abbiamo capito già da tempo che uno dei principi di base della programmazione è scrivere meno righe di codice possibile per ottenere il risultato sperato. Introduciamo oggi il … Continua a leggere Array: dichiarazione, inizializzazione e utilizzo\nScritto il 21 Gennaio 2016 30 Dicembre 2017\nSe vi siete persi gli articoli precedenti, qui trovate la parte 1 e la parte 2 di questo esercizio. Con questo post non aggiungeremo niente di nuovo al nostro programma ma rivedremo per intero il codice per trasformarlo in una versione ad oggetti. Bouncing Ball Object Oriented Per prima cosa aggiungiamo una nuova Tab che chiameremo Ball, … Continua a leggere Esercizio: Bouncing Ball, parte 3 (OOP)\nScritto il 15 Gennaio 2016 30 Dicembre 2017\nRipartiamo da dove ci siamo fermati con l’ultimo post: abbiamo scritto la nostra prima classe e abbiamo creato il nostro primo oggetto. Nell’approfondimento di oggi su classi e oggetti parleremo di alcune questioni importanti: come mantenere pulito il codice quando si lavora con le classi, come passare parametri al constructor e, infine, come creare n oggetti. Operazione pulizia: utilizzare … Continua a leggere OOP: Classi e oggetti, parte 2\nScritto il 8 Gennaio 2016 30 Dicembre 2017\nLa settimana scorsa abbiamo fatto un’introduzione generale alla programmazione orientata agli oggetti; con questo post entreremo nello specifico analizzando la sintassi corretta da utilizzare quando si scrive una classe e quando si usa un oggetto in Processing. Sintassi della classe Ricordo che per classe intendiamo il template di partenza che utilizzeremo per creare nuovi oggetti. Per creare una nuova classe abbiamo … Continua a leggere OOP: Sintassi di classi e oggetti\nScritto il 2 Gennaio 2016 30 Dicembre 2017\nÈ finalmente arrivato il momento di cominciare a parlare di programmazione orientata agli oggetti ma, prima di addentrarci nel codice e modificare i nostri sketch, è importante dare una definizione chiara e semplice di che cosa sono gli oggetti e di come li possiamo utilizzare. Questo post, quindi, non conterrà esempi pratici ma fornirà un’introduzione generale all’argomento. Ho deciso di … Continua a leggere Introduzione agli oggetti


€ 86,10 (48%)\nCodice Prodotto: GPSBSAVATE-M\nSACCO ITALIAN STYLE - Disegnato e progettato in Italia\nIl Sacco Savate "Italian Style" rientra tra le novità 2018-2019 del catalogo Gym Power.\nMigliorata la grafica e sostituito il colore effetto lucido con un effetto matto, il sacco savate "italian style", si presenta con uno stile più elegante ed accattivante, pur mantenendo stesse qualità e caratteristiche che lo hanno contraddistinto negli ultimi anni, presentando come sempre un prezzo molto vantaggioso e materiali di realizzazione di elevata qualità.\nUN SACCO STUDIATO PER L'UTILIZZO IN DIVERSE DISCIPLINE\nA differenza di un semplice sacco da boxe, il sacco savate presenta alla base una forma conica, ideale per sferrare calci e ginocchiate. Il sacco savate è di fatto un sacco polifunzionale, in quanto oltre per gli allenamenti di pugilato, può essere utilizzato per discipline che richiedano l'utilizzo di piedi e gambe, come la kick boxing, il karate, l' MMA, e discipline di Arti Marziali e Lotta varie.\nIl sacco savate Italian Style viene realizzato con della speciale pelle sintetica, un'innovativa formula brevettata, testata in laboratorio, presenta una massima resistenza a strappi e ai segni di usura.\nDotato di 4 punti di ancoraggio, il sacco savate oltre a mantenere una posizione ferma e stabile, è in grado di resistere anche ad altissime sollecitazioni.\nIdeale per atleti e palestre, che lavorano con il sacco in maniera frequente ed intensa.\nIl sacco può essere ispezionato internamente in qualsiasi momento, grazie alla presenza di una zip posta sulla parte superiore del cappuccio.\nIn dotazione con il sacco riceverete le catene con anello givolare incorporato. Il givolare avrà lo scopo di favorire la rotazione del sacco, evitandone di conseguenza l'attorcigliamento delle catene.\nPRODOTTO GARANTITO 24 MESI "ANCHE IN PALESTRA"\nSicuri della qualità e della resistenza dei nostri sacchi, abbiamo deciso di estendere la garanzia a 2 anni anche per palestre e club di pugilato, in cui il sacco viene sottoposto frequentemente ad allenamenti professionali e intensi.\nPulire in sacco con un panno umido, utilizzando semplicemente acqua e sapone.\nTEMPI DI CONSEGNA IN 24/72 ORE\nTutti i sacchi della linea Gym Power, sono disponibili in pronta consegna presso i nostri magazzini. Tutte le nostre spedizioni vengono affidate esclusivamente a corrieri celeri, con tempi di consegna in 24-72 ore lavorative.\nDimensioni Sacco 160x40/30 cm\nPeso Sacco 50 kg


PIONEER PET RAIN DROP FOUNTAIN IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA - PDF Free Download\nDownload "PIONEER PET RAIN DROP FOUNTAIN IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA"\n1 SOLO PER USO INTERNO SEZIONE VI. CONSIGLI PER L USO Quando introdurrete la fontanella PIONEER PET Rain Drop è possibile che il vostro animale domestico mostri inizialmente diffidenza nei confronti della sua nuova fonte di acqua. Una volta attivata la fontanella lasciare che il vostro animale la usi secondo i propri ritmi. Alcuni animali potrebbero aver bisogno di alcuni giorni per abituarvisi, altri di molto più tempo. Il vostro animale potrebbe preferire che la fontanella sia collocata lontano dalla zona adibita ai suoi pasti. Provate pertanto a posizionarla in altre aree della casa, come nella lavanderia, nel bagno oppure in un angolo della cucina. In alcuni casi potrebbe essere utile tenera la fontanella spenta fin quando l animale non inizia a bere. In un secondo luogo collegare la fontanella affinché l acqua mantenga tutta la sua freschezza. SEZIONE VII. GARANZIA Il motore e le parti della fontanella sono garantiti contro i difetti relativi a materiali e manodopera per un periodo di 1 anno a partire dalla data di acquisto originale. La garanzia decade qualora la manutenzione della pompa non dovesse essere conforme alle istruzioni riportate a pagina 5 del presente manuale. Conservare lo scontrino come prova di acquisto del prodotto. Per maggiori informazioni sulla garanzia e per poter usufruire del servizio di assistenza inviare una mail a oppure contattare il numero PIONEER PET RAIN DROP FOUNTAIN ISTRUZIONI RIGUARDANTI RISCHIO DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O LESIONI ALLE PERSONE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA ATTENZIONE: quando si utilizzano dei dispositivi elettrici seguire sempre le precauzioni di base, incluse le seguenti: Leggere attentamente le istruzioni prima dell uso. Per ridurre il rischio di incidenti adottare maggiori precauzioni in presenza di bambini. Utilizzare solo accessori raccomandati o venduti dal produttore. Non utilizzare all esterno. SOLO PER USO INTERNO. 1\n2 Non spegnere l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione. Premere l apposito pulsante per spegnere l apparecchio. Non attivare l apparecchio qualora il cavo di alimentazione o il pulsante di accensione fossero danneggiati oppure in seguito ad un malfunzionamento della fontanella o qualora questa perdesse acqua. Per ridurre il rischio di scosse elettriche non collocare o conservare la fontanella dove potrebbe cadere o essere spinta inavvertitamente in acqua. Spegnere sempre il dispositivo dopo l utilizzo e prima di qualsiasi operazione di manutenzione e pulizia. Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa di corrente. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI SEZIONE I. ISTRUZIONI PER L USO DELLA VOSTRA FONTANELLA PIONEER PET RAIN DROP NON UTILIZZARE SENZA ACQUA SOLO PER USO INTERNO Controllare prima dell utilizzo che il cavo di alimentazione sia integro. 1. Sciacquare completamente la cassetta del filtro con dell acqua fredda prima di collocarla all interno del vano pompa per eliminare possibili residui di polvere di carbone attivo, innocua per gli animali. 2. Rimuovere il coperchio della fontanella esercitando con la punta delle dita una leggera pressione sotto la parte anteriore del coperchio e tirando verso l alto (figura 1). 3. Rimuovere il coperchio del vano pompa premendo l apposito pulsante ubicato sul lato anteriore e tirando il coperchio verso l alto (figura 2). Reinserire il filtro al carbone attivo nella cassetta del filtro dopo averlo sciacquato. Collocare la cassetta del filtro all interno del vano pompa (figura 3). 2\n3 4. Riposizionare il coperchio del vano pompa (figura 4). 5. Riposizionare il coperchio della fontanella (figura 5). 6. Collocare la fontanella nella posizione desiderata. È consigliabile l utilizzo di un tappetino per proteggere il pavimento dagli schizzi di acqua provocati dall uso della fontanella da parte del vostro animale domestico. 7. Riempire la fontanella d acqua. 8. Prima di accendere il dispositivo assicurarsi di avere le mani asciutte e che il cavo di alimentazione non sia bagnato. 9. Una volta accesa la fontanella attendere da 1 a 2 minuti prima che la pompa inizi a funzionare. 10. Aggiungere acqua se necessario e assicurarsi che il livello dell acqua sia sempre a circa 1,30 cm dal bordo del coperchio. SEZIONE II. ISTRUZIONI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA VOSTRA FONTANELLA PIONEER PET RAIN DROP Pulire regolarmente la fontanella. La frequenza delle operazioni di pulizia dipende dalla qualità dell acqua e dal numero di animali domestici che usano la fontanella. FILTRI: Cambiare il filtro approssimativamente ogni 2 / 4 settimane. PER LA SOSTITUZIONE DEL FILTRO CONSULTARE E ACQUISTARE ONLINE SU #3002 FILTRI DI RICAMBIO UNIVERSALI (3 confezioni). FONTANELLA: Smontare e pulire la fontanella approssimativamente ogni 2 settimane seguendo i seguenti passaggi: 1. Spegnere la fontanella. 2. Rimuovere il coperchio della fontanella (figura 6). 3. Rimuovere il cavo di alimentazione dall alimentatore. 3\n4 4. Staccare il cavo di alimentazione del motore dal tubicino di passaggio dello stesso. Rimuovere quindi il coperchio del vano pompa (figura 7). 5. Far uscire l acqua residua dalla vaschetta inferiore. 6. Rimuovere il cavo di alimentazione e il motore e metterli da parte. 7. Lavare la vaschetta inferiore e il coperchio della fontanella con dell acqua calda e del sapone neutro e risciacquare bene. 8. Asciugare tutti i componenti della fontanella con un panno asciutto. SEZIONE III. RIASSEMBLAGGIO E RIATTIVAZIONE DELLA FONTANELLA DOPO LE OPERAZIONI DI PULIZIA. 1. Assicurarsi che la levetta del flusso d acqua del motore sia posizionata sulla seconda posizione verso il basso (figura 8). 2. Cambiare la cartuccia filtrante (si consiglia di sostituire la cartuccia filtrante ogni 4 settimane). Sciacquare la nuova cartuccia filtrante prima dell uso. 3. Reinserire il coperchio del vano della pompa. 4. Ricollocare il vano della pompa all interno della vaschetta inferiore seguendo l apposito tracciato. Premere il vano della pompa verso il basso per far sì che si agganci alla vaschetta (figura 9). 5. Rinfilare il cavo di alimentazione nel tubicino di passaggio dello stesso (figura 10). 6. Riposizionare il coperchio della fontanella. 4\n5 7. Posizionare la fontanella nel luogo desiderato. 8. È consigliabile l uso di un tappetino per proteggere il pavimento da eventuali schizzi di acqua causati dall animale durante l utilizzo della fontanella. 9. Riempire la fontanella con l acqua. 10. Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente. 11. Prima di accendere la fontanella assicurarsi di avere le mani asciutte e che il cavo di alimentazione non sia bagnato. 12. Aggiungere acqua se necessario. SEZIONE IV. MANUTENZIONE DEL MOTORE Pulire il motore è necessario per assicurare un funzionamento duraturo della vostra fontanella e la pulizia dell acqua. 1. Spegnere la fontanella. 2. Rimuovere il coperchio della fontanella dalla vaschetta inferiore. 3. Staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. 4. Rimuovere il coperchio del vano della pompa e metterlo da parte (figura 11). 5. Estrarre con cura il motore dal vano della pompa. Potrebbe essere necessario esercitare maggior forza essendo il motore ancorato al fondo tramite delle ventose. 6. Una volta estratto il motore dalla fontanella, premere delicatamente con il pollice e l indice la piastra di copertura del motore su entrambi i lati e staccarla. Potrebbe essere necessario inserire l unghia nella fessura della placca di copertura per poterla sollevare (figura 12). 5\n6 7. Per rimuovere lo statore posizionare l unghia al di sotto della levetta laterale e tirare (figura 13). 8. Una volta tolto il motore sarà possibile rimuovere la ventola (a 3 pale in metallo) tenuta ferma magneticamente. Per rimuovere la ventola posizionare l unghia sotto una delle pale e tirare (figura 14). 9. Sciacquare accuratamente. 10. Una volta puliti tutti i componenti, riassemblare il motore riposizionando la ventola, lo statore e la piastra di copertura. SEZIONE V. PRECAUZIONI DI SICUREZZA ISTRUZIONI IN CASO DI INCENDIO, SCOSSA ELETTRICA O LESIONI ALLA PERSONA Non permettere ad animali e bambini di masticare o inghiottire parti della fontanella. Se si è preoccupati per il cavo di alimentazione acquistare una guaina di protezione per cavi elettrici in un qualsiasi negozio di ferramenta o di articoli per la casa. Non tentare di riparare il dispositivo personalmente. Qualora la spina del dispositivo dovesse bagnarsi, staccare l interruttore generale dell elettricità. Evitare di spegnere il dispositivo. Per evitare che la spina o la presa di corrente si bagnino, quest ultima dovrebbe essere sempre posizionata a un livello superiore rispetto a quello della fontanella. Controllare il dispositivo prima dell utilizzo. Non accenderlo qualora il cavo di alimentazione o la spina dovessero essere bagnati. Non tentare di sostituire il cavo di alimentazione o la spina in caso di malfunzionamento. Se necessario utilizzare un cavo di prolunga compatibile. b 6\nPRECAUZIONI DI SICUREZZA Attenzione: al fine di evitare danni e lesioni, osservare le istruzioni generali di sicurezza integrate da quelle riportate qui di seguito. 1. LEGGERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI\nCatit Design FRESH & CLEAR FONTANELLA Manuale d uso Indice: p.1 Precauzioni di sicurezza p.1 Contenuto della confezione p.4 Utilizzo p.5 Manutenzione e pulizia p.10 Domande frequenti p.10 Accessori e pezzi


Posle tebja (After you) - (Andrej Danilko, 2004) - CulturaGay.it\nPosle tebja (After you) - (Andrej Danilko, 2004)\n30 giugno 2010, La Gaya Scienza\nUn videoclip gay, con un solo personaggio, e completamente privo di parole? Assurdo!\nCome dimostra questo filmato, commento d'una musica di Andrej Danilko (cantante ucraino meglio noto col nome di Vera Serduchka, col quale si esibisce vestito da donna... ma guai a insinuare che potrebbe essere gay!).\nDi solito nei video musicali le immagini commentano o contrappuntano le parole.\nQui invece le immagini dialogano con una musica per pianoforte solo, allo scopo di rendere l'emozione della solitudine che resta al momento della fine di una storia d'amore.\nIl regista è riuscito a introdurre il tema omosessuale con eleganza, evitando di prendere di petto una realtà fortemente omofoba come quella russa, ma al tempo stesso alludendo al tema gay in modo neppure troppo velato.\nLo ha fatto giocando sulle prospettive, cioè sui punti di vista.\nIl video presenta infatti un bel ragazzo da solo in una stanza, che prepara il tè (con i gesti dell'abitudine) per due persone, e riflette, guarda un orologio aspettando qualcuno che evidentemente deve arrivare (infatti mentre si sta lavando sussulta e s'alza di scatto: qualcuno deve aver suonato il campanello)...\nIl regista non chiarisce mai se il ragazzo stia ripensando alla persona che ha amato e ha perduto (come certamente penserà lo spettatore eterosessuale, dato che escluderà in partenza la prospettiva opposta), o se sia invece lui la persona perduta, vista attraverso gli occhi di chi sta pensando a lui come a un amore perduto (non a caso il titolo, tradotto, significa "Dopo di te", e non "Dopo di me" o "Dopo di lui/lei").\nPerché ciò che a un occhio gay non può sfuggire, e che invece ad un occhio eterosessuale è totalmente irrilevante, è che le immagini sono piene di desiderio verso il ragazzo (io adoro il commento su Youtube dell'internauta etero ottusangolo che chiede: "Non capisco da dove la genta abbia preso l'idea che Danilko, o il suo video, siano omosessuali? (...) Non può essere una ragazza a lasciare un ragazzo?").\nAlla fine, con una metafora molto bella, gli oggetti della persona amata ancora presenti nella stanza (il secondo spazzolino da denti, le valigie in attesa accanto alla porta, le foto incorniciate del ragazzo) svaniscono nell'aria.\nPer un attimo si vede anche, fuori fuoco, una mano che regge la seconda tazza: la persona amata è quindi venuta a riprendere le sue cose? Probabilmente è così: le ombre che si spostano nelle inquadrature sono un indizio delicatissimo d'una presenza fisica che è al tempo stesso assenza nel cuore, dato che mentre il corpo si muove nella stanza per raccogliere le proprie cose e causa ombre nella luce, la stanza resta comunque vuota, anzi svuotata.\nE passato questo momento il ragazzo, rimasto solo, nell'appoggiare la propria tazza ormai vuota, senza volerlo la spezza.\nC'è insomma tutta una storia, piena di dettagli delicati, raccontata da queste immagini libere dal racconto con le parole. Tanti piccoli simboli, e metafore poetiche, da decifrare e poco a poco, e che smentiscono l'impressione di piatta elementarità ("ma qui non succede niente!") che lo spettatore distratto potrebbe avere alla prima visione.\nL'insistenza con cui la macchina da presa si sofferma sulla bellezza delicata e un po' gracile del giovane (mostrato anche a torso nudo, chissà come mai), è una chiara strizzata d'occhio allo spettatore omosessuale, per dargli la chiave di lettura "alternativa".\nMa se questo non bastasse, allora un manifesto con una foto di nudo di Mapplethorpe appeso accanto al letto del ragazzo dovrebbe rendere chiaro il messaggio anche allo spettatore più tonto...\n(A dire il vero, analizzando col fermo immagine, i poster di nudo sono due, ed uno non è di Mapplethorpe. Visto che in un'altra in quadratura appaiono ritratti fotografici del ragazzo, non c'è nulla di più facile che immaginare che il modello nudo del secondo poster sia il ragazzo stesso, fotografato dal suo amante. Certo, bisogna proprio avere una mente gay per arrivare a queste illazioni... Ma per fortuna io ce l'ho!).\nNon sono mai stato un estimatore dei linguaggi ambigui. Nel 99% dei casi in questo campo vengono usati non per scelta artistica o espressiva, ma per banale pusillanimità, per conformismo e autocensura.\nPerò quando, di tanto in tanto, il tocco e il tono sono perfettamente azzeccati, come in questo caso, allora possono dar vita ad un risultato artistico riuscito, e non possibile con approcci più diretti.\nIl solo aspetto vagamente stonato di questo gioiellino di video è che al confronto di ciò a cui i videoclip occidentali ci hanno abituati forse eccede un po' in romanticismo, quasi come il tè arabo che pur essendo ottimo da bere tende ad essere sempre troppo zuccherato per i nostri gusti.\nMa qui probabilmente siamo semplicemente di fronte al fatto che questo video è stato prodotto per il pubblico russo, che verosimilmente avrà gusti diversi da nostri in fatto di zucchero.\nA parte questo, quello per "Posle tebja" è un video a mio parere assolutamente perfetto, totalmente diverso dalla produzione di clips musicali a cui siamo abituati, e per questi motivi merita di essere visto, e consigliato agli amici.\nPosle tebja (After you)\nL'attore protagonista del videoclip.\nIl letto sovrastato dai due poster con foto di nudo maschile.\nLa copertina del CD in cui appare il video qui recensito.