ENERGILØSNINGER. Videncenter for Energibesparelser i Bygninger opdateret januar Installationer - PDF\nDownload "ENERGILØSNINGER. Videncenter for Energibesparelser i Bygninger opdateret januar Installationer"\n1 ENERGILØSNINGER Videncenter for Energibesparelser i Bygninger opdateret januar 2017 Installationer\n2 Kom godt i gang med energirenovering Energiløsningerne, som du finder her i kataloget, er udviklet af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger. De giver dig praktiske anvisninger på, hvordan der opnås en god energistandard i eksisterende bygninger. Der er energiløsninger til stort set alle bygningsdele og installationer. I dette katalog finder du energiløsninger til installationer, mens energiløsninger til klimaskærmen er samlet i et andet tilsvarende katalog. De er fuldt opdaterede i forhold til BR15 og giver svar på, hvordan bygningen gøres mere energirigtig, hvor store besparelser der kan opnås, og hvordan arbejdet udføres korrekt. Med energiløsningerne i hånden er det lettere at få bygningsejerne interesserede i energiforbedringer og finde ud af, hvad der kan gøres i en konkret bygning. Ved hjælp af energiløsningerne kan du lave dine egne beregninger for en konkret bygning, eller du kan benytte beregneren, som ligger på vores hjemmeside. Har du spørgsmål til stort eller småt omkring energieffektivisering af bygninger, og hvordan det gennemføres, er vores telefoner åbne dagligt. Ring til os på telefon Du kan også skrive til Find yderligere information og beregner på 2\n3 Katalog for installationer VARMEINSTALLATION Varmepumper Brugsvandsvarmepumpe... 5 Luft-luftvarmepumpe... 9 Konvertering til luft-vandvarmepumpe Konvertering til jordvarme Udskiftning af ældre gaskedel til gashybridvarmepumpe Fjernvarme Konvertering til fjernvarme Udskiftning af fjernvarmeunit Gas, olie og fast brændsel Konvertering til gas Udskiftning af gaskedel Udskiftning af oliekedel Konvertering til brænde- eller pillefyret kedel Solvarme Solvarmeanlæg til varmt brugsvand Solvarmeanlæg til varmt brugsvand og opvarmning Forbedring af eksisterende varmeinstallation Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Efterisolering af rør til varmt brugsvand Efterisolering af rør til radiatorer m.m Styring af cirkulationspumpe til varmt brugsvand Udskiftning af cirkulationspumpe i rumvarmeinstallation Udskiftning af radiatorventiler/termostatstyringer Vejrkompensering og natsænkning Udskiftning af varmtvandsbeholder VENTILATION Ventilationsanlæg med varmegenvinding Boligventilationsvarmepumpe Etablering af hybridventilation ELINSTALLATIONER Styring af udendørs belysning Solcelleanlæg til elproduktion ØVRIGE ENERGILØSNINGER YDERLIGERE VÆRKTØJER PÅ BYGGERIOGENERGI.DK\n5 Brugsvandsvarmepumpe Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER REVIDERET DECEMBER 2015 Det anbefales at installere en brugsvandsvarmepumpe i huse med naturlig ventilation, hvor den primære varmekilde er dyr, fx i form af elvarme, ældre olieeller gaskedler. En brugsvandsvarmepumpe nogle gange også kaldet en fraluftsvarmepumpe adskiller sig fra en boligventilationsvarmepumpen ved ikke at være indbygget i et ventilationsanlæg med varmegenvinding. Varmepumpen er opbygget som et højt, smalt kabinet med udsugningsventilator, varmepumpe og varmtvandsbeholder. Varmepumpen genvinder varmen fra den varme og fugtige luft, der suges ud af bad, køkken og bryggers. Varmen bruges til produktion af varmt brugsvand. Denne varme ville ellers gå tabt. Nogle brugsvandsvarmepumper har mulighed for tilslutning af en mindre gulvvarme- eller radiatorkreds. Hvis det er overkommeligt at komme til at indbygge indblæsningskanaler i opholdsrum, bør der installeres en boligventilationsvarmepumpe i stedet for. Se Energiløsningen: Boligventilationsvarmepumpe. Krav Minimum: Energimærke A Udsugning fra vådrum Afkast Signaturforklaring Udsugningsventilator og varmepumpe Afkast Udsugning Varmt vand ud Afkast fra emhætte (separat) Afkast fra primær varmekilde Afkast fra brugsvandsvarmepumpe Varmeveksler VVB Koldt vand ind Isolering Detalje, brugsvandsvarmepumpe Primær varmekilde Koldt vand Brugsvandsvarmepumpe, se detalje 5\n6 Brugsvandsvarmepumpe Energibesparelse Ved at montere en brugsvandsvarmepumpe opnås der en besparelse på varmeregningen, fordi energien i ventilationstabet genvindes til at producere varmt brugsvand. Der kommer dog et mindre tillæg på elregningen, idet der bruges el til at forsyne varmepumpedelen. Den endelige energibesparelse vil bl.a. afhænge af mængden af varmt brugsvand. Eksisterende ventilationssystem Naturlig ventilation, dvs. udskiftning af luften 12 gange i døgnet. Personer Ny brugsvandsvarmepumpe Energibesparelse ved installation af brugsvandsvarmepumpe kwh pr. år Eksisterende ventilationssystem Ny brugsvandsvarmepumpe Energitillæg til forsyning af brugsvand varmepumpe kwh pr. år Personer Varmepumpe med energimærke A SCOP = 3,8 Varmepumpe med energimærke A++ SCOP = 4,7 Naturlig ventilation, dvs. udskiftning af luften 12 gange i døgnet Fordele Mindre varmetab fra udluftning af huset Ingen udgifter til skorstensfejning Bedre økonomi pga. lavere varmeregning Større uafhængighed af stigende energipriser Øget komfort og bedre indeklima Lavere CO 2 -udledning Forøger husets værdi Altid frisk luft i huset Fugt i luften fjernes. Derved undgås uhensigtsmæssig fugt i husets konstruktioner og kondensdannelse på eventuelle kolde overflader Varmeproduktion ved forskellige brændsler: 1 liter olie = 8-10 kwh. 1 m³ naturgas = 9-11 kwh. (højest for nye kedler) CO 2 -udledning for forskellige opvarmningsformer: Naturgas: 0,205 kg CO 2 pr. kwh Fyringsolie: 0,265 kg CO 2 pr. kwh Fjernvarme: 0,115 kg CO 2 pr. KWh El: 0,440 kg CO 2 pr. kwh 6\n7 Brugsvandsvarmepumpe Eksempel på energibesparelse Forudsætninger Et parcelhus på 140 m 2 forsynes med en ny brugsvandsvarmepumpe. Huset er et standard et-plans parcelhus med et bryggers, et køkken, et badeværelse og et toilet. Huset er opvarmet med elradiatorer og har en elopvarmet varmtvandsbeholder. Der bor en familie på 4. Brugsvandsvarmepumpens SCOP er 3,8. Elpris 1: 2,30 kr. pr. kwh Elpris 2: 1,65 kr. pr. kwh Årlig energibesparelse kwh El til opvarmning af brugsvand kwh El til brugsvandsvarmepumpe kwh Besparelse kwh/år kwh/år = kwh Årlig økonomisk besparelse kr. El til opvarmning af brugsvand kwh x 1,65 kr./kwh = kr. El til brugsvansvarmepumpe kwh x 1,65 kr./kwh = kr. Service boligventilationsvarmepumpe kr. Besparelse kr kr kr. = kr. Årlig CO 2 -besparelse kg CO 2 -udledning opvarmning af brugsvand 0,440 kg/kwh x kwh = kg CO 2 -udledning boligventilationsvarmepumpe 0,440 kg/kwh x kwh = 476 kg Besparelse i kg kg kg = kg Udførelse Hvis ventilationen af huset skal fungere korrekt, skal der være forbindelse mellem alle rum, også når dørene er lukkede. Dvs., at der skal indbygges riste i dørene, dørtræ under dørene skal fjernes o.l. Dimensionering Brugsvandsvarmepumpen dimensioneres til at klare en udsugning på mindst følgende i køkken, bad, toilet, bryggers og kælder: Køkken: Bad og toilet: Særskilt toilet/bryggers/kælderrum: 20 l/s 15 l/s 10 l/s De fleste brugsvandsvarmepumper kan justeres trinvist til at udsuge forskellige luftmængder, typisk m 3 /t. Denne luftmængde er tilstrækkelig til at dække behovet for udsugning og et varmtvandsbehov på liter pr. dag. Montage Brugsvandsvarmepumpen placeres opretstående i bryggers e.l. Der monteres nye udsugningsarmaturer i køkken, bad og brygges. De forbindes via udsugningskanaler til brugsvandsvarmepumpen. Den brugte luft sendes via en ventilationskanal ud af en afkasthætte. Udsugnings- og afkastkanaler skal forbindes via en brandhæmmet fleksibel forbindelse for at undgå vibrationer i kanalerne. Brugsvandsvarmepumpen skal tilsluttes kondensafløb, jævnfør producentens forskrifter. En autoriseret el-installatør skal tilslutte strøm til anlægget, og en vvs-installatør skal forbinde den indbyggede varmtvandsbeholder til koldtvandsforsyning og varmtvandsaftapning. Når ventilationskanalerne føres gennem dampspærren, skal der anvendes en membrangennemføring. Der monteres en lyddæmper ved brugsvandsvarmepumpen, og det anbefales at montere lyddæmpere før udsugningsarmaturer for at undgå, at lyd bevæger sig fra rum til rum via ventilationskanalerne. Indregulering Brugsvandsvarmepumpen indreguleres, så bygningsreglementes krav til udskiftning af luft i huset overholdes. Eftersyn Afhængigt af størrelsen på varmepumpedelen og dens kølemiddelfyldning, der typisk varierer fra 0,5-3 kg, er der lovkrav til årligt eftersyn af kølekredsen. Hvis anlægget indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal det efterses mindst én gang årligt af en montør, som har den fornødne uddannelse. Er der mere end 2,5 kg kølemiddel i varmepumpen, skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et kølefirma (jf. AT-bekendtgørelse nr. 100 om anvendelse af trykbærende udstyr). 7\n8 Brugsvandsvarmepumpe Tjekliste Undersøg Isolering af udsugningskanaler Spørgsmål Svar Løsning Er udsugningsskanalerne isolerede? Hvis nej: se 1 Isolering af afkastkanaler Er afkastkanaler isolerede? Hvis nej: se 2 Indregulering Foreligger der en indreguleringsrapport? Hvis nej: se 3 Manual til anlægget Findes der en manual til anlægget? Hvis nej: se 4 Brændeovn Har bygningen brændeovn? Hvis nej: se 5 1. Isolering af ventilationskanaler Hvis ikke udsugningsskanalerne ligger indbygget i isoleringslaget på loftet, skal de isoleres med mindst 50 mm isolering. Isoleringen afsluttes med en beklædning af plast- eller alufolie udvendigt. 2. Isolering af afkastkanaler Afkastkanaler skal isoleres med mindst 50 mm isolering afsluttet med en beklædning af plast- eller alufolie udvendigt. Indeklima En korrekt dimensioneret brugsvandsvarmepumpe vil sørge for, at luften i boligen bliver udskiftet i henhold til bygningsreglementet. Hvis bygningen er tæt, og beboerne ikke har tradition for regelmæssig udluftning, vil brugsvandsvarmepumpen forhøje luftkvaliteten og reducere risikoen for problemer med fugt og skimmel. 3. Indregulering Der skal foreligge en indreguleringsrapport som dokumentation af, at der har været foretaget en indregulering. 4. Manual til brugsvandsvarmepumpen Brugermanualen skal være gennemgået med og udleveret til beboerne i huset. 5. Brændeovn Har bygningen en brændeovn, bør der tages forholdsregler, der sikrer at der ikke opstår undertryk i bygningen, fx under anvendelse af emhætte og brændeovn samtidig. Dette kan sikres ved separat friskluftsforsyning til brændeovnen. Yderligere information Bygningsreglementet BR15 Danske standarder: DS 428 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg DS 447 Norm for mekaniske ventilationsanlæg Virksomhedens stempel og logo: Kontakt Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB) Du Kontakt kan ringe Videncenter til os på for tlf. Energibesparelser , hvis i Bygninger du har spørgsmål. Eller Du kan gå ringe ind på til hjemmesiden: os på tlf , hvis du har spørgsmål. Eller gå ind på hjemmesiden: VEB påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i hverken trykt eller digitalt informationsmateriale eller for tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af materialet. VEB forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i materialet. 8\n9 Energiløsning Luft-luftvarmepumpe UDGIVET SEPTEMBER REVIDERET DECEMBER 2015 I bygninger, der opvarmes med el fx sommerhuse eller parcelhuse bør det overvejes at installere en luft- luftvarmepumpe. Det er nemlig ofte det mest økonomiske valg, hvis huset ikke har et vandbårent varmesystem, ikke er fuldt opvarmet i fyringssæsonen eller ligger uden for områder med tilslutningspligt til gas eller fjernvarme. Det skyldes, at andre typer varmepumper kræver installation af vandbårent radiatorsystem eller gulvvarme. Hvis bygningen er opvarmet i hele fyringssæsonen, bør der overvejes en varmepumpe, som egner sig til helårshuse, dvs. en jordvarme eller luft-vandvarmepumpe. til luften i det rum, som indedelen er placeret i typisk i en stue eller et køkken-alrum. Det betyder, at varmepumpen ikke opvarmer sekundære rum som soveværelse, badeværelse mv. De rum vil derfor stadig skulle opvarmes med elradiatorer. Som udgangspunkt kan en luft-luftvarmepumpe dække 70 % af opvarmningsbehovet i en bygning, mens resten dækkes med almindelig elvarme. Dog fås større løsninger med flere indedele, såkaldte multi-splitanlæg, som kan opvarme flere rum. Disse løsninger vil kunne dække en større andel af opvarmningsbehovet. Luft-luftvarmepumper optager varmeenergi i udedelen fra udeluften. Varmeenergien løftes til et højere temperaturniveau i varmepumpen og afgives af indedelen 9\n10 Installation af luft-luftvarmepumpe Anbefaling Vælg altid en varmepumpe fra Energistyrelsens produktliste se link under afsnittet Yderligere information. Sæsoneffektfaktoren, SCOP, for disse varmepumper er verificeret af et uafhængigt testinstitut. Luft-luftvarmepumperne er rangeret og kategoriseret efter sæsoneffektfaktor, SCOP, og varmeydelse. Varmepumpen bør være A-mærket og skal leve op til nedenstående krav under den forudsætning, at R-410a benyttes som kølemiddel: Minimum SCOP 3,8 Lavenergi SCOP 4,2 Vælg en varmepumpe med en lav nedre temperaturgrænse for drift, så den også kan klare længerevarende kolde vinterperioder ved fx -10 C. Hvis varmepumpen skal bruges til at holde et sommerhus frostfrit om vinteren, er det meget vigtigt, at den kan indstilles til en temperatur på 8-12 C. Ellers kan den forventede besparelse udeblive. Varmepumpen skal dimensioneres, så varmebehovet for det aktuelle hus dækkes. Det kan gøres af en installatør, som er medlem af VarmePumpeOrdningen (VPO) eller har taget en tilsvarende uddannelse hos en varmepumpeproducent. SCOP viser forholdet mellem den leverede varme og den forbrugte el på årsbasis. Jo højere SCOP-værdi, desto større effektivitet og dermed besparelsespotentiale. SCOP for luft-luftvarmepumper og andre typer varmepumper kan ikke direkte sammenlignes, fordi luft-luftvarmepumper ikke producerer varmt brugsvand. Effektiviteten for luft-luftvarmepumper kan sammenlignes ud fra deres energimærke. Bruges varmepumpen fx kun til at holde et sommerhus fuldt opvarmet nogle få uger af vinterhalvåret, kan der forventes en højere realiseret SCOP. Omvendt må der forventes en lavere SCOP ved helårsbrug og en endnu lavere eller slet ingen besparelse, hvis varmepumpens kølefunktion anvendes. Fordele: Lavere varmeregning Reduktion af CO 2 -udslip Større uafhængighed af stigende elpriser Lav installationsomkostning Enkel installation Ulemper: Evt. støjgener fra inde- og udedel Evt. trækgener fra indedel Begrænset varmefordeling Ingen mulighed for opvarmning af brugsvand Energibesparelse Nedenstående skema viser den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved installation af en luft-luftvarmepumpe i et elopvarmet hus afhængigt af husets byggeår og isoleringsgrad. Eksisterende opvarmningsform Ny luft-luftvarmepumpe kombineret med elradiatorer Byggeår Isolering Gulv: ca. 50 mm Hulmur: Ingen Loft: ca. 30 mm Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm Gulv: ca. 150 mm Hulmur: ca. 100 mm Loft: ca. 200 mm Gulv: ca. 200 mm Hulmur: ca. 125 mm Loft: ca. 250 mm Vinduer Forsats/koblet Termoruder Termoruder Energiruder Elvarme Areal m 2 Energibesparelse i kwh/år\n11 Installation af luft-luftvarmepumpe Eksempel på energibesparelse Forudsætninger I et hus på 130 m 2 fra 1970 erne installeres en luft-luft varmepumpe som supplement til elvarme. 70 % af forbruget til rumvarme vurderes at kunne dækkes af en varmepumpe med en SCOP på 3,8. Der anvendes en elvandvarmer til varmt brugsvand både før og efter installationen. Husets årlige samlede elforbrug til rumopvarmning og varmt vand er kwh. Der anvendes ikke brændeovn. Brugsvandsandelen anslås at udgøre 20 %. Årlige serviceomkostninger til varmepumpe: kr. Elpris 2: 1,65 kr./kwh Årlig energibesparelse kwh Årligt energiforbrug til varme og varmt brugsvand kwh Heraf brugsvandsandel (20 %) 0,2 x kwh = kwh Årligt energiforbrug varmepumpe (70 %) 0,7 x ( kwh) / 3,8 = kwh Årligt energiforbrug elradiator (30 %) 0,3 x ( kwh) = kwh Årligt energiforbrug efter varmepumpe kwh = kwh Besparelse kwh kwh = kwh Årlig økonomisk besparelse kr. Årlig CO 2 -besparelse kg Omkostninger elvarme 1,65 kr./kwh x kwh = kr. Omkostninger el efter varmepumpe 1,65 kr./kwh x kwh = kr. Service varmepumpe kr. Omkostninger varmepumpe kr kr. = kr. Besparelse kr kr. = kr. CO 2 -udledning elvarme 0,440 kg/kwh x kwh = kg CO 2 -udledning efter varmepumpe 0,440 kg/kwh x kwh = kg Besparelse i kg kg Besparelse i tons 3,5 tons Varmeproduktion med forskellige brændsler: 1 liter olie = 8-10 kwh. 1 m³ naturgas = 9-11 kwh. (højest for nye kedler) CO 2 -udledning for forskellige opvarmningsformer: Naturgas: 0,205 kg CO 2 pr. kwh Fyringsolie: 0,265 kg CO 2 pr. kwh Fjernvarme: 0,115 kg CO 2 pr. KWh El: 0,440 kg CO 2 pr. kwh Udførelse Før varmepumpen dimensioneres, bør oplagte energibesparende foranstaltninger som fx hulmursisolering, isolering af loft, udskiftning af ruder eller vinduer, tætning omkring vinduer mv. udføres. Dimensionering En luft-luftvarmepumpe dimensioneres, så den dækker varmetabet i det rum, som indedelen er monteret i. Derudover kan varmepumpen i begrænset omfang opvarme tilstødende rum, hvis dørene hertil står åbne. Luft-luftvarmepumpen kan som regel ikke dække mere end 70 % af varmebehovet, medmindre det er en model med flere indedele. Dimensioneringen kan foretages af en installatør, som er medlem af VarmePumpeOrdningen (VPO) eller har taget en tilsvarende uddannelse hos en varmepumpeproducent. Varmepumpen er ofte kun et supplement til elvarme eller brændeovn. En for lille varmepumpe vil ikke kunne reducere elforbruget til opvarmning optimalt, og en for stor varmepumpe vil ikke kunne forrente installationsomkostningerne. Derfor anbefales det at vælge en varmepumpe med inverter dvs. med trinløs hastighedsregulering af kompressoren. En for stor varmepumpe med simpel on/off-regulering vil få alt for mange start/stop-sekvenser, og det går ud over anlæggets driftsøkonomi og levetid. 11\n12 Installation af luft-luftvarmepumpe Udførelse (fortsat) Vælg en varmepumpe med en nedre temperaturgrænse for drift på omkring -10 C. Montage Sammenbygning af ude- og indedel skal foretages af en certificeret kølemontør eller en montør med et kategori II-certifikat efter EU direktiv 303. Eltilslutning skal foretages af en elinstallatør. Udedelen, der indeholder kompressor og fordamper, placeres på et fast underlag i de afstande til ydervæg/tagudhæng, som producenten har foreskrevet. Evt. støbes et betondæk med isolering under. Husk at sikre, at udedelen er hævet over terræn, så sne og blade ikke forhindrer optimal drift. Kontrollér, at udedelen dræner tilfredsstillende for tøvand fra afrimning, da varmeveksleren ellers med tiden bliver blokeret af is, når udetemperaturen falder. Det frarådes at montere yderdelen på ydervæggen, idet vibrationer fra kompressoren kan forplante sig til væggen gennem beslagene. Det gælder især på lette ydervægge. Udedelen skal være så tæt på indedelen som muligt, dvs. med kortest mulig afstand til den ydervæg, som indedelen er monteret på. Udedelen kan have en svag hvislen, der kan virke generende på nogle mennesker. Derfor bør den ikke monteres for tæt på en terrasse eller vinduer i opholdsrum. Indedelen placeres i det rum, som skal opvarmes. Den monteres højt på en væg. Vær opmærksom på, at indedelen skaber en luftstrøm og i nogle tilfælde en svag lyd, der generer nogle mennesker. Montér derfor om muligt indedelen væk fra spiseborde, sofaer o.l. Der bores hul i ydervæggen, som kølerør mv. føres gennem. To rør for kølemiddel forbindes til udedelen og indedelen. Rørene er isolerede, og hullerne tætnes efterfølgende. Kølemiddel påfyldes rørene efter fabrikantens anvisning (både rør og udedel kan være påfyldt kølemiddel ved levering). Ofte føres el og kondensvandsafløb fra indedel i samme gennemføring. Strømmen sluttes til varmepumpen. Installationsvejledningen for varmepumpen skal altid følges. Det samlede varmepumpesystem sættes i drift, og betjeningspanel indstilles. Husets beboere informeres om, hvordan anlægget betjenes, og får udleveret en manual. Eftersyn Mindst én gang årligt skal udedelen efterses, og varmeveksleren renses for blade og støv. Indedelens filter skal jævnligt inspiceres og støvsuges, når det er nødvendigt. Kunden skal instrueres i dette og kan evt. tilbydes en servicekontrakt. Hvis anlægget indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal det efterses mindst én gang årligt af en montør, som har den fornødne uddannelse. Tjekliste Undersøg Klimaskærm Spørgsmål Svar Løsning Er der tegn på, at husets klimaskærm kan isoleres og tætnes yderligere? Hvis ja: se 1 Supplerende opvarmning Anvendes der brændeovn som supplement til opvarmningen? Hvis ja: se 2 Elradiatorer Er der velfungerende termostater på elradiatorerne og eventuelt elgulvvarmesystemet? Hvis ja: se 3 Køledrift Regner husejeren med at bruge varmepumpen til at køle med om sommeren? Hvis ja: se 4 12\n13 Installation af luft-luftvarmepumpe Tjekliste (fortsat) Undersøg Varmepumpe - udedel Spørgsmål Svar Løsning Er der plads til varmepumpen og rigelig tilgang til luft? Hvis ja: se 5 Varmepumpe - indedel Kan pumpen placeres frit på væg, og kan indblæsningen fordele luften i hele rummet? Hvis ja: se 6 Rørføring gennem mur Er der særlige forhold omkring rørføring gennem husfacaden, der skal tages hensyn til? Hvis ja: se 7 Støjforhold Er der forhold omkring støj fra varmepumpen, der kan give husejer eller nabo en negativ oplevelse af varmepumpeinstallationen? Hvis ja: se 8 Elektrisk tilslutning Skal der etableres ny gruppe til varmepumpeanlægget? Hvis ja: se 9 1. Klimaskærm En bolig med ingen eller kun lidt isolering bør altid efterisoleres og tætnes, inden varmepumpen dimensioneres. Hvis husejeren på et senere tidspunkt får efterisoleret og dermed reducerer husets varmebehov, vil varmepumpen blive for stor. Det vil give pendling (for mange start/stop af pumpen), som vil forringe energieffektiviteten og ofte reducere varmepumpens levetid. 2. Supplerende opvarming Som regel er der ikke problemer ved at bruge brændeovn sammen med en luft-luftvarmepumpe, da begge opvarmningsformer betragtes som suppleringsvarme. Alligevel kan der opstå usikkerhed om, hvordan varmepumpen skal dimensioneres. Det afhænger bl.a. af, om varmepumpen skal holde et sommerhus frostfrit om vinteren, eller om den skal kunne startes fjernbetjent for at varme et sommerhus op inden ankomst. I det første tilfælde er det især vigtigt, at varmepumpen kan indstilles til lav rumtemperatur på fx 8-10 C eller lavere. Forudsætningerne for dimensioneringen skal afklares sammen med kunden og angives i det endelige tilbud. 3. Elradiatorer Termostater på radiatorer skal gennemgås og om nødvendigt udskiftes for at opnå god drift. Det er vigtigt, at termostaten på radiatorerne står på en lavere temperatur end luft-luft varmepumpens termostat, så radiatorernes elforbrug begrænses mest muligt. Husk at instruere kunden i dette. 4. Køledrift De fleste luft-luftvarmepumper er reversible og kan derfor anvendes til komfortkøling om sommeren. Hvis denne mulighed udnyttes, skal kunden gøres opmærksom på, at elbesparelsen vil blive væsentligt mindre end ved ren varmedrift eller helt udeblive. 5. Varmepumpe - udedel En typisk udedel til en luft-luftvarmepumpe måler: Bredde: ca mm Højde: ca. 800 mm Dybde: ca. 300 mm 6. Varmepumpe - indedel En typisk indedel til en luft-luftvarmepumpeunit måler: Bredde: ca mm Højde: ca. 300 mm Dybde: ca. 200 mm 7. Rørføring gennem husfacade Rørføring gennem husfacaden skal udføres, så der ikke kan trænge vand og støj ind. Normalt føres rør på udvendig væg op til højden svarende til indedelens placering, så der ikke er synlig rørføring indendørs. Gennemføringer af kabler og rør skal altid tætnes med egnede materialer. 8. Støjforhold De gode luft-luft-varmepumper er som regel ret støjsvage, men det varierer meget fra model til model. Hvis kunden er i tvivl om støjforholdene inde og ude, kan der tilbydes en prøvelytning på nogle eksisterende installationer. 13\n14 Installation af luft-luftvarmepumpe Normalt bør det undgås at montere varmepumpen lige uden for soveværelsesvinduet eller tæt på naboens skel. Det er installatørens ansvar at oplyse, om de gældende støjgrænser kan overholdes. Hvis naboen klager til kommunen over støj fra varmepumpen, vil de fleste kommuner henholde sig til paragraf 42 i Miljøbeskyttelsesloven, hvor støjgrænsen i naboskel er fastsat til 35 db(a) ved skel. Hvis denne grænse overskrides, kan det blive påbudt at flytte varmepumpen. Anvend evt. Energistyrelsens støjberegner til vejledende placering af varmepumpens udedel - se link under afsnittet Yderligere information. Indeklima En luft-luftvarmepumpe virker ved at tilføre varm luft til de rum, den installeres i. Overvej, hvordan den varme luft fordeles til de andre rum. De højere lufthastigheder vil medføre en forøget risiko for træk, og der kan opstå støjgener fra både inde- og udedelen. Tænk også på naboer i denne forbindelse. Hvis der ikke er andre varmekilder i huset, kan individuel rumregulering af temperaturen være vanskelig. 9. Elektrisk tilslutning Varmepumpens elinstallation må kun udføres af en autoriseret installatør. Det anbefales at montere en bi-måler for varmepumpen. Herved kan man følge med i, hvor stor en del af elforbruget, der skyldes drift af varmepumpen. Yderligere information Energistyrelsens produktliste luft-luftvarmepumper: varmepumpelisten Energistyrelsens støjberegner: VarmePumpeOrdningen (VPO): Virksomhedens stempel og logo: Varmepumpeguiden (online guide): Kontakt Videncenter for energibesparelser i bygninger (VEB) Kontakt Videncenter for Energibesparelser i Bygninger Du kan ringe til os på tlf , hvis du har spørgsmål. Du kan ringe til os på tlf , Eller gå ind på hjemmesiden: hvis du har spørgsmål. Eller gå ind på hjemmesiden: VEB påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i hverken trykt eller digitalt informationsmateriale eller for tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af materialet. VEB forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i materialet. 14\n15 Konvertering til luft-vandvarmepumpe Energiløsning UDGIVET JUNI REVIDERET DECEMBER 2015 I et hus med en ældre olie- eller gaskedel beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas kan det være en god ide at erstatte kedlen med en varmepumpe. Hvis det ikke er muligt at installere en jordvarmepumpe, er en luft-vandvarmepumpe et godt alternativ. En jordvarmepumpe er % mere energieffektiv end en luft-vandvarmepumpe, men den kræver et vist areal til nedgravning af jordvarmeslanger. En luft-vandvarmepumpe består af en udedel og en indedel. Udedelen optager varmeenergi fra luften. Denne varmeenergi løftes i varmepumpen til et højere temperaturniveau til brug for opvarmning og varmt brugsvand. Ved temperaturløftet bruges el, og det bør derfor være så lavt som muligt. Anbefaling Efterisoler huset, før varmepumpen dimensioneres, medmindre huset er relativt nyt eller er blevet efterisoleret for nyligt. Optimal drift opnås ved en dimensionering, der matcher husets dimensionerende varmetab. Vælg en frekvensreguleret varmepumpe, der kan køre i dellast med længere driftsperioder for at få størst effektivitet og længst levetid. En luft-vandvarmepumpe giver den bedste energieffektivitet i et hus med lavtemperaturvarmeafgiver som fx gulvvarme eller store radiatorflader. Den bør ikke installeres i huse med radiatoranlæg med høje fremløbstemperaturer. Indedel med varmtvandsbeholder Termostatventil Vand retur til varmepumpe Varme frem Udedel med varmepumpe og ventilator Varmt vand fra varmepumpe Koldt vand Akkumuleringstank Varme retur 15\n16 Konvertering til luft-vandvarmepumpe Vælg altid en varmepumpe fra Energistyrelsens produktliste se link under afsnittet Yderligere information. Sæsoneffektfaktoren, SCOP, på listens varmepumper er verificeret af et uafhængigt testinstitut. Vælg en luft-vandvarmepumpe, der har en nedre temperaturgrænse for drift på omkring -10 C. Varmepumpens normeffektfaktor (også kaldt normeffektivitet eller årsnyttevirkning) skal ifølge BR15 som minimum leve op til nedenstående krav: Luft-vandvarmepumpe til gulvvarme Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 115 % svarende til: SCOP = 2,95 Luft-vandvarmepumpe til radiatorer Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 100 % svarende til: SCOP = 2,58 Sæsoneffektfaktoren (SCOP) viser forholdet mellem den leverede varme og den forbrugte el på årsbasis. Jo højere SCOP, desto større effektivitet og dermed besparelsespotentiale. Fordele Lavere varmeregning Ingen udgifter til skorstensfejning Reduktion af CO2-udslip Større uafhængighed af stigende energipriser Bedre udnyttelse af den stigende andel af vind- og solenergi i elproduktionen Energibesparelse Nedenstående skema viser den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved konvertering til luft-vandvarmepumpe fra olie- eller gaskedel afhængigt af husets byggeår og isoleringsgrad. Eksempler på brug af skemaet: Eksempel 1: Et hus fra 1965 på 140 m 2, der opvarmes med en oliekedel fra 1977 eller senere, kan spare ca kwh om året ved at konvertere til luft-vandvarmepume. Eksempel 2: Samme hus og kedel som i eksempel 1, men loftet er isoleret med 200 mm, og huset har fået vinduer med energi-ruder i stedet for termoruder. Den årlige energibesparelse udgør nærmere kwh. Ny luft-vandvarmepumpe Byggeår Eksisterende opvarmningsform Isolering Vinduer Gulv: ca. 50 mm Hulmur: Ingen Loft: ca. 30 mm Forsats/koblet Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm Termoruder Gulv: ca. 150 mm Hulmur: ca. 100 mm Loft: ca. 200 mm Termoruder Gulv: ca. 200 mm Hulmur:ca. 125 mm Loft: ca. 250 mm Energiruder Oliekedel før 1977 Areal m 2 Energibesparelse i kwh/år Oliekedel efter Gaskedel åben forbrænding Gaskedel lukket forbrænding\n17 Konvertering til luft-vandvarmepumpe Varmeproduktion ved forskellige brændsler: 1 liter olie = 8-10 kwh. 1 m³ naturgas = 9-11 kwh. (højest for nye kedler) CO 2 -udledning for forskellige opvarmningsformer: Naturgas: 0,205 kg CO 2 pr. kwh Fyringsolie: 0,265 kg CO 2 pr. kwh Fjernvarme: 0,115 kg CO 2 pr. KWh El: 0,440 kg CO 2 pr. kwh Eksempel på energibesparelse Forudsætninger I et parcelhus på 130 m 2 med et olieforbrug på liter pr. år konverteres en ældre oliekedel til en luft-vandvarmepumpe. Parcelhusets varmesystem er en kombination af radiatorer og gulvvarme. Den samlede årsnyttevirkning i det eksisterende kedelanlæg er 75 %, svarende til at husets faktiske varmebehov er kwh. Service og skorstensfejning udgør kr. om året. Den nye luft-vandvarmepumpe er på 8 kw med en SCOP på 2,58. Varmepumpen er dimensioneret til at dække 95% af husets varmebehov. Resten dækkes af en elpatron. Serviceomkostninger til varmepumpen udgør kr. om året. Oliepris: 9,5 kr./l Elpris 1: 2,30 kr. kwh Elpris 2: 1,65 kr./kwh Årlig energibesparelse kwh Årligt olieforbrug omregnet til kwh l x 10 kwh/l = kwh Årligt elforbrug til oliekedel kwh 508 kwh Årligt energiforbrug oliekedel kwh Husets faktiske energibehov kwh Årligt energiforbrug varmepumpe 0.95 x kwh/2,58 = kwh Elpatron 0.05 x kwh = 900 kwh Besparelse kwh kwh kwh = kwh Årlig økonomisk besparelse kr. Årlige omkostninger olie l x 9,5 kr./l = kr. Årlige omkostninger el 508 kwh x 2,30 kr./kwh = kr. Service og skorstensfejning kr. Årlig drift af oliefyr i alt kr. Årlige omkostninger, el til varmepumpe (6.628 kwh kwh) x 1,65 kr./kwh = kr. Service kr. Årlig drift af varmepumpe i alt kr. Besparelse kr kr kr. Årlig CO 2 -besparelse kg CO 2 -udledning olie kwh x 0,265 kg/kwh = kg CO 2 -udledning el 508 kwh x 0,440 kg/kwh 224 kg Årlig CO 2 -udledning oliefyr kg Årlig CO 2 -udledning varmepumpe kwh x 0,440 kg/kwh kg Besparelse i kg kg kg kg Besparelse i tons 3,3 tons 17\n18 Konvertering til luft-vandvarmepumpe Udførelse Før varmepumpen dimensioneres, bør oplagte energibesparende foranstaltninger som fx hulmursisolering, isolering af loft, udskiftning af ruder eller vinduer og tætning omkring vinduer udføres. Dimensionering Varmepumpen skal dimensioneres, så varme- og varmtvandsbehovet for det aktuelle hus dækkes. Det kan gøres af en installatør, som er medlem af Varme- PumpeOrdningen (VPO) eller har taget en tilsvarende uddannelse hos en varmepumpeproducent. Varmepumpen inkl. backup i form af elvarme dimensioneres til at dække af husets varmebehov ved -12, hvilket betyder, at den dækker af det årlige varmeforbrug. En for lille varmepumpe vil kræve alt for meget tilskudsenergi (som regel el), mens en for stor varmepumpe vil få alt for mange start/stopsekvenser, og det går ud over driftsøkonomi og levetid. Frekvensregulerede varme-pumper vil dog kunne køre i længere perioder i dellast til gavn for levetid og effektivitet. Husets varmesystem (radiatorer og eller gulvvarme) skal altid vurderes, inden valget af varmepumpe træffes. Fremløbstemperaturen til varmeanlægget skal være så lav som muligt. For hver grad fremløbstemperaturen hæves, falder varmepumpens effektivitet med 1 3. Det betyder i praksis, at en stigning fra 45 til 55 C kan give et fald i normeffektiviteten (årsnyttevirkningen) på ca. 25 %. Med andre ord skal det sikres evt. med en kontrolberegning at radiatorerne er tilstrækkeligt store til at kunne sikre lavest mulig fremløbstemperatur. VarmePumpeOrdningens beregningsprogram indeholder funktioner til beregning af radiatorstørrelser. Montage Indedelen placeres som regel på samme sted, hvor den tidligere olie- eller gaskedel har stået fx i et bryggers eller fyrrum. Udedelen, der kan indeholde hele varmepumpen eller kun dens fordamperdelen, placeres på et fast underlag i de afstande til ydervæg/tagudhæng, som producenten har foreskrevet. Evt. støbes et betondæk med isolering under. Husk at sikre, at udedelen er hævet over terræn, så sne og blade ikke forhindrer optimal drift. Kontrollér at udedelen dræner tilfredsstillende for tøvand fra afrimning, da varmeveksleren ellers med tiden bliver blokeret af is, når udetemperaturen falder. Udedelen placeres så tæt på indedelen som muligt dvs. med kortest mulig afstand til den ydervæg, som indedelen står op ad. Udedelen kan have en svag hvislen, der kan virke generende på nogle mennesker. Derfor bør den ikke monteres for tæt på en terrasse eller vinduer i opholdsrum. Der bores huller i ydervæggen for at føre rør fra udedel til indedel. To rør med enten kølemiddel eller vand opvarmet af varmepumpen/returvand fra varmeafgivere forbindes mellem udedel og indedel. Hullerne tætnes, og rørene isoleres. Hvis der skal cirkulere kølemiddel mellem indedel og udedel, fyldes dette på rørene. Der etableres afløb og strøm til varmepumpen. Indedelen, der som regel indeholder en varmtvandsbeholder, forbindes til eksisterende varmerør og varmtvandsrør. Hvis det varme vand fra husets varmesystem kommer direkte i kontakt med varmepumpen, monteres et snavsfilter. Indedelen sluttes til el for supplerende opvarmning, og der monteres evt. elektrisk styring. Installationsvejledningen for den aktuelle varmepumpe skal altid følges. Varmepumpesystemet sættes i drift og betjeningspanel indstilles. Husets beboere får demonstreret, hvordan de betjener anlægget, og de får udleveret en manual. Eftersyn Hvis anlægget indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal det efterses mindst én gang årligt af en montør, som har den fornødne uddannelse. Er der mere end 2,5 kg kølemiddel i varmepumpen, skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et kølefirma (jf. AT-bekendtgørelse nr. 100 om anvendelse af trykbærende udstyr). Kun personer med den fornødne autorisation/certifikat må foretage indgreb i kølemiddelsystemet. 18\n19 Konvertering til luft-vandvarmepumpe Tjekliste Undersøg Myndighedstilladelse Spørgsmål Svar Løsning Er huset omfattet af en lokalplan, som har tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning? Hvis nej: se 1 Klimaskærm og varmerør Er der tegn på, at husets klimaskærm kan isoleres og tætnes yderligere, eller isolering af varmerør kan forbedres markant? Hvis ja: se 2 Supplerende opvarmning Anvendes der brændeovn som supplement til opvarmningen? Hvis ja: se 3 Termostatventiler Er der velfungerende termostatventiler på radiatorerne og eventuelt gulvvarmesystemet? Hvis ja: se 4 Radiatorflader Er de eksisterende radiatorer store nok til en fremløbstemperatur på max 55 C i de enkelte rum? Hvis ja: se 5 Rørstørrelser fra kedel Er rørdimensionen fra kedel til varmesystemet mindre end 1? Og er rørstørrelse til radiatorstikkene mindre end 3/8? Hvis ja: se 6 Fremløbstemperatur for gulv- og radiatorkreds Er fremløbstemperaturen over 55 C? Hvis ja: se 7 Varmepumpeunit Er der umiddelbart plads til varmepumpen, og hvordan er adgangsforholdene? Hvis ja: se 8 Rørføring gennem mur Er der specielle forhold omkring rørføring gennem husmuren, der skal tages ekstra hensyn til? Hvis ja: se 9 Støjforhold Er der forhold omkring støj fra varmepumpen, der kan give husejer eller nabo en negativ oplevelse af varmepumpeinstallationen? Hvis ja: se 10 Elektrisk tilslutning Skal der etableres ny gruppe til varmepumpeanlægget? Hvis ja: se 11 19\n20 Konvertering til luft-vandvarmepumpe 1. Myndighedstilladelse Anlægget skal altid godkendes hos kommunen inden installation. Installatøren bør hjælpe kunden med papirarbejdet. Der kan som regel ikke opnås myndighedstilladelse til varmepumpeinstallationen, hvis der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning. Hvis tilslutningspligten fraviges, skal kommunen give en skriftlig tilkendegivelse om, at det er i orden. 2. Klimaskærm og varmerør En bolig med ingen eller kun relativt lidt isolering bør altid efterisoleres og tætnes, inden varmepumpen dimensioneres. Alle varmerør bør efterses og evt. efterisoleres, især i krybekælder og skunk mv. Hvis husejeren på et senere tidspunkt får efterisoleret og dermed reducerer husets varmebehov, vil varmepumpen blive for stor. Det vil give pendling (for mange start/stop af pumpen), som vil forringe energieffektiviteten meget. 3. Supplerende opvarming Anvendes der brændeovn som suppleringsvarme, kan der opstå usikkerhed omkring dimensioneringen af varmepumpen. Afklar sammen med kunden de forudsætninger for dimensioneringen, der hænger sammen med, hvor ofte brændeovnenen bruges, og angiv dette i det endelige tilbud. 4. Termostatventiler Termostatventiler på radiatorer skal gennemgås og om nødvendigt udskiftes for at opnå god drift. 5. Radiatorflader Hvis radiatorerne er for små, kan de udskiftes til radiatorer med større overfladeareal (ydelse). Beregn den nødvendige størrelse af radiatorerne vha. radiatorprogram, som ligger her Viden+og+v%C3%A6rkt%C3%B8jer. Her anbefales det at temperaturen på frem/retur ikke overstiger 50/35 C. 6. Rørstørrelse fra kedel Der skal ved hjælp af en beregning sikres, at der kan opnås tilstrækkelig flowmængde for energieffektiv drift ved den reducerede fremløbstemperatur. 7. Fremløbstemperatur for gulv- og radiatorkreds Undersøg, om kedelshuntens åbningsgrad eller andre forhold gør, at fremløbstemperaturen er for høj fx på grund af dårlig indregulering af varmeanlægget, eller at kedlens ydelse er for lav til det faktiske varmebehov. 8. Varmepumpeunit En typisk indedel til en luft-vandvarmepumpe måler: Bredde: ca. 600 mm Højde: ca mm Dybde: ca. 700 mm En typisk udedel til en luft-vandvarmepumpe måler: Bredde: ca mm Højde ca. 800 mm Dybde ca. 400 mm 9. Rørføring gennem mur Rørføring gennem husmuren skal sikres, så der ikke kan trænge vand ind. Afklar med husejeren, om der er dele af husets fundament eller mur, som ofte står under vand ved kraftige regnskyl. Det kan betyde, at der skal træffes ekstra foranstaltninger for at hindre vandindtrængning. Gennemføringer af kabler og rør skal altid tætnes med egnede manchetter. 10. Støjforhold Luft-vandvarmepumper er ret støjsvage, men man bør alligevel ikke sætte varmepumpens udedel lige uden for soveværelsevinduet eller tæt på naboens skel. Hvis naboen klager til kommunen over larm fra varmepumpen, vil de fleste kommuner henholde sig til paragraf 42 i Miljøbeskyttelsesloven, hvor støjgrænsen i boligområder er fastsat til 35 db(a) ved skellet. Hvis denne grænse overskrides, vil man kunne blive påbudt at flytte varmepumpen. Hvis kunden er i tvivl om støjforholdene, kan man overveje at tilbyde en prøvelytning på nogle eksisterende installationer. Brug evt. Energistyrelsens støjberegner til vejledende placering af varmepumpens udedel se link under afsnittet Yderligere information. 11. Elektrisk tilslutning Varmepumpens elinstallation må kun udføres af en autoriseret installatør. Allerede i forbindelse med planlægningen og dimensioneringen af varmepumpen er det vigtigt at tage højde for anlæggets samlede mærkeeffekt, da det kan blive nødvendigt at supplere den eksisterende elinstallation med endnu en gruppe til varmepumpen. Elforbruget i varmepumper, der årligt bruger over kwh, skal måles, jf. BR15. Evt. elpatron bør forsynes med timetæller eller separat elmåler. 20\n21 Konvertering til luft-vandvarmepumpe Indeklima Hvis der konverteres fra en gammel olie- eller gaskedel, vil varmepumpen typisk afgive mindre varme til kedelrummet. Dette kan afhjælpe eventuelle overophedningsproblemer om sommeren, men kan også resultere i, at rummet ikke længere kan holdes opvarmet, når det er koldt udenfor. Hvis rummet ikke opvarmes tilstrækkeligt, forøges risikoen for fugtproblemer. Det kan afhjælpes ved at installere en radiator eller gulvvarme i rummet. Udedelen kan skabe generende støj. Tænk også på naboer i denne forbindelse. Yderligere information Liste over godkendte varmepumper fra Energistyrelsen: varmepumpelisten VarmePumpeOrdningen (VPO): Virksomhedens stempel og logo: Energistyrelsens støjberegner: Varmepumpeguiden (online guide): Kontakt Videncenter for energibesparelser i Kontakt bygninger Videncenter (VEB) for Energibesparelser i Bygninger Du kan ringe til os på tlf , hvis Du kan du ringe har spørgsmål. til os på tlf , Eller hvis du gå har ind spørgsmål. på hjemmesiden: Eller gå ind på hjemmesiden: VEB påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl og mangler i hverken trykt eller digitalt informationsmateriale eller for tab, der måtte opstå som følge af dispositioner på baggrund af materialet. VEB forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i materialet. 21\n22 Energiløsning Konvertering til jordvarme UDGIVET ULI REVIDERET DE EMBER 2015 I huse med ældre olie- eller gaskedler beliggende i et område uden tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas er det en god id at installere jordvarme også kaldet en væske-vandvarmepumpe. En væske-vandvarmepumpe er % mere energieffektiv end en luft-vandvarmepumpe. Anlægget koster mere, da der skal nedgraves jordvarmeslanger, og det kræver et vist areal. Er der ikke nok jordareal, er luftvandvarmepumpen et godt alternativ. Se Videncentrets Energiløsning: Konvertering til luft-vandvarmepumpe. Se desuden Videncentrets online Varmepumpeguide. En væske-vandvarmepumpe optager den solenergi, der lagres i jorden, via en jordvarmeslange, som er gravet ned på grunden. Solenergien løftes i varmepumpen til et højere temperaturniveau til brug for opvarmning og varmt brugsvand. Dette temperaturløft bruger el og bør være så lavt så mulig. Anbefaling Efterisolér huset, før varmepumpen dimensioneres, medmindre det er relativt nyt eller er blevet efterisoleret for nyligt. Optimal drift opnås ved en dimensionering, der matcher husets dimensionerende varmetab. Vælg en frekvensreguleret varmepumpe, der kan køre i dellast med længere driftsperioder for at få størst effektivitet og længst levetid. Jordvarme giver den bedste energieffektivitet i et hus med lavtemperaturvarmeafgiver som fx gulvvarme eller store radiatorflader. Det bør ikke installeres i huse med radiatoranlæg med høje fremløbstemperaturer. Vælg altid en varmepumpe fra Energistyrelsens produktliste se link under afsnittet Yderligere information. Sæsoneffektfaktoren, SCOP, på listens varmepumper er verificeret af et uafhængigt testinstitut. Tidligere har normeffektfaktoren været anvendt i stedet for SCOP. Varmt brugsvand Akkumuleringstank Termostatventil Væskevandvarmepumpe Varmtvandsbeholder Koldt vand Varme frem Varme retur Jordslange 22\n23 Konvertering til jordvarme Varmepumpens årsvirkningsgrad og sæsoneffektfaktor (også kaldt S OP) skal ifølge BR15 som minimum leve op til nedenstående krav: Væske-vandvarmepumpe til gulvvarme Væske-vandvarmepumpe til radiatorer Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 115 % svarende til: SCOP = 3,08. Årsvirkningsgraden ved rumopvarmning må ikke være under 100 svarende til: S OP 2,70. Sæsoneffektfaktoren (SCOP) viser forholdet mellem den leverede varme og den forbrugte el på årsbasis. Jo højere SCOP, desto større effektivitet og dermed besparelsespotentiale. Vejledende størrelse (varmepumpeeffekt) Varmepumpens størrelse bestemmes ud fra bygningens varmetab. Typiske varmetab ses i skemaet nedenfor med udgangspunkt i husets byggeår. Hvis huset er energirenoveret på et senere tidspunkt, bruges tallene 1-2 kolonner længere til højre for det oprindelige byggeår afhængigt af omfanget af gennemførte energiforbedringer. En varmepumpe dimensioneres typisk til at dække % af husets varmetab Den angivne varmepumpeeffekt nedenfor er derfor 82 af husets varmetab. Byggeår Areal m 2 Husets energibehov Skønnet varmepumpeeffekt Husets energibehov Skønnet varmepumpeeffekt Husets energibehov Skønnet varmepumpeeffekt Husets energibehov kw kw kw kw Skønnet varmepumpeeffekt 100 6,9 5,7 5,7 4,7 3,7 3,0 3,1 2, ,6 7,9 7,5 6,2 4,9 4,0 4,4 3, ,4 10,2 9,4 7,7 6,1 5,0 5,7 4,4 De angivne effekter er overslag, idet huses varmebehov kan variere op til 100 %. Derfor må tabellen ikke benyttes til dimensionering af en varmepumpe. Fordele: Lavere varmeregning Ingen udgifter til skorstensfejning Reduktion af O 2 -udslip Større uafhængighed af stigende energipriser Bedre udnyttelse af den stigende andel af vind- og solenergi i elproduktionen Energibesparelse Nedenstående skema viser den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved konvertering til væskevandvarmepumpe fra olie- eller gaskedel afhængigt af husets byggeår og isoleringsgrad. 23\n24 Konvertering til jordvarme Ny væske-vandvarmepumpe Byggeår Eksisterende opvarmningsform Isolering Vinduer Gulv: ca. 50 mm Hulmur: Ingen Loft: ca. 30 mm Forsats/koblet Gulv: ca. 50 mm Hulmur: ca. 75 mm Loft:ca. 100 mm Termoruder Gulv: ca. 150 mm Hulmur: ca. 100 mm Loft: ca. 200 mm Termoruder Gulv: ca. 200 mm Hulmur:ca. 125 mm Loft: ca. 250 mm Energiruder Oliekedel før 1977 Areal m 2 Energibesparelse i kwh/år Oliekedel efter Gaskedel åben forbrænding Gaskedel lukket forbrænding Eksempler på brug af skemaet: Eksempel 1: Et hus fra 1965 på 140 m 2, der opvarmes med en oliekedel fra efter 1977, kan spare ca k h om året ved at konvertere til væske-vandvarmepume. Eksempel 2: Samme hus og kedel som i eksempel 1, men loftet er isoleret med 300 mm, og huset har fået vinduer med energiruder i stedet for termoruder. Den årlige energibesparelse udgør nærmere k h. Varmeproduktion med forskellige brændsler: 1 liter olie 8-10 k h. 1 m naturgas 9-11 k h. (højest for nye kedler) CO 2 -udledning for forskellige opvarmningsformer: Naturgas: 0,205 kg CO 2 pr. k h Fyringsolie: 0,265 kg CO 2 pr. k h Fjernvarme: 0,115 kg CO 2 pr. K h El: 0,440 kg CO 2 pr. k h 24


Ny plan er startskud for nødvendig klimakamp | Greenpeace Danmark\nNy plan er startskud for nødvendig klimakamp\nBlogpost af Tarjei Haaland - 9. august, 2013 kl. 10:30 Skriv kommentar\nKlima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard offentliggør i næste uge den længe ventede klimaplan. Her vil regeringen præsentere et katalog med omkring 80 forskellige forslag til virkemidler inden for især landbrugs- og transportsektorerne, der ikke er kvotebelagte.\nRedskaberne skal bidrage til at indhøste de sidste seks procentpoint, der mangler for at Danmark kan opfylde målet om at reducere det hjemlige udslip af drivhusgasser med 40 procent i 2020 i forhold til 1990. Med energiaftalen fra 2012 har man sikret en reduktion på de øvrige 34 procent.\nRegeringen vil få al vores støtte til en klimaplan, der indfrier dens ambitiøse mål og den klimalov, som efterfølgende skal sikre rammerne for, at det sker.\nDer er dog ingen tvivl om, at det bliver meget svært for regeringen at få oppositionen og dele af erhvervslivets tilslutning til at sikre målet om 40 procent hjemlig reduktion i 2020. Ikke mindst bliver det svært at få Venstre overbevist om, at også landbruget skal give et rimeligt bidrag til reduktionen af drivhusgasudslippet.\nMen regeringen skal holdes benhårdt fast på, at målet om at reducere udslippet af drivhusgasser med 40 procent i 2020 skal nås – og at det skal ske på hjemmebanen og ikke delvist ved hjælp af kreditter fra projekter uden for EU, som Dansk Industri og oppositionen formentlig vil stille krav om brug af.\nI sidste ende bør regeringen være bundet af sit eget regeringsgrundlag og har muligheden for at gennemføre de nødvendige tiltag med dens flertal sammen med Enhedslisten. I Klimaloven skal alle regeringens ambitiøse mål være indskrevet, og dette må vægte højere end en bred aftale, hvor der er gået på kompromis med disse mål.\nRegeringen skal holde fast i, at Danmark skal være et foregangsland, der demonstrerer, hvordan vi kan realisere en udfasning af vores brug af fossile brændsler og omstilling af vores energisystem til at være baseret 100 procent på vedvarende energi i 2050 – og allerede i 2035 i el- og varmesektoren. En grøn omstilling, som også andre lande skal i gang med, hvis to graders målet skal kunne holdes.\nMen vi vil minde ministeren om et soleklart dilemma, som han har ved både at være energiminister og minister for klimaet. Som energiminister arbejder han blandt andet for, at flest muligt af de fossile brændsler i den danske undergrund udvindes med henvisning til selvforsyning og indtægter til statskassen. Og som klimaminister ved han, at op mod 80 procent af verdens allerede påviste reserver af fossile brændsler skal forblive i undergrunden, hvis vi skal have en rimelig sandsynlighed for at holde stigningen i den globale middeltemperatur under to grader, som verdens lande har forpligtet sig til.\nHvordan kan vi troværdigt være foregangsland, når vi på den ene side ønsker hurtigst muligt at udfase brugen af fossile brændsler i Danmark, men samtidig fortsætter med at efterforske, indvinde og eksportere dansk olie og gas?\nI en kronik i Politiken (6/8) – ”Klima er et tabu, der må brydes” – slutter ministeren af med at understrege, at ”når regeringen præsenterer sin klimaplan i næste uge, vil det blive et frontalt opgør med det klimatabu, der har præget den politiske debat i de seneste år. Og det vil samtidig være en opfordring til fælles handling, så både erhvervslivet, borgerne og det politiske system kan være med.”\nMartin Lidegaards kronik er et meget velkomment forsøg på den orkestrering fra regeringens side, som har været savnet siden offentliggørelsen af regeringsgrundlaget i 2011 med dens ambitiøse klima- og energipolitiske mål (se herunder).\nVi har savnet, at regeringen ikke bare har sat sig de rigtige mål og forsøger at etablere de nødvendige rammer, men også mere aktivt skaber forståelse for og folkelig opbakning til, at vi har et fælles projekt om sammen at realisere den grønne omstilling, som både er klimamæssig nødvendig og samfundsmæssigt fordelagtig.\nRegeringen står over for en enorm opgave den kommende tid, og vedtagelsen af klimaplanen og klimaloven bliver et slagsmål, som man nødvendigvis skal vinde på den politiske bane. Samtidig med, at regeringen skal sikre befolkningens opbakning til og medvirken i den grønne omstilling, der som ministeren skriver i sin kronik er en forudsætning for vores fortsatte velfærd. Ikke en modsætning.\nRegeringens energi- og klimamål:\n100 procent vedvarende energi i 2050 – og i 2035 i el- og varmesektoren\nKul i danske kraftværker udfaset i 2030\nOlie i oliefyr udfaset i 2030\nVind skal dække halvdelen af elforbrugt i 2020\nDet danske udslip af drivhusgasser skal reduceres med 40 procent i 2020 ift.1990\nNæste:Høje forventninger til Karen Hækkerup Forrige:Grønlands regering må lytte til..


Royal Canin German Shepherd Adult (schæfer)\nRoyal Canin German Shepherd Adult er et komplet foder til voksne og modne Schæferhunde.\nSikrer optimal fordøjelse under hensyntagen til Schæferhundens følsomme fordøjelse ved hjælp af L.I.P.-proteiner med meget høj fordøjelighed, kopraolie og ris som primær kilde til kulhydrat. Indeholder også udvalgte fibre, som begrænser gæringen i tyktarmen, således at den gavnlige tarmflora opretholdes.\nStyrker hudbarrieren og holder Schæferhundens pels naturligt smuk.\nStyrker immunforsvaret hos den stadig aktive hund og hjælper med at holde den ældre hund sund.\nStyrkelse af leddene\nStyrker og vedligeholder schæferhundens hårdt belastede led.\nRis, tørret fjerkrækød, animalsk fedt, vegetabilsk proteinisolat*, majsmel, vegetabilske fibre, hydrolyseret animalske proteiner mineraler, roetrævler, sojaolie, fiskeolie, kopraolie, hydrolysat af gær (kilde af mannan-oligosakkarider), hydrolysat af krebsdyr (glucosaminkilde), ekstrakt af grøn te og vindruer (polyfenolkilde), tagetesekstrakt (luteinkilde), hydrolysat af brusk (chondroitinkilde).\nVitamin A: 24700 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Jern): 40 mg, E2 (Jod): 2,8 mg, E4 (Kobber): 12 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zink): 200 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Teknologiske tilsætningsstoffer: Pentanatriumtriphosphat: 3 g - Konserveringsmidler - Antioxidanter.\nRåprotein: 24% - Råfedt: 19% - Råaske: 7,5% - Træstof: 3,8%. *L.I.P.: udvalgt proteinkilde med en meget høj fordøjelighed.


Skal du tilmelde dig Costco? Her er hvad du får med et Costco-medlemskab - Penge Karriere\nSkal du tilmelde dig Costco? Her er hvad du får med et Costco-medlemskab\nCostco er en af de mest elskede detailhandlere i Amerika og med god grund. Millioner af mennesker strømmer til butikens massive lagre til fyld op alle deres Kirkland Signature favoritter. Men hvis du aldrig har vovet dig ind i en Costco, undrer du dig måske over, hvad det hele drejer sig om. Er det virkelig værd at betale gode penge for privilegiet at handle i en bestemt butik?\nhvad laver sasha alexander nu\nCostco-medlemskaber starter ved $ 60\nCostco-medlemskort | Tim Boyle / Getty Images\nEt Gold Star Costco-medlemskab koster $ 60 om året. Et ledende medlemskab er $ 120 og berettiger kortholderen til ekstra frynsegoder, som 2% tilbage på Costco-køb (inklusive Costco-rejseindkøb).\nCostco faktisk tjener det meste af sin fortjeneste fra de 93 millioner medlemskaber, det sælger hvert år. Disse gebyrer betyder også, at virksomheden kan fortsætte med at tilbyde de lave priser, der holder medlemmerne tilbage år efter år. Halvfems procent af de mennesker, der tilmelder sig Costco, fornyer deres medlemskab.\nUden et medlemskab kan du ikke engang sætte foden i en Costco (selvom der er nogle få måder at komme rundt om denne regel ). Det er klart, at den største fordel ved dit $ 60-årlige medlemskab er problemfri shopping for bulkvarer. Men det er ikke alt, hvad du får. Her er nogle af de andre frynsegoder, der følger med at blive medlem af Costco-klubben:\nGenerøs returpolitik : Costco har en af de mest lempelige returpolitikker i detailbranchen. Hvis du ikke er tilfreds med dit køb, skal du blot bringe det tilbage for en refusion uden spørgsmål. En kvinde returnerede endda sit juletræ - den 4. januar! Returen blev accepteret, selvom vi anbefaler ikke at misbruge politikken.\nBillig gas : Du bliver sandsynligvis nødt til at vente i en lang kø ved pumpen, men Costco slår rivalerne Sam's Club og BJ's ud, når det kommer til gaspriser. Faktisk har den billigste gas i landet ifølge en undersøgelse fra 2017 af Oil Price Information Service.\nRejserabatter : Det er ikke altid den billigste måde at booke en ferie på, men det er muligt score gode tilbud gennem Costco Travel. Pakker, der tilbyder ekstramateriale som Costco-kontantkort eller mad- og drikkevarekreditter, kan være et godt køb. Priser for lejebiler er ofte - men ikke altid - de laveste, du finder. Ledelsesmedlemmer får ekstra tilbud plus 2% kontant tilbage.\nSparer på nye biler : Costco er måske bare den bedste bilforhandler, du ikke vidste om. Mens lagerklubben ikke sælger dig en bil direkte, letter det ikke-prutte tilbud for sine medlemmer. Costco solgte mere end 500.000 biler gennem programmet i 2017.\nRabatterede filmbilletter : MoviePass er måske ikke så meget længere, men selvom det går op i maven, kan du stadig spare på teaterbilletter hos Costco. Du kan købe flere pakker med billetter eller gavekort til kæder som Cinemark, Regal og AMC for mindre end hvad du betaler i biografen.\nGavekort med rabat : Ud over filmbilletter kan du få rabat på gavekort på Costco til forlystelsesparker, restauranter, gymmedlemskaber og mere.\nCostco-madretten | Snydearket\nDisse frynsegoder er bare toppen af isbjerget. Du kan også genopfylde dine tomme printerblækpatroner til billige, udfylde recepter, få udskrevet personlige checks eller få dine øjne og ører kontrolleret. Og glem ikke $ 4,99 rotisseriekyllinger, $ 1,50 hotdogs på food court eller de generøse gratis prøver, de udleverer i butikken. Du kan endda få dine bryllupsblomster hos Costco - det er en af de billigste måder at få dine buketter og centerpieces ifølge Kitchn .\nSå er et Costco-medlemskab det værd? Hvis du ikke vil have lager på bulk-køb og ikke vil drage fordel af de ekstra medlemsfordele, måske ikke. Men hvis du er opmærksom på alle de frynsegoder, du kan få, og gøre brug af dem, er det bestemt en god værdi.\nhvor meget er rita ora værd\nværste stater at tjene til livets ophold\nhvornår mødtes barack og michelle\nnatkongen er en targaryen


Er et asiatisk tema spil bygget på 5 hjul, 3 rækker og 50 faste paylines. Verden af diamanter er i dine hænder. Fortune Diamonds vil sætte dig på en sti indtil en glitrende fremtid, som holder aldeles vifte af Twists i butikken foran dig nye casinoer i danmark. Fortune Diamond skal være en af man mest attraktive, kinesisk-inspirerede slots derude pr. dag. Temaet er måske ikke nyt, men iSoftBe t har formået at gøre Fortune Diamond skiller sig frem med grafik af høj kvalitet, originalt kunstværk og nok bonusfunktioner til at holde spillet spændende. Der er aldeles rigtig gammel skoleoplevelse til Super Diamond Wild. Handlingen foregår på et eksemplarisk en arm bandit stilskab.


Brug altid hensigtsmæssigt fodtøj, lange bukser, sikkerhedshjelm, sikkerhedsbriller og høreværn under brug. Langt hår, løsthængende tøj eller smykker kan blive filtret ind i bevægelige dele. Betjen ikke udstyret, når du går med bare fødder eller med åbne sandaler.\nTag forsendelsesstifterne af klippeskjoldenes affjedringsarme, og kasser dem. Forsendelsesstifterne stabiliserer klippeskjoldene under forsendelsen og skal fjernes inden ibrugtagning.\nSædejusteringshåndtaget (Figur 4) giver mulighed for at justere sædet fremad og bagud. Vægtjusteringsknappen justerer sædet i henhold til førerens vægt. Vægtmåleren angiver, hvornår sædet er justeret til førerens vægt. Højdejusteringsknappen justerer sædet i henhold til førerens højde.\nTraktionspedalen (Figur 5) styrer maskinens kørsel frem og tilbage. Tryk på den øverste del af pedalen for at køre fremad og på den nederste del af pedalen for at bakke. Kørehastigheden afhænger af, hvor langt pedalen er trådt ned. Hvis der skal køres med maksimal hastighed uden belastning, skal pedalen trykkes ned, mens gashåndtaget står i hurtig position.\nHvis du ønsker at vippe rattet mod dig selv, skal du trykke ned på fodpedalen (Figur 5), og trække ratstammen mod dig selv til den mest behagelige position, og dernæst slippe pedalen.\nKontakten til motorhastighed (Figur 6) har to tilstande til ændring af motorhastigheden. Ved midlertidigt at slå på kontakten kan motorhastigheden øges eller mindskes i intervaller på 100 o/min. Ved at holde kontakten nede skifter motoren automatisk til høj eller lav tomgang afhængig af, hvilken ende af kontakten der trykkes ned.\nDrej kontakten nedad for at tænde forlygterne (Figur 6).\nBrug til-/frakoblingskontakten (Figur 6) sammen med sænk+klip/hæv-håndtaget til at betjene klippeenhederne. Klippeenhederne kan ikke sænkes, når klippe-/transporthåndtaget står i transportpositionen.\nStikkontakten er en 12 volt strømforsyning til elektroniske apparater (Figur 8).\nInfocenterets LCD-display viser oplysninger om din maskine, som f.eks. driftsstatus, diverse diagnostikoplysninger og andre oplysninger om maskinen (Figur 9) Infocenteret har et velkomstbillede og en hovedinformationsskærm. Du kan skifte mellem velkomstbilledet og hovedinformationsskærmen på et hvilket som helst tidspunkt ved at trykke på en vilkårlig infocenter-knap og derefter vælge den korrekte retningspil.\nKontroller kølevæskestanden i ekspansionsbeholderen (Figur 12).\nFjern dækslet fra brændstoftanken (Figur 13).\nRengør området omkring påfyldningsstudsen og hydrauliktankens dæksel (Figur 14).\nIkonet for assister/nulstil-regenerering vises i infocenteret (Figur 21).\nIkonet for assister/nulstil-regenerering vises i infocenteret (Figur 22).\nIkonet for anmodning om parkeret regenerering vises i infocenteret (Figur 23).\nHvis en parkeret regenerering er nødvendig, viser infocenteret motoradvarsel SPN 3719, FMI 16 (Figur 24), og motorcomputeren nedsætter motoreffekten til 85 %.\nÅbn den beskyttede menu, og lås undermenuen for beskyttede indstillinger op (Figur 25). Se Adgang til beskyttede menuer.\nGå til HOVEDMENUEN, tryk på den midterste knap for at rulle ned til SERVICE MENU (servicemenu), og tryk på den højre knap for at vælge indstillingen SERVICE (Figur 26).\nTryk på den midterste knap i SERVICEMENUEN indtil indstillingerne for DPF REGENERATION (DPF-regenerering) vises, og tryk så på den højre knap for at vælge DPF REGENERATION (Figur 27).\nNår meddelelsen "Initiate DPF Regen. Are you sure?" (Start DPF-regenerering. Er du sikker?) vises, skal du trykke på den midterste knap (Figur 28).\nHvis kølervæsketemperaturen er under 60 °C, vises meddelelsen "Insure is running and above 60C/140F" (Sørg for, at X kører og er over 60 °C) (Figur 29).\nFlyt gashåndtaget til LOW IDLE (lav tomgang), og tryk på den midterste knap (Figur 30).\nMeddelelsen "Initiating DPF Regen." (Starter DPF-regenerering) vises (Figur 31).\nMeddelelsen "Waiting on " (venter på X) vises (Figur 32).\nHvis regenereringen tillades, vises meddelelsen "Regen Initiated. Allow up to 30 minutes for completion" (Processen kan tage op til 30 minutter) i infocenteret. Vent på, at maskinen fuldfører processen til parkeret regenerering (Figur 33).\nHvis processen til regenerering ikke tillades af motorcomputeren, vises meddelelsen "DPF Regen Not Allowed" (DPF-regenerering ikke tilladt) i infocenteret (Figur 34). Tryk på den venstre knap for at afslutte og gå til startskærmen.\nDen parkerede regenerering er gennemført, når meddelelsen "Regen Complete" (regenerering fuldført) vises i infocenteret. Tryk på den venstre knap for at afslutte og gå til startskærmen (Figur 35).\nHvis en genopretningsregenerering er nødvendig, viser infocenteret motoradvarsel SPN 3719, FMI 16 (Figur 36), og motorcomputeren nedsætter motoreffekten til 85 %.\nOmløbsventilen er placeret på venstre side af hydrostaten (Figur 37). Drej bolten 1 1/2 omgang for at åbne den, og lade olien løbe om internt. Da væsken omløbes, kan maskinen flyttes langsomt, uden at gearkassen beskadiges.\nFor – hullet i den rektangulære plade, under akselrøret, indvendigt i forhold til hvert fordæk (Figur 39).\nBag – på begge sider af maskinen på bagstellet(Figur 40).\nMaskinen er udstyret med en fejlfindingslampe, der angiver, om maskinen registrerer en funktionsfejl. Fejlfindingslampen sidder på infocenteret over displayskærmen (Figur 41). Når maskinen fungerer korrekt, og nøglekontakten flyttes til positionen Til/kør, tænder fejlfindingslampen kortvarigt for at angive, at lampen fungerer korrekt. Når der vises en rådgivningsmeddelelse for maskinen, lyser lampen, når meddelelsen er til stede. Når der vises en fejlmeddelelse, blinker lampen, indtil fejlen er løst..\nStart altid klipningen med skarpe skæreknive\nEn skarp skærekniv skærer rent uden at rive græsstråene over eller få dem til at flosse, som det kan være tilfældet med en sløv skærekniv. Sønderrivning får græsset til at blive brunt i kanterne, hvilket forringer væksten og øger modtageligheden for sygdomme. Sørg for, at skærekniven er i god stand, og at et fuldt segl er til stede.\nEfterse skjoldenes tilstand\nPakning af baghjulslejerne.\nPumpens drivaksels U-samling (3) (Figur 43)\nKlippeenhedernes løftearmscylindre (2 hver) (Figur 44)\nLøftearmenes drejetapper (1 hver) (Figur 44)\nKlippeenhedernes bæreramme (1 hver) (Figur 45)\nLøftearmenes drejeaksel (1 hver) (Figur 46)\nBagakslens forbindelsesstang (2) (Figur 47)\nAkselstyretap (1) (Figur 48)\nStyretøjscylinderens kugleled (2) og bagaksel (1) (Figur 49)\nKlippeenhedens spindelaksellejer (2 pr. klippeenhed) (Figur 51)\nBagrullelejer (2 pr. klippeenhed) (Figur 52)\nEfterse kun luftfilteret, når serviceindikatoren (Figur 53) viser, det er nødvendigt. Hvis du udskifter luftfilteret, før det er nødvendigt, øger du blot risikoen for, at der kommer snavs ind i motoren, når filteret afmonteres.\nAfmonter og udskift filteret (Figur 54).\nFjern målepinden, tør den af, sæt den ind i røret, og træk den ud igen. Oliestanden bør være mellem full- og add-mærket (Figur 55).\nHvis olieniveauet er lavt, skal du fjerne dækslet (Figur 55) og tilføje olie, indtil det er mellem full- og add-mærket. Fyld ikke for meget på.\nFjern aftapningsproppen (Figur 56), og lad olien flyde over i aftapningsbeholderen. Når al olien er drænet, skal aftapningsproppen monteres.\nFjern oliefilteret (Figur 56). Smør et tyndt lag ren olie på det nye filters pakning, før det skrues på. Overspænd ikke.\nHvis motorfejl (tjek motor-spn 3251, fmi 0) eller (tjek motor-spn 3720, fmi 0) eller (tjek motor-spn 3720, fmi 16) vises i infocenteret (Figur 58), skal sodfilteret rengøres ved hjælp af følgende trin:\nTøm vand eller andre kontaminanter ud af vandudskilleren (Figur 59) dagligt. Udskift filterdåsen for hver 400 driftstimer.\nDer er 8 sikringer i det elektriske system. Sikringsblokken (Figur 61) er placeret bag styrearmens adgangspanel.\nLøsn låsemøtrikken på traktionsjusteringsknasten til højre for hydrostaten (Figur 63).\nLøsn kontramøtrikken for hver ende af forbindelsesstangen (Figur 64).\nRengør begge sider af kølergitteret og køleren/oliekøleren (Figur 66) grundigt med trykluft.\nJuster driftsbremserne, hvis bremsepedalerne har mere end 2,5 cm fri vandring, eller når bremserne ikke virker effektivt. Fri vandring angiver den afstand, som bremsepedalen kan flyttes, før du mærker bremsemodstand.\nTilspænd bremserne for at reducere bremsepedalernes frie vandring ved at løsne den forreste møtrik på bremsekablets gevindende (Figur 67).\nHvis parkeringsbremsen ikke aktiveres, er det nødvendigt at justere bremsepalen.\nLøsn de 2 skruer, der fastgør parkeringsbremsepalen på stellet (Figur 68).\nTryk parkeringsbremsepedalen frem, indtil parkeringsbremselåsen kobler helt ind på bremsepalen(Figur 68).\nKontroller remmens tilstand og spænding (Figur 69) efter hver 100 driftstimer.\nHvis afbøjningen ikke er 10 mm, skal generatorens monteringsbolte løsnes (Figur 69). Øg eller mindsk generatorremmens stramhed, og tilspænd boltene. Kontroller remmens afbøjning igen for at sikre, at stramningen er korrekt.\nAnbring en stor bakke under stykket, der sidder i bunden af hydraulikvæskebeholderen (Figur 70).\nHydrauliksystemet er udstyret med en indikator for eftersynsintervaller (Figur 71). Kig på indikatoren, mens motoren kører. Den bør være i det grønne område. Hvis indikatoren er i det røde område, skal hydraulikfiltrene udskiftes.\nRengør området rundt om filtermonteringsområdet, og sæt en bakke under filteret (Figur 72) og (Figur 73).


Hjælperen (e-bog) af Eiler Jensen – Politiken Books\nEiler Jensen (forfatter)\n19-årige Niels får feriejob på institutionen Ebberødgård. Her skal han hjælpe med at passe de udviklingshæmmede beboere, men han opdager hurtigt, hvor psykisk hårdt, sådan et job kan være. På Ebberødgård forelsker Niels sig i den ældre nattevagt Brit, og han fornemmer snart, at også hun har brug for hans hjælp. Eiler Jensen (f. 1946) er uddannet Cand.pæd. i pædagogisk filosofi og forfatter til flere børne- og ungdomsbøger samt undervisningsmaterialer til danskfaget i folkeskolen.\nForfattere Eiler Jensen (forfatter)\nEiler Jensen DKK 68\nEiler Jensen DKK 169\nEiler Jensen DKK 52


Privatlivspolitik for Promilleafgiftsfonden for landbrug\nAnsøgningsrunde 2022 - klimaopslag / Åben for modtagelse af ansøgninger\nAnsøgning om tilskud 2020 / Lukket for modtagelse af ansøgninger\nAfrapportering afgiftsfondene 2020\nDenne privatlivspolitik forklarer, hvordan Promilleafgiftsfonden for landbrug ("vi" eller "os") behandler dine personoplysninger.\nCVR-nr. 33 33 51 21\nPromilleafgiftsfonden for landbrug yder støtte til projekter i henhold til hjemmel i Landbrugsstøtteloven. Vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med modtagelse og behandling af ansøgninger om støtte til projekter, og i forbindelse med den løbende behandling og afslutning af projekterne. Dertil udsender vi i særlige tilfælde informationsmateriale pr. mail på baggrund af indsamlede kontaktoplysninger. Vores formål og ydelser er nærmere beskrevet på vores hjemmeside www.promilleafgiftsfonden.dk.\nDu har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger\nDu kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til promilleafgiftsfonden@promilleafgiftsfonden.dk. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.\nVed at benytte www.promilleafgiftfonden.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik. Læs mere om vores privatlivspolitik.


Biografer Aalborg Rødovre Center Bio / Dansk Amatør Porno\nHer kan du købe gavekort der kan indløses i 80 biografer landet over. Se hvilke gavekort din lokale biograf har i sin gavebutik – eller vælg en af pakkerne. butikker. i rødovre centrum. samt 44 læger/klinikker, Fitness, Biograf & et legeland Rødovre Centrum bliver Danmarks største center, målt på butikker!. Bio - biografer, film, biograffilm, premierefilm, events, forpremiere, film, Aalborg I Rødovre Centrum kan du shoppe i masser af spændende og unikke....\nHvordan kan du blive gravid Kirkens Korshær odense\nSize 32, 37 , origin: For så vidt angår værdikuponer til afhentning af merchandise i biografer gælder at varen skal være afhentet senest 3 uger efter købet er foretaget. Udover nye butikker, åbner vi også nye parkeringspladser. Se hvilke film der vises i biografen. Gavekortet bestående af 'Frit valg i kiosken for kr. Kun i Fredericia 4 ture i biffen - familiehygge eller klippekort. Rødovre Centrum bliver Danmarks største center, målt på butikker!\nbutikker. i rødovre centrum. samt 44 læger/klinikker, Fitness, Biograf & et legeland Rødovre Centrum bliver Danmarks største center, målt på butikker!. Du kan her på siden købe gavekort der kan indløses i 79 biografer i 71 byer landet over. Du finder her hele listen over byer og biografer hvor gavekortene kan. Få en smagsprøve på hvordan lyd og lys spiller i Atlas Biograferne..\nDer kan forekomme tillæg ved helaften, 3D, VIP, IMAX og valg af ikke-standard sæde. Direkte indgang, fra gratis p-pladser Næstved Bio Næstved, Nordisk Film Biografer Næstved Odense Nordisk Film Biografer Odense Odense SØ CinemaxX, Odense Randers C Nordisk Film Biografer Randers Roskilde Kino Ros Torv Rødding Rødding Bio Rødovre Atlas Bio Rønne Rønne Bio Silkeborg Bio Silkeborg Skive Cinema 3 Slagelse Panorama Slagelse Struer Apollon Struer Svendborg Slagelse massage bryst struktur Svendborg Søllested Søllested Bio og Kulturhus Taastrup Nordisk Film Biografer Taastrup Valby Valby Kino Varde Varde Bio Vejle Lido Biograferne Viborg Biografcenter Fotorama Vig Kulturhuset Vig Bio Værløse Værløse Bio Aalborg Nordisk Film Biografer Aalborg, City Syd, Biffen Aalborg, Nordisk Film Biografer Aalborg Aarhus C CinemaxX, Aarhus, Øst for Paradis, Nordisk Film Biografer Aarhus C Aarhus N Nordisk Film Biografer Trøjborg. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret på vores aktiviteter via mail. Se den komplette liste over indløsningssteder nedenfor. Logan Lucky - 2D. Der er bare et lille problem — de skal først have ham ud af spjældet…. LatLng lat, lngmap: Ja - alle sale Handicap toilet:\nMassage mand prono com\nTil efteråret åbner vi op for en hel ny del af Rødovre Centrum! De to venner begynder nu en lang og begivenhedsrig rejse for at finde den sande skyldige, og bringe den dyrebare skat tilbage til bikuben og dens andre beboere.\nEscort piger i Vejle ung fyr\nx wideos bio kbh\nbrothel on østerbro bordel amager


• Køb Leggings 3/4 - Stort udvalg til gode priser → Klik her - Hobbyhimlen\nHjem• Køb Leggings 3/4 – Stort udvalg til gode priser → Klik her\n• Køb Leggings 3/4 – Stort udvalg til gode priser → Klik her\nNiceHair.dk er aktuelt iblandt de førende online webshops der sælger beauty-produkter. Deres sortiment spænder over mere end 14000 produkter fra flere producenter. Firmaets Trustpilot-vurdering på 9,4 ud af 10 indikerer utrolig tilfredshed hos kunderne. Bedømmelsen er baseret på 37612 bedømmelser, hvoraf 31933 af disse giver topkarakter. På Facebook er 225196 mennesker tilhængere af NiceHair.dk, og herpå har webshoppen modtaget 4607 anmeldelser med en middel bedømmelse på 4,1 af 5, som tillige er meget imponerende.\nMade4men.dk er i dag en af de største internet shops i Danmark inden for beauty-produkter. Webshoppens udvalg består af ca. 3000 varer fra flere mærker. Netshoppens Trustpilot-rating på 9,4 af 10 markerer enorm kundeloyalitet. Scoren er baseret på 6942 evalueringer, hvoraf 5800 af disse giver topkarakter. På Facebook er 6276 mennesker tilhængere af Made4men.dk, og herpå har netshoppen modtaget 75 vurderinger med en middel rating på 4,1 ud af 5, hvilket ligeså er virkelig godt.\nLookfoxy.dk er i dag iblandt de førende e-shops inden for beauty-produkter. Webshoppens sortiment indeholder på den anden side af 300 varer fra en række brands. Forhandlerens Trustpilot-bedømmelse på 6,9 af 10 bevidner god kundeloyalitet. Bedømmelsen er baseret på 43 ratings, hvoraf 14 af dem giver topkarakter. På Facebook er 608 brugere fans af Lookfoxy.dk, og her har forhandleren modtaget 10 ratings med en gennemsnitlig bedømmelse på 3,9 ud af 5, hvilket lige så vel er ualmindeligt imponerende.\nMatas.dk er i dag imellem de førende online butikker med beauty-produkter. Webbutikkens sortiment udgøres af omtrent 90000 produkter fra forskellige mærker. Netbutikkens Trustpilot-score på 8,2 ud af 10 indikerer stor kundetilfredshed. Ratingen er baseret på 12075 evalueringer, hvoraf 8851 af dem giver topkarakter. På Facebook er 279941 mennesker tilhængere af Matas.dk, og herpå har butikken modtaget 549 bedømmelser med en gennemsnitlig bedømmelse på 3,8 af 5, som tillige er usædvanligt imponerende.\nLuxplus.dk er nu iblandt de bedste online varehuse inden for beauty-produkter. Webshoppens udvalg indbefatter over 40000 varer fra flere brands. Forretningens Trustpilot-bedømmelse på 9,6 ud af 10 demonstrerer stærk kundetilfredshed. Vurderingen er baseret på 27258 anmeldelser, hvoraf 23476 af dem er 5-stjernede. På Facebook er 108766 mennesker tilhængere af Luxplus.dk, og herpå har virksomheden modtaget 5451 anmeldelser med en middel rating på 4,8 af 5, hvilket også er yderst beundringsværdig.\nLeggings 3/4 shoppes online\nAdskillige internet virksomheder udlover på nuværende tidspunkt et bredt udvalg af muligheder for levering. Førstevalget hos mange er nu til dags at få afleveret pakken hos en pakkeshop, som gør det muligt at hente din ordre når der er mulighed for det. Leveringstypen er jo super praktisk, samt ofte ligeledes den mest betalelige metode til levering.\nDu kan derudover udse dig at vælge at få sendt til din bopæl eller til dit arbejde. Fragttypen bliver tit en kende mindre prisbillig, men ligeledes særdeles uproblematisk. Den mest betalelige leveringsmulighed af leggings 3/4 er uden tvivl at hente produkterne selv, som desværre forudsætter at du fysisk befinder dig tæt på leggings 3/4 online firmaets adresse.\nLeveringsdygtigheden kan i nogle tilfælde være særligt væsentlig i tilfælde af at man har brug for varerne inden for kort tid, og med det formål er det jo relevant at du ser nærmere på den forventede leveringstid på det vedkommende produkt.\nTemmelig mange leggings 3/4 internet foretagender giver levering på næste hverdag på en lang række produkter, men det er betinget af at ordren lægges før et fastslået tidspunkt, således at de har en chance for at nå at få leggings 3/4 ud af døren inden lagermedarbejderne har fri.\nNogle enkelte online outlets lover gratis levering, men oftest gælder det kun hvis der handles for en præcis sum. Derudover skulle du udse dig den mest betalelige mulighed for levering, som i de fleste tilfælde – hvad end du befinder sig i Aarhus, Værløse eller Skjern – er at få fragtfirmaet til at bringe dine varer til en pakkeshop.\nDet er jo efterhånden rigtig let for forbrugerne at sammenligne priser (via fx PriceRunner) på leggings 3/4 i blandt flere internet selskaber, og til gengæld har en lang række internet varehuse været tvunget til at trykke prisniveauet på mange af deres varer – til juniorer, og ligeledes til voksne – helt i bund, og endda nogle gange frembyde fragtfri levering.\nTrods dette kan det imidlertid være nyttigt at kontrollere nogle enkelte online butikker efter leggings 3/4 tilbud inden du bestiller, så man er garanteret at modtage den mest attraktive pris.\nDu må ikke desto mindre være opmærksom på, at i tilfælde af at en internet handler udbyder leggings 3/4 til en udsalgspris der kan ses som grænseløst billig, bør det i nogle tilfælde være en varsel om en bedragerisk internet virksomhed. Kortbestillinger er i hvert fald omfavnet af en forordning, der beskytter dig som køber overfor uoprigtige online shops.\nVi foreslår generelt kortkøb eller betalinger med mobilen. Som en anden løsning burde du anvende et afbetalingstilbud fra for eksempel ViaBill, forudsat du foretrækker at godtgøre betalingen ude i fremtiden.\nFør folk shopper leggings 3/4 hos en online butik bør man til hver en tid sætte sig ind i webbutikkens forretningsvilkår, dog er det bare ikke videre interessant.\nEn anden løsning er at granske om internet forhandleren er e-mærke tilsluttet, eftersom det længe har været en indikation om at e-firmaet adlyder de danske love, tillige med at e-shoppen rutinemæssigt kigges til af specialister som har megen viden om vilkårene. Desuden får du lejlighed til support, ifald du bliver udsat for problemer med dit indkøb.\nForuden dette anbefales det at man er sat ind i de væsentligste retningslinjer i forbindelse med transaktionen, som eksempelvis hvilken returneringsret på leggings 3/4 online virksomheden har. I relation til det er det ydermere essesentielt, at man permanent bibeholder ens ordrekvittering, så man senere vil kunne vidne om sit køb, uanset om du skal købe til en dame eller herre.\nTrustpilot indebærer forholdsvis hensigtsmæssige genveje til at beskue ret mange forhenværende brugeres anmeldelser og derfor anbefales det, at du tolker online virksomhedens leggings 3/4 bedømmelser forud for at du lægger din bestilling.\nFacebook yder tilsvarende nogenlunde gunstige genveje til at få indsigt i internet virksomhedens popularitet. Herinde møder vi en del netbutikker hvor kunder kan registrere en evaluering af deres købsoplevelse, hvilket ligeledes må anvendes til at få et indblik i tidligere kunders oplevelser.\nVores website finansieres af annonceindtægter. Vi arbejder tæt sammen med en gruppe netshops hvor vi præsenterer deres tilbud, og tager honorar såfremt en af vores besøgende foretager en handel.\nVejledning angående leggings 3/4 og online forretninger vedligeholdes rutinemæssigt, men vi giver ingen garanti imod rettelser der er blevet iværksat efter at vi sidst opdaterede de anvendte informationer.


Antonio Brown publicerer video af privat telefonsamtale med Jon Gruden - Gul klud\nForside Oakland Raiders Antonio Brown publicerer video af privat telefonsamtale med Jon Gruden\nAntonio Brown publicerer video af privat telefonsamtale med Jon Gruden\nFarcen i Oakland fortsætter. I det seneste skud på stammen i den utrolige saga, der omhandler forholdet mellem superstjernen Antonio Brown og Oakland Raiders kommer nu en YouTube-video.\nVi tager den lige fra start: Antonio Brown fik selvforskyldte voldsomme forfrysninger i fødderne, der såede tvivl om sæsonstart og den resterende karriere. Så truede han med at gå på pension, da han ikke måtte bruge sin gamle hjelm. Ledelsen var utilfredse og stillede ultimatum i medierne. Brown fandt en ny hjelm, vendte tilbage til træning, men er senere udeblevet. Brown fik en bøde, hvilket førte til et voldsomt skænderi med sportsdirektør Mike Mayock og spekulation i, at Raiders kunne fyre ham, inden han nåede at spille en kamp for klubben.\nDagen efter skænderiet, undskyldte en “følelsesladet” Brown til holdet og omverden fik at vide, at han spiller på mandag. Der ville ikke være større konsekvens for bataljen. Nu har den 31-årige receiver publiceret en video af privat telefonsamtale med cheftræner Jon Gruden.\nI videoen bliver Gruden optaget i en samtale med Brown, hvori Raiders-træneren kalder sin receiver for “det mest misforståede fucking menneske, jeg har mødt i mit liv”. Gruden beder også Brown om at “stoppe det her lort og bare spil football”. Superstjernen lyder ikke til at sætte pris på den mening, han er “mere end en footballspiller” han er “et menneske” udtaler han.\nSe selv herunder\nVideoen har sat gang i et væld af spekulationer. I Californien er det forbudt at optage private samtaler uden samtykke fra begge parter, så har Gruden ikke vidst, at telefonopkaldet blev optaget, kan han sagsøge sin receiver. Noget tyder dog ikke på, at det kommer til at ske. En kilder fortæller til ESPN-journalist Chris Mortensen, at den 56-årige Raiderstræner fandt videoen underholdende. Hvis Gruden er gået med til dette, gør det bare hele situationen mere utrolig.\nOakland Raiders tradede i foråret et tredjerunde- og et femterundevalg i draften for Brown. Herefter gav de ham en ny kontrakt, der ville holde ham i klubben de næste tre år, og indbringe receiveren op imod 50 millioner dollars. Det virker til, at holdets ubestridt største stjerne kan slippe afsted med det meste. Raiders har brug for ham og Gruden har støttet ham hele vejen.\nMike Mayock, som Brown angiveligt kaldte en “bitch” en “cracker” og forsøgte at slå i det føromtalte skænderi, kan ikke være tilfreds. Han har forsøgt at trække en linje i sandet, og den tidligere kollega på NFL Network, den respekterede vært Rich Eisen, mener Mayock er meget utilfreds med ikke at kunne straffe Brown med hårdere midler end blot bøder.\nDen sidste historie i dette drama er bestemt ikke skrevet endnu. Raiders møder divisionsrivalen Denver Broncos i årets første Monday Night-opgør. Monday Night-kampene var dem, som Gruden dækkede i en årrække for ESPN, mon ikke han til tider ønsker at være på den side af medierne igen.\nSå er det officielt: Oakland Raiders skifter navn til Las Vegas Raiders


Ejdrup Kirke er opført i de 12. århundrede og bobler af nostalgi med sit typiske udtryk. Klokken på tårnet er støbt i år 1842 og bærer inskriptionen: "Herre, lad mig lyde, og mange til dit hus indbyde".\nEjdrup kirke er en typisk landsbykirke beliggende i den sydlige ende af Ejdrup. Kirken er bygget af granitkvadre omkring det 12. århundrede, og selve kirken er fra romansk tid. Tårn og våbenhus er tilbygget sidst i middelalderen. Prædikestolen er fra 1625, og den er udsmykket med træskårne relieffer med de fire dyder – tro, håb, kærlighed og retfærdighed - afbilledet som fire kvindeskikkelser, der bærer hvert sit symbol.\nRenovering i 2013\nAltertavlen er i renæssancestil med to billeder - et stort fra ca. 1600, som forestiller korsfæstelsen, og øverst et mindre billede af opstandelsen. Kirken blev renoveret i 2013, og i den forbindelse kom der ny farvesætning i kirken samt et nyt alterbillede udformet af Erik Heide.\nI 2004 blev kirken skænket et kirkeskib – en model af skibet ”Corinthian”, som er det største skib, der har hørt hjemme i Nibe. Skibet endte sine sejladser, da det i 1864 sank på en rejse fra Göteborg mod New York. Modellen i Ejdrup kirke er udført af skibsbygger Knus Rønfeldt fra Aalborg Marinemuseum.\nLæs mere om Ejdrup Kirke...


Brug for en god mors dag gave - Fremtidsgaarde - læs artikler om nutiden og fremtiden :-)\nBrug for en god mors dag gave\nNick / 29/03/2017 / No Comment\nHvis du endnu ikke har fået styr på, hvad for en mors dag gave du gerne vil give til mors dag. Så kunne det være, at du skulle klikke dig videre via linket her i denne artikel. For med linket kommer du nemlig videre til en hjemmeside, hvor du kan finde den helt perfekte mors dag gave. For der er nemlig masser at vælge imellem. Så uanset hvad det er du leder efter, så skulle der være en god mulighed for, at du kan finde noget der er passende i den forbindelse. Så er du også fri for, at skulle være overrasket og derfor bare finde noget hurtigt, når dagen endelig kommer.\nDer er ikke noget i vejen med at være i god tid\nDer er som sagt ikke noget i vejen med, at være i god tid. For selvom der stadigvæk er noget tid til, at det er mors dag. Så kan man godt allerede nu forberede sig. Gaven bliver jo ikke dårligere af, at den skal ligge og vente lidt. Faktisk er det bare dejligt for en selv, at man har styr på tingene. Så man ikke skal stresse, når man kommer op til dagen. For der er jo også mange andre, som skal købe gave der. Så hvis man gerne vil undgå alt det stres, der kan være i forbindelse med dette. Så vælger man bare denne løsning.\nMan kan som sagt allerede nu gå ind og kigge på alle de gode bud, som kunne være den helt rigtige mors dag gave. Der er både noget til ganen, til hjemmet og til hende selv på hjemmesiden. Så der skulle altså også være en god chance for, at man kan finde det helt rigtige. Det er lige til at gå i gang med, og hvis man er vant til at shoppe på internettet. Så vil det heller ikke være noget problem, at købe hjem herfra. Ligesom det heller ikke er noget problem, hvis man ikke er vant til det. For alle funktionerne er nemlig så nemme, at det er lige til at gå i gang med. Så klik bare lige her.\nSe de mange smarte pærer til dine lamper her\nFå en god pris på ny bil\nKøb brugte kontorstole online\nSpis sundt og få mediteret engang imellem\nUndgå Oliespild på din arbejdsplads\nFå din forretning op og køre på nettet\nFå mere ud af din tid med Timeplan


Kandu.dk - BR08 nogle der vil oversætte?\nBR08 nogle der vil oversætte?\n06-03-09 17:55 : Larsigne\n06-03-09 18:02 : Larsigne\n06-03-09 18:03 : Larsigne\n06-03-09 18:07 : ans\n06-03-09 18:08 : Larsigne\n06-03-09 18:20 : ans\n06-03-09 18:32 : Larsigne\n06-03-09 19:11 : vagnr\n06-03-09 19:33 : transor\n06-03-09 22:10 : michaelmoeslund\nFra : michaelmoeslund Vist : 400 gange\nDato : 06-03-09 17:41\nHar prøvet at finde ud af, om vi må bygge lidt tættere på naboen, men den der BR08 "taler" ligesom ikke samme sprog som mig...\nHvor tæt på skel, hvor langt langs skel, Hvor højt?\nPrøv at starte lidt med dette\nDato : 06-03-09 18:02\nprøv også at skrive: bebyggelse til skel når du går ind på siden: www. bolius.dk\nDato : 06-03-09 18:03\nDato : 06-03-09 18:07\nEller ret henvendelse til Teknisk Forvaltning i kommunen, der kan du få et konkret svar.\nDato : 06-03-09 18:08\nPå siden www.bolius.dk kan du også i søgefeltet skrive: byggeloven, så tror jeg ikke du kommer bestemmelserne nærmere!\nDato : 06-03-09 18:20\nom vi må bygge lidt tættere på naboen\nDet kommer da meget an på, hvad det er, du vil bygge tættere på din nabo.\nMen kun Teknisk Forvaltning i kommunen kan give dig svar. Måske der også skal søges byggetilladelse.\nDato : 06-03-09 18:32\nHvis du stadig selv vil prøve at finde ud af hvad du må bygge, kan du også kikke på: www.ebst.dk - men som du vil opdage er der mange muligheder i forhold til hvad du vil bygge. Uanset hvad du læser dig til, er jeg sikker på at det vil ende med, at du vil spørge tekn. forvaltning i din kommune til sidst alligevel - ganske som ans også foreslår. Husk at få det de siger på tekn. forvaltning på skrift.\nDato : 06-03-09 19:11\nSelv om jeg i en fjern fortid har været med til at skrive og fortolke bygningsreglementer giver de jo ikke hele sandheden. Din lokalplan kan sagtens stille andre krav end BR08, så en opringning til kommunens tekniske forvaltning er hurtigste svarmulighed.\nMen du skal ikke bruge mail, da jeg prøvede for nylig i min kommune gik der 1 måned før jeg fik et delvist svar, men da jeg ringede om resten var det, da jeg havde fundet rette m/k, og han var til stede og tog telefonen, klaret på 2 min.\nDato : 06-03-09 19:33\nIsær når det gælder bygningers placering vil der ofte være lokalplaner, som går forud for BR08.\nSå start med at finde ud af planerne for dit område.\nEksempelvis siger BR at der fra større bygninger skal være mindst 2,5 m til skel. Men se bare hvordan alle huse i byernes centra ligger helt tæt.\nDato : 06-03-09 22:10\nTak for uddybende svar, Selv om mit spørgsmål ikke var særligt præcist, syntes jeg dit svar var det


372 anmeldelser Nr. 174 af 1.019 Restauranter i Fort Lauderdale $$ - $$$\nVis også KortSatellit Kortopdateringer er sat på pause. Zoom ind for at se opdaterede oplysninger. Nulstil zoom Opdaterer kortet... Tilbage til kortet Få rutevejledning 17 S Fort Lauderdale Beach Blvd Ste 304, Fort Lauderdale, FL 33316-1533 19547670014\nBidrager på niveau 39 anmeldelser 10 anmeldelser af restauranter\n19 nyttige stemmer “Hooters skulle prøves - men ikke nogen vild oplevelse”\nVi tog på hooters fordi det skulle prøves nu det er så populært.\nVi fik snowcrab og deres portioner er åbenbart blevet meget mindre på kun et år. Så det var godt vi ikke var så sultne. De smager tilgengæld virkelig godt :)\nVores tjener glemte os så vi blev nødt til selv at gå op og sige vi gerne...\nMere Nyttigt? Tak, Ulla H Indberet Forrige\nFamilier med børn, Billig middag, Smuk udsigt, Barhygge, Store grupper\n17 S Fort Lauderdale Beach Blvd Ste 304, Fort Lauderdale, FL 33316-1533 Placering:\nRetningslinjer for indlæg Få meddelelser om nye svar på dine spørgsmål. Spørg Ofte stillede spørgsmål: Er der mulighed for retter uden gluten? Er der krav til påklædning? Er hunde tilladte på den udendørs terrasse? I nærheden af Hooters Bedst bedømte seværdigheder i nærheden 5.717 anmeldelser Fort Lauderdale Beach\n1.279 anmeldelser Las Olas Beach\n63 anmeldelser The Gallery at Beach Place\nGennemse alle seværdigheder Bedst bedømte restauranter i nærheden 1.076 anmeldelser Lulu's Bait Shack\n946 anmeldelser H2O Cafe\n147 anmeldelser Secret Garden at Pillars Hotel


Forside Køkkenudstyr Opbevaring Øvrig madopbevaring Joseph Joseph Køkkenopbevaring H 9 x B 42 x D 26 cm - Grå\nH 9 x B 42 x D 26 cm - Grå\nNår krukker med syltede grøntsager, dåser med tomatsovs og beholdere med ris og pasta står tæt i køkkenskabet, kan det være svært at overskue, hvad der egentlig er i skabene og spisekammeret. Men med opbevaringssystemet fra Joseph Joseph kan du nemt skabe overblik og holde orden på glas og dåser.\nGiver orden i køkkenskabene\nKan udvides i bredden fra 42 til 61,5 cm\nHold styr på indholdet i dine køkkenskabe\nOpbevaringssystemet er niveauinddelt, så du kan se og få nem adgang til dåser og krukker bagest i skabet. Opbevaringssystemet kan justeres og udvides i bredden og er derfor velegnet til skabe, der måler minimum 42 cm i bredden.\nDet er den god hylde til at stille bagerst i skabet\nDisse hylder er SUPER til køkkenskabene. Alt det bagerste som man ikke har overskud over. Kommer pludselig frem i lyset.


Firma navn: RØDKILDE GYMNASIUM\nVores uddannelseschef skal have erfaring fra tilsvarende job og have undervisningskompetence inden for gymnasiets fagrække. Det er desuden en fordel, men ikke en forudsætning, at uddannelseschefen er master i pædagogik eller ledelse.\nRødkilde Gymnasium ligger inderst i Vejle Fjord med ”Bølgen”, kajakø, vand og skov som naboer. Skolen er en topmoderne og rummelig skole med en ny undervisningsfløj. Vi er en skole, der på alle mulige måder er i en god og positiv udvikling, og vi har gennem de senere år gennemsnitligt set oplevet et stigende elevansøgertal.


De mest interessante boligtrends i 2019 - Boligforalle.dk\nDu er her:Hjem»Soveværelse»De mest interessante boligtrends i 2019\nDe mest interessante boligtrends i 2019\nAf Boligforalle den\t april 3, 2019 0 Comments\n2019 har på mange måder været et interessant år. Det gælder også inden for boligindretning, hvor vi er blevet præsenteret for mange nye tendenser. Mange af disse tendenser stammer fra vores nabolande, hvor vi er glade for at søge inspiration. Du behøver dog ikke at tage til hverken Norge, Sverige eller Tyskland for at få nyttig boliginspiration. Dette kan du nemt og bekvemt klare fra din egen stue.\nDagens udvalgte skribent vil give dig et indblik i, hvordan moderne boligindretning defineres i 2019. Ergo vil vi svare på, hvordan du skal indrette dit hjem, hvis du skal være med på den aktuelle boligmode.\nØnsker man at skabe en hyggelig og varm stue, så kan man med fordel overveje at investere i en biopejs til fordel for en brændeovn. En biopejs kan ganske rigtigt ikke skabe lige så meget varme som en brændeovn, men det er en markant mere trendy løsning. Det er for eksempel muligt at købe en lofthængt biopejs, som virkelig fremmer den hyggelige atmosfære.\nBiopejse har efterhånden været populære i mange år, men kommer formentlig til at toppe i 2019. Hvad er din holdning til biopejse? Er det et go eller et no-go?\n2019 bliver med al sandsynlighed også året, hvor efterspørgslen på tørrede blomster kommer til at eksplodere. Sætter du pris på blomster, som tager sig godt ud i både frisk og indtørret tilstand, så vil tørrede blomster helt sikkert være noget for dig. Er tørrede blomster ikke lige noget for dig, så kan du i stedet kaste dig over de trendy kaktusser eller sukkulenter. Fælles for alle disse planter er, at de er lette at holde.\nSkal dit soveværelse, herunder dit soveområde, fremstå pænt, hyggeligt og indbydende, så kan du ikke nøjes med at investere i en ergonomisk seng, et hyggeligt natbord og et stort garderobeskab. Du skal også have fat i et stilfuldt sengetæppe, som hører til blandt tidens største hits inden for boligmode. Vælg med fordel et tæppe i en farve, som matcher soveværelsets vægfarve med henblik på at skabe en rød tråd.\nBoligindretning handler ikke om at købe de dyreste og fineste møbler og placere dem et passende sted i hjemmet. Det er i hvert fald en lidt for let og upersonlig strategi.\nI dag vil vi danskere ikke give os til takke med masseproducerede møbler. Vi vil derimod have bæredygtige møbler, som skiller sig ud fra mængden, og som sprudler af personlighed. Dermed ikke sagt, at vi ikke længere søger indretningsinspiration i blade og magasiner.\nGode råd når du skal vælge (den rigtige) seng\nIndret dit soveværelse og gør det mere indbydende\nfebruar 7, 2020 0\nDerfor bør du overveje en sovesofa i læder


Old City Como i Como til Bedste Pris-garanti | Agoda.com\nMere om Old City Como\nClaudio Apartment ligger i et område i Como med fremragende adgang til kultur, restauranter, sightseeing og tilbyder en enestående beliggenhed til afslapning efter en travl dag Herfra har gæster glæde af nem adgang til alt, hvad denne livlige by kan tilbyde. Med sin praktiske beliggenhed tilbyder dette hotel nem adgang til byens vigtigste seværdigheder.\nClaudio Apartment tilbyder fremragende service samt alle de basale bekvemmeligheder der skal til for at nyde et skønt ophold. Gæster der opholder sig på dette vidunderlige hotel kan blandt andet benytte sig af gratis trådløst internet på alle værelser, transportservice.\nSom en ekstra tilføjelse tilbyder alle værelserne et udvalg af bekvemmeligheder. Mange værelser tilbyder endda opvarmning, ventilator, fjernsyn LCD-/plasmaskærm, køleskab, toiletsager, der vil glæde selv den mest kvalitetsbevidste gæst. Desuden sikrer hotellets væld af fritidstilbud, at du har rigeligt at foretage dig under dit ophold. Claudio Apartment er det eneste sted, du behøver, når du søger kvalitetsindkvartering i Como.


Gå efteråret godt og velforberedt i møde - Peakcounter\nGå efteråret godt og velforberedt i møde\nadmin 21. september 2021 0\nEfteråret byder på en masse indendørshygge, stearinlys og varme drikke. Men det kan desværre også byde på forkølelse og feber. Men der findes heldigvis måder hvorpå du kan forberede kroppen til de kolde temperaturer og tage hånd om kommende mulig sygdom.\nHav altid et feber termometer i hjemmet\nDet er altid en god idé at have sit eget febertermometer, så man kan holde styr på sit eget helbred – og børnenes. Et feber termometer kan hurtigt og præcist måle kropstemperatur – og herefter give resultatet på et smart digitalt display.\nGør feber termometeret til en fast del af dit eget hjemmeapotek. Et sted hvor du også har milde smertestillende, plaster og hvad er ellers skulle være nødvendigt. Med et feber termometer kan du lynhurtigt aflæse kropstemperaturen og bekæmpe feberen hurtigst muligt.\nHusk at drikke rigeligt med væske, når du har feber – da man ofte kan have en tendens til at svede meget.\nHusk den gode hygiejne og kost\nVi har i over et år nu været vant til afspritte hænder på livet løs. Dette kan man med fordel holde fast i hen i efteråret, hvor influenza og feber går i omløb. Husk at vaske hænderne ofte og nys i et papirlommetørklæde eller i ærmet.\nDu kan styrke immunforsvaret på flere forskellige områder. Nogle klassiske hovedregler siger fx at man skal huske at få sin gode nattesøvn – anbefalingen lyder på de cirka otte timer. Derudover skal man også huske at spise nærende og varieret kost, som er spækket med mineraler, vitaminer og en masse andet godt. Husk derfor at have nogle forskellige grøntsager fast på madplanen.\nMotion kan også være medvirkende til at styrke vores immunforsvar. Det behøves ikke nødvendigvis være flere timer i fitnesscentret. God motion kan også sagtens være en dejlig frisk gåtur i naturen – vælg den motionsform, som passer til dig og den du vil få mest glæde af.