Informe de Variación de Uso de Materiales para una Empresa Manufacturera - Solver Global\n¿Cuál es el uso de un informe de variación de uso de materiales para una empresa manufacturera?\nLos informes de uso de materiales se consideran informes de análisis de producción y los gerentes de planta y producción los utilizan para revisar los costos y las cantidades reales frente a los estándares de los productos básicos que producen sus plantas. Algunas de las funciones principales de este tipo de informe son que muestra un resumen con gráficos comparativos para todas las plantas en la parte superior del informe y luego muestra los detalles por planta individual y productos principales a continuación. Las columnas muestran el costo estándar, el costo real y la variación. Seguido a esto usted verá la cantidad estándar, cantidad real y Desviación. A continuación, encontrará un ejemplo de este tipo de informe.\nPropósito de los reportes de varianza de materiales\nLas empresas manufactureras utilizan los informes de variación de materiales para mejorar las decisiones de productos al analizar y comparar fácilmente los costos y las cantidades reales y estándar de los materiales entre los productos y las plantas. Cuando se utiliza como parte de las buenas prácticas comerciales en un departamento de producción, una organización puede mejorar su eficiencia de producción y recopilación de datos, así como reducir las posibilidades de que la falta de evaluación comparativa y análisis genere desventajas competitivas.\nEjemplo de informe de varianza de materiales\nA continuación se muestra un ejemplo de un informe de variación de materiales con comparaciones de costes y cantidades por producto y planta.\nEjemplo de Informe de Variación del Uso de Materiales para una Empresa de Fabricación\nLos usuarios habituales de este tipo de informes son: jefes de producción, jefes de producto.\nOtros informes que se utilizan a menudo junto con informes de variación de materiales\nLos departamentos de producción progresiva a veces usan varios informes de variación de materiales diferentes, junto con paneles de producción, informes de inventario, informes de costos, paneles de referencia y otras herramientas de gestión y control.\nhttps://www.solverglobal.com/wp-content/uploads/2020/12/Industry_Mfg_06-scaled-1.jpg 1439 2560 Solver https://www.solverglobal.com/wp-content/uploads/2019/10/solver-logo-final.png Solver2021-10-04 23:31:382021-10-04 23:33:56Informe de Variación de Uso de Materiales para una Empresa Manufacturera


Evitar goteras: consejos y claves - Don Bany Cuina\nLa llegada del otoño suele venir acompañada de un incremento en la cantidad de precipitaciones. Especialmente en la zona del mediterráneo, donde fenómenos como la gota fría suelen causar lluvias torrenciales. Eso puede causar algunos problemas de filtraciones en muchos hogares, locales y oficinas, por lo que de debemos tomar precauciones para evitar goteras.\nSi el agua o la humedad es visible ya desde el interior, es porque ya ha atravesado las capas superiores. Si no se le pone solución rápida, además puede afectar a las molduras de techos y paredes, al suelo e incluso al mobiliario o a los electrodomésticos. Incluso a tu salud, ya que puede causar que el ambiente sea mucho más frio y facilita la presencia de bacterias y hongos.\nEvitar goteras: identificarlas rápidamente\nComo muchos otros problemas en el hogar, las goteras pueden tener una solución más sencilla y barata si se identifican de forma temprana. De lo contrario, pueden complicarse y disparar el coste. Una buena práctica, si tu vivienda o local está inmediatamente debajo del techo, es revisar el techo desde el interior con una linterna, que hará brillar las primeras gotas. Lo puedes hacer de forma más o menos regular o después de fuertes lluvias.\nSimula el efecto de la lluvia\nNormalmente el origen de las goteras está en el tejado, un lugar que no es de fácil acceso y puede entrañar un cierto riesgo si no estás acostumbrado a moverte por él. Hay que tener en cuenta que el origen de la gotera no siempre está localizado inmediatamente encima del lugar donde vemos su efecto, por lo que hay que rastrear su recorrido.\nEl primer paso para identificar el origen de la filtración es simular el efecto de la lluvia. Con una manguera, se debe rociar el techo -centrándonos en una zona cada vez, para poder focalizar por dónde se introduce el agua-, haciendo especial hincapié en uniones de elementos, claraboyas o chimeneas. Este proceso requiere un poco de paciencia, ya que es posible que el recorrido sea algo extenso y el agua tarde en llegar desde el origen hasta la vivienda.\nEliminar una gotera: diferentes soluciones dependiendo del origen\nUna vez identificado el origen del problema, existen distintos cementos y masillas que nos ayudarán a repararla. Cuál se debe usar dependerá en gran medida de la extensión de la filtración, el tipo de tejado y de sus materiales. Una teja rota necesitará que la sustituyamos, además de aplicar un producto impermeabilizante.\nSi estamos ante un tejado a dos aguas, la gotera puede deberse a la erosión de la arista del punto de unión entre las pendientes de la cubierta (cumbrera o caballete). En estos casos, lo ideal es colocar cinta autoadhesiva bitumosa de impermeabilización.\nEvitar goteras en terrazas\nLa causa más habitual de filtraciones en terrazas es el deterioro de la tela asfáltica, lo que permite que el agua se cuele entre las juntas de los muretes y el pavimento. En ese caso deberemos limpiar la zona de polvo y suciedad y aplicar un producto impermeabilizante.\nTambién hay que prestar atención a los sumideros, otra causa habitual. Ya sea por una mala instalación, o porque tenga alguna obstrucción que provoque que no evacúe el agua de forma adecuada. Por eso es muy recomendable hacer una revisión periódica de estos.\nAdemás, debes recordar que las filtraciones no siempre vienen del tejado, también del suelo o paredes, por lo que es recomendable que acudas a un profesional para que te ayude a saber cuál es la causa de las humedades.\nY, como siempre, recuerda que en Don Bany Cuina estaremos siempre encantados de ayudarte.\nTambién puede interesarte: cómo evitar humedades en un hogar


Feria de Uniformes Escolares mostró lo mejor del sector textil de la Economía Popular y Solidaria – Economía Solidaria\nEconomía Solidaria > Comunicamos > Noticias > Feria de Uniformes Escolares mostró lo mejor del sector textil de la Economía Popular y Solidaria\nFeria de Uniformes Escolares mostró lo mejor del sector textil de la Economía Popular y Solidaria\nArtesanos del sector textil de la Economía Popular y Solidaria (EPS) dieron a conocer la calidad y variedad de su oferta productiva, durante la tercera edición de la Feria de Uniformes Escolares “Imbabura 2019”, efectuada del 19 de agosto al 13 de septiembre de 2019, en los predios del Patronato de la Prefectura de Imbabura, en Ibarra.\nCerca de USD 27 000 fue el monto de ventas registrado por las ocho organizaciones participantes, pertenecientes a la Red de Asociaciones Textiles de la EPS de esta provincia. Las mismas agrupan a 80 trabajadores de la rama textil, quienes en esta oportunidad se pusieron “manos a la obra” en la elaboración de uniformes escolares que fueron comercializados en este espacio, con motivo del inicio del año escolar en las regiones Sierra y Amazonía del país.\nLos artesanos pusieron a disposición de la ciudadanía uniformes escolares para instituciones educativas privadas, fiscales y fiscomisionales elaborados con los mejores materiales y acabados, y a precios cómodos. Con ello, las organizaciones de la EPS se van posicionando como una alternativa para la ciudadanía, que busca nuevas opciones en el mercado para adquirir tales productos.\nLas agrupaciones que formaron parte de esta iniciativa recibieron, previo a la realización del evento, capacitación en temas organizativos, administrativos, comerciales y técnicos, a través del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS).\nTanto IEPS como la Prefectura de Imbabura aunaron esfuerzos para la realización de esta feria, que cumplirá con su cuarta edición en 2020, y que busca mostrar el potencial del sector textil de esta economía, así como contribuir a la dinamización económica de los integrantes de estas organizaciones, sus familias y comunidades.


Teléfonos | Hipertextual\nA todos nos gusta tener en nuestra mano la última tecnología y presumir de todas las cosas que nuestra computadora o nuestro celular son capaces de hacer. Sin embargo, en muchas ocasiones la tecnología no está al alcance de todos los bolsillos y en la mayoría de los casos es necesario hacer un desembolso considerable […]\nDespués que Apple le dio mil vueltas y largas a la aprobación de la aplicación de Google Voice para el iPhone, por fin se encuentra disponible para está plataforma. Casi un año ha tardado Apple en aprobar la aplicación, que ya se encontraba de alguna manera por medio de la web y el HTML5, en […]\nLlevamos por meses usando la nueva función Google Instant, la cual nos ha dejado muy conformes y en en teoría ha subido nuestra productividad. Esta característica es transparente al uso que le damos al buscador de Google, nos ahorra tiempo y ha resultado menos intrusiva de lo que imaginábamos. Hoy Google ha anunciado la disponibilidad […]\npor Inti Acevedo 12 de agosto de 2010 12 de agosto de 2010\nEl desarrollo de Android no se detiene y cada día las novedades son mejores. Google ha realizado hace unas horas una presentación en San Francisco para dar a conocer al publico las nuevas aplicaciones desarrolladas por la compañía para darle más poder a su sistema operativo. Nuestros teléfonos se han convertido en toda una navaja […]


¿Qué es la neuralgia occipital? - Fibromialgia Noticias\nUsted está aquí: Inicio1 / Dolor2 / ¿Qué es la neuralgia occipital?\nLa neuralgia occipital o de Arnold es un tipo poco común de dolor crónico de cabeza. Ocurre cuando el dolor proviene de la región occipital y se disemina a través de los nervios occipitales. Los nervios occipitales van desde la parte superior de la médula espinal hasta el cuero cabelludo.\nA diferencia de los dolores de cabeza o las migrañas, la neuralgia occipital se puede desencadenar rápidamente, incluso con un simple toque como cepillarse el cabello. La parte más grave de los ataques es breve, con un dolor intenso y agudo que dura sólo unos pocos segundos a unos minutos. El dolor de migraña, que también es severo, dura mucho más que el dolor de la neuralgia occipital.\nSe estima que la neuralgia occipital afecta aproximadamente a tres de cada 100.000 personas cada año.\nEl síntoma principal de la neuralgia occipital es un dolor intenso y repentino que muchas personas asocian con migrañas. Este dolor se describe como intenso, punzante, y agudo. Los episodios de dolor intenso pueden durar solo unos minutos o segundos, pero puede persistir después la sensibilidad alrededor de los nervios . Al igual que las migrañas, el dolor puede ocurrir más en un lado de la cabeza que en el otro.\nEs poco probable que los episodios de neuralgia occipital presenten síntomas como lagrimeo o enrojecimiento de los ojos, que es común de otros trastornos como la cefalea primaria. A diferencia de los dolores de cabeza tensionales, los episodios de neuralgia occipital se sienten más como un dolor punzante no como un latido sordo.\nLa causa más común de la neuralgia occipital es el pinzamiento de nervios en la raíz del cuello. En otros casos, puede ser causado por una lesión en la cabeza o el cuello.\nA veces, esto es originado por la tensión muscular en el cuello. La tensión crónica cervical es otra causa común.\nOtras enfermedades que pueden contribuir a las causas de la neuralgia occipital son:\nosteoartritis, especialmente de la columna cervical superior, que puede pellizcar los nervios\ntumores que afectan las raíces nerviosas\nLos ataques individuales o episodios de neuralgia occipital pueden ocurrir aparentemente de forma espontánea o desencadenarse por un toque ligero.\nCuando acuda a la cita de su médico, primero le preguntarán sobre su historial médico. Le preguntarán cuánto tiempo ha experimentado síntomas y es posible que le hagan preguntas para buscar problemas subyacentes. Durante el examen físico, si sospechan que hay neuralgia occipital en lugar de dolores de cabeza o migrañas, presionarán las regiones occipitales para ver si experimenta dolor como resultado.\nPara descartar otras afecciones y buscar la causa subyacente de la neuralgia occipital, su médico puede ordenar pruebas de imágenes como una resonancia magnética o una tomografía computarizada. Esto les ayudará a observar su columna vertebral y buscar diferentes causas del dolor. En la mayoría de los casos, en los exámenes neurológicos no se observan anomalías.\nHay una variada opciones de tratamiento disponibles para la neuralgia occipital. Su médico puede recomendar primero probar un tratamiento, que incluye aplicar compresas tibias en el área afectada y tomar AINE como ibuprofeno.\nSu médico también puede recomendar fisioterapia, relajantes musculares y masajes, que pueden ayudar a tratar los pinzamientos en los nervios causados por la tensión muscular. Los antidepresivos, antiepilépticos y tricíclicos también se pueden usar para aliviar los síntomas.\nSi los métodos más conservadores no funcionan, su médico puede inyectar un anestésico local en el área occipital. Esto puede proporcionar un alivio inmediato y puede durar hasta 12 semanas.\nDependiendo de la causa, el médico puede recomendar cirugía para disminuir la presión sobre los nervios. Por ejemplo, la compresión nerviosa debida a la osteoartritis o a la artritis reumatoide de la columna cervical se puede aliviar mediante un procedimiento quirúrgico.\n¿Cuál es el pronóstico de la neuralgia occipital?\nLa neuralgia occipital es dolorosa. Sin embargo, hay una amplia gama de opciones de tratamiento disponibles para aumentar la probabilidad de su manejar con éxito, especialmente si se trata la causa subyacente. Si bien esta condición no pone en peligro la vida, es dolorosa. Acuda a su médico si tiene síntomas.\n¿Por qué se produce el dolor de cabeza en verano?\nConsecuencias de fibromialgia y migraña\nGuha D, et al. (2015). Occipital neuralgia secondary to unilateral atlantoaxial osteoarthritis: Case report and review of the literature. DOI:\nNarouze S. (2016). Occipital neuralgia diagnosis and treatment: The role of ultrasound [Abstract]. DOI:\nOccipital neuralgia. (2016).\n09/08/2020 /0 Comentarios/por fibro\nhttps://fibromialgianoticias.com/wp-content/uploads/2020/08/neuralgia-occipital-arnold.jpg 489 733 fibro https://fibromialgianoticias.com/wp-content/uploads/2017/03/logofibromialgia4.png fibro2020-08-09 22:55:032021-01-09 16:17:37¿Qué es la neuralgia occipital?\n¿Qué es la fascitis plantar? Dolor de espalda nocturno


Extremadura registra 68 nuevos casos confirmados de Covid-19 y un nuevo brote en Coria - Avuelapluma\nExtremadura registra 68 nuevos casos confirmados de Covid-19 y un nuevo brote en Coria\nEvolución de los casos de coronavirus en Extremadura Evolución de los casos de coronavirus en Extremadura 14/8/2020\nExtremadura ha registrado este viernes 68 casos positivos de coronavirus confirmados por PCR y ha notificado al Ministerio de Sanidad un nuevo brote en la ciudad de Coria (Cáceres) al dar positivo tres de los contactos estrechos del infectado hospitalizado este jueves y cuya trazabilidad es una importación de Madrid. En este nuevo brote hay seis contactos en seguimiento.\nLa Dirección General de Salud Pública ha detectado en las últimas 24 horas 277 casos sospechosos y se han descartado 267. En estos momentos hay 16 personas ingresadas, dos de ellas en UCI, y se han dado siete altas, lo que eleva a 4.696 los pacientes curados.\nEl Área de Salud de Badajoz ha detectado 53 casos sospechosos y ha descartado 51. Asimismo, ha notificado diez positivos; tres del brote del bautizo en Suerte de Saavedra; dos del brote de La Morera; otro del clúster familiar de Gévora, y cuatro sospechosos sintomáticos que han dado positivo, tres en la zona de salud de San Fernando y uno en la de San Roque, los cuatro son casos independientes y suman 28 contactos en seguimiento.\nEsta área de salud tiene cuatro pacientes ingresados, uno de ellos en UCI, y se han curado 708 pacientes desde el inicio de la pandemia, ha informado la Junta en nota de prensa.\nEl Área de Salud de Cáceres ha notificado 89 casos sospechosos, ha descartado 63 y ha notificado 19 casos positivos. De ellos, tres son del brote de Almoharín; dos, del de Puerto de Santa Cruz; dos, del de Casar de Cáceres; y cuatro, en la zona centro de Cáceres (miembros de una misma familia de regreso de vacaciones).\nAdemás, uno, en Alcántara; otro en Villamesías; uno en Aldea Moret, que es un contacto de un positivo de este jueves; dos independientes en Cáceres; otros dos, en Almoharín -sin relación con el brote- y uno en Aliseda en investigación, importado de Bilbao, que es una mujer de 70 años, que ha requerido ingreso hospitalario.\nAdemás, todos los residentes y trabajadores de la residencia de Torrecillas de la Tiesa han dado resultado negativo. El Área de Salud de Cáceres tiene cinco pacientes ingresados, ninguno en UCI, y ha dado 1.976 altas.\nEl Área de Salud de Mérida ha notificado 25 casos sospechosos y ha descartado 27. También ha notificado tres casos positivos, dos sin relación alguna y en zonas de salud de Mérida distintas, y uno importado de Castilla y León, con dos contactos. En estos momentos no tiene pacientes ingresados y se han curado 426 personas.\nEl Área de Salud de Plasencia ha detectado 35 casos sospechosos y ha descartado 38. Ha notificado cinco casos positivos; uno, en Montehermoso -una mujer de 72 años que ha requerido ingreso hospitalario- y cuatro en Zarza de Granadilla que están en investigación. Tiene un paciente ingresado, ninguno en UCI, y ha dado 607 altas.\nEl Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha detectado 33 casos sospechosos y ha descartado 28. Ha notificado 23 casos positivos; 18 del brote de Villarta de los Montes; cuatro del brote de Quintana de la Serena y un caso independiente en la zona de salud Don Benito Este. En estos momentos tiene cinco pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI, y hay 358 pacientes curados.\nPor su parte, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado 22 casos sospechosos, ha descartado 20 y no ha registrado ningún caso positivo. En estos momentos no tiene pacientes ingresados y el área ha dado un total de 364 altas.\nEl Área de Salud de Coria ha notificado siete casos sospechosos y ha descartado ocho. También ha notificado cuatro casos positivos en la ciudad de Coria; tres relacionados con el paciente hospitalizado y que se notifica al Ministerio de Sanidad como nuevo brote y uno independiente con cero contactos. Continúa hospitalizado el caso índice de este nuevo brote y acumula 198 altas desde el inicio de la pandemia.\nEl Área de Salud de Llerena-Zafra ha notificado 13 casos sospechosos y ha descartado 32. También ha notifica cuatro casos positivos; dos en Granja de Torrehermosa, importados de Ibiza, y dos casos prequirúrgicos, uno en Zafra y otro en Puebla del Maestre. No tiene pacientes ingresados y acumula 59 pacientes curados.


Se ha detectado el expendio a menores de edad y los operativos estarán concentrados en evitarlo.\nJesús María. A través del decreto Nº 429/2020, la Municipalidad estableció los protocolos que regirán el funcionamiento de los paseos peatonales gastronómicos y una nueva reglamentación sobre consumo y venta de alcohol, que será acompañada de un importante operativo de control.\nEl intendente Luis Picat reunió a las fuerzas de seguridad de la zona y juntos decidieron aunar esfuerzos para evitar la venta de alcohol a menores de 18 años y el consumo en la vía pública.\nLa prohibición incluye la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18, la venta al paso de bebidas alcohólicas y la venta en formato delivery y en locales que no sean gastronómicos -despensas, por ejemplo- de 0 a 8.\nLa Guardia Urbana Municipal y la Policía realizarán intensos controles para evitar estas prácticas.\nDe manera paralela, las secretarías de Gobierno y de Educación y Desarrollo Humano llevarán adelante campañas de prevención sobre el consumo problemático de alcohol y otras drogas, en concordancia con la legislación vigente.\nLos controles estarán orientados a evitar la venta de alcohol a menores, hecho que se detectó en varias oportunidades en las últimas semanas.


Desconocía AMLO sobre temores de envenenamiento en su campaña\nEl mandatario compartió que come en restaurantes y fondas sin preocupación. Foto: Reforma\nmarzo 4, 2019 Destacado, México, Noticias\nLuego de que Tatiana Clouthier, diputada federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y quien fue coordinadora de campaña del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentara días su libro titulado “Juntos Hicimos Historia”, donde revelaba que temían que el candidato pudiera ser envenenado, el mandatario dijo desconocer sobre esta situación.\n“No tengo ningún informe sobre ese asunto… hasta hoy me estoy enterando y no hay preocupación por eso. Voy a restaurantes, a fondas, donde me atienden muy bien tanto los chefs como los trabajadores de hoteles, restaurantes y les tengo toda la confianza. No hay ningún operativo especial para que alguien esté al pendiente de lo que vamos a comer, comemos lo que hay”, señaló AMLO durante su conferencia mañanera.\nEn dicho libro, Clouthier relata las experiencias y vivencias del entonces candidato presidencial y cómo lo acompañó a lo largo de sus 3 campañas.\nEn el 2006 cuando lo conoció, 2012 en la que participó, pero con un bajo perfil y en la de 2018 cuando fue jefa de su campaña.\nLa diputada federal también narra en “Juntos Hicimos Historia”, las experiencias, preocupaciones, temores y vulnerabilidades del actual presidente.\n“Yo nunca me metí a platicar de supersticiones con Andrés Manuel. Beatriz se reía de mí y me preguntaba: `¿A poco si crees en esas cosas?´ Y le contestaba: No sé si tú creas o no, yo sólo comparto información. Muchas voces me advirtieron que hasta lo querían envenenar”, relata.\nCuenta con lujo de detalle cómo Andrés Manuel la invitó a ser coordinadora de su campaña en su rancho “La Chingada” en el estado de Chiapas.\n“Integrarme a la campaña de AMLO fue un acto de orgullo”, relata.\nAnterior ¿Tienes un teléfono 2G? Esto te interesa\nSiguiente Arma Tomlinson juego para promover su sencillo Two of Us\nMéxico, oficialmente en fase 2 para contener el coronavirus Covid-19\nEl subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció que se inició la fase 2 para contener …


Inicio/Noticias de Videojuegos/Human Head, “orgullosos” del cancelado Prey 2\nNacho Castañón 3 noviembre, 2014PC, PlayStation 3, Xbox 360\nHuman Head y Bethesda estaban trabajando en el desarrollo de Prey 2, la secuela de Prey, desde marzo de 2011. Hace tan solo una semana se anunciaba de forma oficial que el juego era cancelado, puedes leer la noticia aquí.\nGracias a la web VG247, conocemos que el estudio Human Head, a pesar del anuncio, afirma que se encuentran “orgullosos” del trabajo que estaban desempeñando con Prey 2. Además, Tim Gerritsen, director de desarrollo comercial del estudio, ha confirmado que “Human Head no ha estado implicado con el desarrollo del juego en ciertos momentos” y lamentan que el juego finalmente no vea la luz.\n“A pesar de estar decepcionados por no poder brindar nuestra visión del juego, nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo en la franquicia”, afirma el estudio. Además, Human Head ha querido destacar que el trabajo con los miembros del equipo de Bethesda fue muy bueno y les desea “toda la suerte del mundo con los futuros planes de la franquicia”.\nSatoru Iwata, presidente de Nintendo, cree que deben plantearse cancelar el bloqueo regional\nCall of Duty: Advanced Warfare tiene un funeral con un quick time event que está incendiando la red\nBethesda confirma la cancelación de Prey 2\n31 octubre, 2014PC, PlayStation 3, Xbox 360


Papel Pintado Dragon Ball » Papel Pintado Home\nOedim Papel Pintado Dragon Ball Super Formas Goku,...\nOedim Papel Pintado Dragon Ball Super Goku y...\nDescripción del producto: papel pintado dragon ball,\nEl papel pintado dragon ball, se transforma en una de las alternativas más accesibles del momento, especialmente si andas en busca de dar una nueva imagen a tu casa. Actualmente existen muchas opciones de papel pintado entre aquéllas que podemos escoger y en nuestra tienda vas a poder hallar los diseños más atractivos de todo el mercado, además de increíbles ofertas y promociones.\nEs esencial saber que hay diferentes tipos de papel pintado dragon ball, en el mercado y seleccionar el mejor va a depender de las necesidades o bien gustos de cada persona. A pesar de la extensa variedad de modelos y diseños, la mayoría se caracterizan por ser de material resistente y por su sencillez al momento de instalar. No quedan dudas de que decorar con la ayuda de papel pintado dragon ball, es una forma fácil y económica de convertir por completo una habitación sin tener que realizar una inversión muy elevada.\nTipos de materiales del papel pintado dragon ball,\nAl momento de adquirir un papel pintado dragon ball, en el mercado es indispensable tener en consideración varios aspectos esenciales, por poner un ejemplo el diseño, el tamaño y el coste del producto, sin embargo una de las cosas que más atención deberías prestar es al tipo de material con el que viene fabricado el papel pintado. Existen materiales clásicos y sencillos que suelen ser los más económicos del mercado, mas también podemos encontrar opciones considerablemente más modernas y costosas. El papel pintado dragon ball, es una opción muy atractiva para decorar una casa. Nos da la posibilidad de personalizar las paredes y es bastante útil para cubrir superficies muy castigadas por el correr del tiempo.\nElegir el género de material de papel pintado dragon ball, más acorde a nuestro hogar puede ser complejo, más no imposible. Uno de los más básicos y económicos del mercado es el papel ligero. Se caracteriza pues no tiene ninguna protección, por lo que debemos tener mucho cuidado al momento de instalarlo, como eludir rozar o bien mancharlo. En nuestra tienda encontrarás papel pintado dragon ball, de mayor calidad, por poner un ejemplo aquellos que están cubiertos con tela o bien fibra de vidrio. Son papeles pesados y altamente resistentes.\nResistencia del papel pintado dragon ball,\nEl papel pintado es ideal para decorar nuestras paredes y transformar la decoración del interior del hogar de forma rápida, fácil y económica. Si bien generalmente se usa para decorar paredes, también hay quienes lo usan para decorar muebles. En esos casos, debemos intentar seleccionar un papel pintado dragon ball, de mayor resistencia, puesto que estaría expuesto a mucho contacto, lo que podría reducir su vida útil. El papel pintado también puede utilizarse para decorar estanterías y cuadros.\nLo es cierto que el uso de este producto es muy variado, pero en cualquier caso hemos de estar atentísimos a la resistencia del material, debido a que en dependencia del empleo que le daremos, la resistencia puede ser un factor determinante. Uno de buena durabilidad puede durar un estimado de tres a cuatros años, luego de eso se debe cambiar.\nLa resistencia del papel pintado dragon ball, es un factor que va a cambiar dependiendo el tipo o modelo que escojas. Generalmente los más costosos son los que mayor resistencia presentan, sin embargo también es posible conseguir modelos más asequibles y de resistencia comprobada.\nInstalación y colocación de papel pintado dragon ball,\nNo aguardes más y anímate a probar la increíble experiencia de decorar con papel pintado. Son muchos los puntos a favor que podemos localizar en este género de tendencias, mas una de las cosas que más llama la atención de decorar con papel pintado dragon ball, es lo rápido y simple que resulta instalar este género de materiales. En escaso tiempo y sin mucho dinero en el bolsillo vamos a poder convertir radicalmente una habitación.\nCon el papel pintado dragon ball, podremos decorar nuestras paredes de una forma sencillísima y amena, consiguiendo diseños que la pintura no puede hacer. Se caracteriza por su fácil instalación, no será preciso recurrir a profesionales. Con solo unos conocimientos básicos, vamos a poder instalar nosotros mismos el papel pintado. Es importante recordar que la instalación del papel pintado dragon ball, depende mucho de cuál se seleccione.\nEn el mercado podemos lograr ciertos modelos que vienen diseñados para ser instalados de forma rápida y sencilla, por poner un ejemplo el autoadhesivo. En nuestra tienda también disponemos de otros modelos en los que vamos a requerir una cola singular o de una mezcla concreta para poder instalar de forma correcta.\nOpiniones del papel pintado dragon ball,


MEYLE Motor para tu vehículo con recambios-expres.es\nComprar MEYLE Motor\nPVP*: 198,25 € 140,35 €\nNúmero de artículo: 10133014\nHD QUALITY, Apoyo/suspensión\nPVP*: 99,38 € 70,37 €\nNúmero de artículo: 10133062\nMEYLE-ORIGINAL Quality, Apoyo/suspensión\n100 199 1052\nPVP*: 79,50 € 58,53 €\nNúmero de artículo: 15332153\nMEYLE Motor: características, especificaciones y algunos consejos.\nLa serie MEYLE de Ventiladores facilita el proceso de giro; los Termostatos están encargados de medir y regular la temperatura del motor del vehículo; y las Bombas de Agua, en su mayoría de color plateado multicolor y de estructura ajustable, ayudan a regular y a refrigerar el bloque de la composición interna del motor del vehículo. Todos los productos cuentan con un diseño compacto y sencillo, adaptables a cualquier tipo de coche, y son originales y certificados.\nEl MEYLE Motor y las precauciones a tener en cuenta.\nEl MEYLE Motor es un motor de alta potencia. Al momento de usar este motor, es importante tomar en cuenta las siguientes precauciones: Revise bien que los alternadores del motor estén instalados correctamente para evitar cortos circuitos. También verifique que los niveles de aceite del motor estén llenos para garantizar la estabilidad del motor. Ante cualquier recorrido, siempre use el motor MEYLE, tales como los modelos MEYLE de Ventiladores, Termostatos, Bombas de Agua, entre otros productos.\nDónde consigues tu producto.\nAcá puedes conseguir con total seguridad productos del motor MEYLE. Nuestros productos tienen fama de confiabilidad y reputación internacional. Tenemos desde motores hasta bujías para vehículos. Contamos también con buen servicio de atención al cliente para procesar sus compras, consultas y requerimientos. La necesidad del cliente siempre será nuestro primer motor y objetivo. Somos tienda líder en el mercado. ¡Bienvenido a Recambios Expres!


Sean O'Keefe Será el Próximo Administrador de la NASA\nDespués del anuncio de Daniel Goldin en relación a su marcha de la agencia, efectiva el 17 de noviembre, la Casa Blanca ha declarado que Sean O'Keefe, hasta ahora una de las cabezas visibles de la OMB (Office of Management and Budget), será el candidato a cubrir esta vacante.\nLa elección de George Bush es significativa ya que O'Keefe es el perfecto ejemplo de alguien experto en controlar los presupuestos de las agencias gubernamentales.\nConsiderado un gestor y no un ingeniero, el recién llegado tendrá como principal misión hacer viable la estación espacial internacional, aquejada de un sobrecoste excesivamente elevado (4.800 millones de dólares) que amenaza con bloquear su progresión y poner en peligro las futuras contribuciones de los demás países participantes.\nEl propio O'Keefe se ha mostrado muy crítico en el pasado en relación a este problema. Sin duda, su futura labor, mantener a flote el proyecto y reducir su déficit, va a ser una tarea extremadamente difícil que quizá implicará algunas decisiones dolorosas, algunas de las cuales Goldin podría no haber estado dispuesto a hacer.\nUno de los principales obstáculos que se han detectado es la aparente incapacidad de la NASA de realizar proyecciones de costes razonables, realistas y coherentes. O'Keefe viene para solucionar esto.\nSu nominación deberá ser ratificada en el senado, pero no parece que vaya a haber impedimentos para ello, sobre todo teniendo en cuenta que hay pocas personas que estén dispuestas a coger las riendas de la NASA en las condiciones actuales.\nUna de las preocupaciones de O'Keefe es evitar que el déficit de la ISS impida a la agencia llevar a cabo muchas otras misiones científicas interesantes, absorbiendo todos los recursos disponibles.\nDaniel Goldin ya ha deseado suerte a su sucesor, ofreciéndose para asistir en lo necesario durante el período de transición.


Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales | Estación de bombeo | Aguas residuales\nsimpanSimpan Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Untuk Nanti\nConsideraciones Tecnicas de Proyecto\n287792540 Trabajo Final de Procesos biologicos\nActual Mem. de Ptar Reyes Etla\nClase 8 Aguas Residuales Domsticas Muestreo y Trat 2\nLagunas de Oxidacio-saneamiento\nArtificial Wetlands - UDEP\nMarco Tecnico de Los Sistemas Descentralizados (Final)\nPER - CALTUR\nManual Tcnico de Difusin\nLima - Per, 2008\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR\nMANUAL TCNICO DE DIFUSIN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES\nLima-Per 2008 Supervisin y Financiamiento Direccin Nacional de Turismo Edicin Ministerio de Comercio Exterior y Turismo Elaboracin de contenidos Gladys Carrin Carrera IPES. Promocin del Desarrollo Sostenible Diseo y Diagramacin Romy Kanashiro Revisin de Contenidos y Diseo grco Kathia Soto Torres Rosa Velsquez Lucen Esta publicacin se realiz en el marco del Plan Nacional de Calidad Turstica del Per CALTUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo\nNo hay vida sin agua. El agua es un tesoro indispensable para toda actividad humana Carta Europea del Agua, Estrasburgo (1968).\nCO N TE N IDO\n1. PRLOGO 2. OBJETIVOS 3. SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES 3.1 Descripcin del sistema de tratamiento de aguas residuales. 3.2 Acciones previas para la implementacin del sistema de tratamiento de aguas residuales 4. TIPOS DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES 4.1 Tanque sptico 4.2 Tanque imhoff 4.3 Lecho de secado 4.4 Humedal articial 4.5 Pozo de absorcin o percolacin 4.6 Sistema del destino nal del agua tratada 5. ALTERNATIVAS DE DISEO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 5.1 Diseo de un sistema de tratamiento de aguas residuales para una poblacin de 50 personas 5.2 Diseo de un sistema de tratamiento de aguas residuales para una poblacin de 100 personas 5.3 Instalacin de un humedal articial o bioltro 6. OPERACIN Y MANTENIMIENTO 6.1 Tanque sptico 6.2 Tanque imhoff 6.3 Lecho de secado 6.4 Humedal articial 7. MANEJO DE LODOS 7.1 Mtodos de tratamientos de lodos 7.2 Extraccin de lodo en el tanque sptico 8. GLOSARIO 9. BIBLIOGRAFA\nEn su vida, el ser humano genera desperdicios constantemente. Los residuos propios de la actividad humana, si no son adecuadamente tratados, contaminan agua y suelos. Las aguas residuales a menudo son vertidas directamente en cuerpos de agua, sin haber recibido tratamiento previo, contaminndolos severamente y siendo el origen de enfermedades infecciosas que afectan a todas personas, sobre todo a los nios y a madres gestantes. El presente Manual Tcnico de Difusin Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales para Albergues en Zonas Rurales es una publicacin elaborada por el Viceministerio de Turismo dirigido principalmente a las Micro y Pequeas Empresas (MYPES) con el n de presentar de manera didctica, medidas tendientes a mejorar su gestin ambiental; impulsando a que desarrollen sus actividades con creciente responsabilidad y a que promuevan que los turistas sean tambin protagonistas en el compromiso de respetar el ambiente. El propsito de este manual es ofrecer a los prestadores de servicios tursticos ubicados\nen zonas rurales, un documento tcnico que les permita implementar, de manera sencilla y econmica, sistemas de tratamiento de las aguas residuales para contribuir con la reduccin de fuentes de contaminacin generadas por la actividad turstica, buscando el desarrollo sostenible de la actividad donde los componentes, social, econmico y ambiental estn armonizados. Esta publicacin es uno de los productos que el MINCETUR ha elaborado en el marco del Plan Nacional de Calidad Turstica CALTUR, componente transversal del Plan Estratgico Nacional de Turismo PENTUR, que tiene como objetivo promover la calidad en la gestin del servicio y ambiental a corto plazo, y como una herramienta para aplicar efectivamente la Poltica Ambiental del Sector. ste es slo un paso en el camino para salvaguardar nuestro ambiente y avanzar hacia un turismo sostenible. Los resultados, el consen- so y la expectativa generada nos hacen ver que estamos en la direccin correcta.\nT I V O S\nOBJETIVO N 1 Proteger la salud de los turistas y de las poblaciones aledaas al albergue en zonas rurales, as como proteger el ambiente visitado. OBJETIVO N 2 Mejorar la prestacin del servicio de hospedaje al involucrar el respeto por el ambiente.\nOBJETIVO N 3 Recuperar las caractersticas ecolgicas y sanitarias, y preservar las condiciones naturales de los cuerpos de agua que se encuentran en el rea de inuencia del albergue en zonas rurales. OBJETIVO N 4 Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes, en cuanto a permisos y calidad ambiental del lugar visitado.\n3.1 DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES El tratamiento de aguas residuales (o agua servida, domstica, etc.) incorpora procesos fsicos qumicos y biolgicos, que tratan y remueven contaminantes fsicos, qumicos y biolgicos introducidos por el uso humano cotidiano del agua. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o euente tratado) o reutilizable al ambiente, y un residuo slido o lodo que con un proceso adecuado sirve como fertilizante orgnico para la agricultura o jardinera. Las aguas residuales pueden ser tratadas dentro del terreno del hospedaje (por ejemplo: tanques spticos u otros medios de depuracin) y en caso de zonas comunales, stas son llevadas mediante una red de tuberas y\neventualmente pueden utilizar bombas para\nser trasladados a una planta de tratamiento municipal. Los esfuerzos para colectar y tratar las aguas residuales domsticas de la descarga estn tpicamente sujetos a regulaciones locales y sectoriales (regulaciones y controles). Estos procesos de tratamiento tpicamente referidos a un: son\nTratamiento primario: Es para reducir aceites, grasas, arenas y slidos gruesos; es decir el proceso de asentamiento de los slidos. Este paso est enteramente hecho con maquinaria, por esa razn es conocido tambin como tratamiento mecnico. Tratamiento secundario: Es designado para degradar el contenido biolgico de las aguas RESIDUALES que se derivan desperdicios ge- nerados por el hombre (desechos fecales, orines, residuos de comida, jabones y de-\nPARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES tergentes); es decir el tratamiento biolgico de slidos otantes y sedimentados. Tratamiento terciario: Etapa nal que permite aumentar la calidad del euente al estndar requerido antes de que ste sea descargado al ambiente receptor (mar, ro, lago, campo, etc.); es decir son pasos adicionales al tratamiento (micro-ltracin o desinfeccin). Se puede utilizar ms de un proceso terciario de tratamiento en una planta de tratamiento. Si la desinfeccin se practica siempre en el proceso nal, este proceso se denomina pulir el euente.\nTRATAMIENTO PRIMARIO Proceso de asentamiento de los slidos. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TRATAMIENTO SECUANDARIO Proceso de descomposicin del contenido biolgico de las aguas RESIDUALES.\n3.2 ACCIONES PREVIAS PARA LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. En caso de que las iniciativas partan de las comunidades en zonas rurales, la gestin previa para la implementacin del sistema de tratamiento de aguas residuales requieren de la aprobacin del perl y expediente tcnico, debido a que la entidad responsable de formular y ejecutar los proyectos provenientes de fondos pblicos son las municipalidades distritales en coordinacin con sus rganos de lnea, tales como: Juntas comunales de administracin de agua y saneamiento (JAAS). Juntas vecinales reconocidas municipalmente que cuenten con personera jurdica. Empresas municipales de agua y saneamiento. Otras facultadas por ley. El proceso de formulacin y ejecucin del proyecto para la implementacin de un sistema de tratamiento se dar bajo el cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP); de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y sus normas complementarias; de las relativas a los servicios de saneamiento; y las normas administrativas de los gobiernos locales y regionales. Los requisitos mnimos son:\nTRATAMIENTO TERCIARIO Proceso de desinfeccin o microltracin.\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR Estudio de Pre-Inversin viable. Expediente tcnico. Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el organismo sectorial. Coordinacin con la Gerencia de Obras Municipal y red de salud local.\nProceso Participativo de la Comunidad y la Municipalidad\nu organismo pblico competente. Los requisitos mnimos son: Si la propiedad se encuentra dentro de un rea Natural Protegida es necesario contar con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado por el organismo sectorial. Contar con un proyecto o expediente tcnico. Solicitar las licencias y permisos respectivos siguiendo los procedimientos solicitados por el gobierno local u organismo competente.\nPASOS PARA LA FORMULACIN DE PROYECTOS DE INVERSION PBLICA PIP Formular el Proyecto de Inversin Pblica PIP. Inicia con un Perl de Proyecto. Pre - Factibilidad Factibilidad\nRepresentante de la Municipalidad Distrital incorporado al Sistema de Inversin Pblica.\nExpediente Tcnico Inicio de Obra Operacin y Mantenimiento Cierre del Proyecto\nEn caso de instalaciones privadas como albergues, Hoteles, Ecologde, etc. con nanciamientos propios, podrn implementar un sistema de tratamiento de aguas residuales para su establecimiento, siempre y cuando cumplan con los requisitos del gobierno local y regional\nA continuacin se describirn las unidades de tratamiento que se pueden utilizar para el tratamiento de aguas residuales en albergues y pequeas comunidades rurales, as como el destino nal del agua tratada: Tanque sptico. Tanque Imhoff. Lecho de secado. Humedal articial o bioltro.\nEl tanque sptico est constituido por una caja de cemento o concreto y se usa para la disposicin nal de aguas residuales domsticas en zonas rurales como casas y albergues. Es un depsito impermeable, generalmente subterrneo. A este depsito llegar el agua servida a travs de tuberas y ser retenido por un periodo de tiempo. Durante este periodo se separa la parte slida de las aguas residuales mediante un proceso de sedimentacin simple; la materia orgnica acumulada en el fondo se descompone por accin de las bacterias convirtindola en lodo inofensivo.\n4.1 TANQUE SPTICO Este tipo de tratamiento se aconseja para albergues y poblaciones que generan un volumen diario de aguas residuales menores de 20m3.\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES FIGURA N 1. Trampa de grasas 5 cm 30 cm Hacia el tanque sptico 60 cm Tapn 90 cm\nViene de la cocina, lavadero o inodoro 30 cm\nFIGURA N 2. Tanque sptico Tapa\nAltura de borde libre 10 cm\nNatas o Espuma\nVa al campo de oxidacin\nLas medidas acotadas en la Fig. 1 y Fig.2 son referenciales, por lo tanto se recomienda adaptarlas dependiendo de los requerimientos y condiciones tcnicas.\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR 4.2 TANQUE IMHOFF Este tratamiento se recomienda cuando hay albergues o poblaciones que generan volmenes diarios de aguas residuales mayores a 20m3. El tanque Imhoff est constituido por dos zonas. La primera zona se denomina cmara superior y la segunda zona cmara inferior. El agua servida est constituida por parte lquida y slida, sta llegar a la cmara superior para su sedimentacin, es decir se efectuar la separacin de los lquidos y del slido. En la cmara inferior se produce la digestin de los slidos, en donde las bacterias descomponen la materia orgnica y la convierten en lodo. El lodo acumulado se extraer a travs de un tubo, llamado tambin tubo de purga. El tanque Imhoff est constitudo por tres compartimientos o cmaras : sedimentacin, espuma y digestin (Figura N3).\nFIGURA N 3.Tanque Imboff Cmara de espumas\nTubera de entrada del agua residual\nCmara de sedimentacin\nSirve para ayudar a separar el agua o lquidos de los slidos\nVlvula o llave\nPara purgar el lodo hacia el lecho de secado\nAqu se asienta los slidos o lodo y se realiza la digestin\nEvita que la espuma o nata vuelva a subir a la cmara de sedimentacin\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES 4.3 LECHO DE SECADO El lecho de secado es parte del Tanque Sptico e Imhoff. Debido a que en ambos casos se genera lodos en el fondo de su estructura, este fango deber ser retirado 6 veces al ao segn sea el caso y conducido al lecho de secado. El lecho de secado consiste en colocar capas de arena y grava, en cuya supercie se almacenan los lodos y los lquidos que se van al fondo a travs de una canaleta. Una vez seco el lodo, se retira y se utilizar para acondicionador de suelos (Figura N4).\nFIGURA N 4. Lecho de Secado\nEvita que se formen huecos en el lecho ltrante\nPor aqu llega el agua ltrada\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR 4.4 HUMEDAL ARTIFICIAL(*) Denominado tambin bioltro o pantano seco articial, puede ser usado como el tratamiento secundario de las aguas residuales, instalndose de forma complementaria al Tanque sptico o Imhoff. Un bioltro es un humedal articial de ujo subterrneo, sembrado con plantas acuticas en la supercie del lecho ltrante, por donde las aguas residuales pre-tratadas uyen en forma horizontal o vertical. El presente manual se enfoca en los bioltros de ujo horizontal. El humedal articial esta constitudo de: a. Plantas acuticas: carrizo o caa brava, papiro, junco, totora, achira u otros. b. Material ltrante: grava, contillo y arena. c. Tubos y codos de PVC de 2 pulgadas de dimetro. d. Impermeabilizacin de la poza con geomenbrana. Un bioltro de ujo horizontal consta de pilas rectangulares con profundidades que oscilan entre 60 y 100 cm., con un relleno de material grueso (5 a 10 cm. de dimetro) en las zonas\nFIGURA N 5. Seccin Longitudinal de un bioltro de ujo horizontal\nVegetacin Entrada al sistema\nCaja de recoleccin\nCuerpo de piedra gruesa para distribucin del caudal\nLecho ltrante principal de grava o piedra volcnica\nAl cuerpo receptor o riego agrcola Salida al tanque de nivel\n* Programa de Agua y Saneamiento (WSP) Banco Mundial (2006): Bioltro: Una opcin sostenible para el tratamiento de aguas residuales en pequeas localidades.\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES de distribucin (entrada) y recoleccin (salida). La fraccin principal del lecho ltrante, ubicada entre las zonas de material grueso, es homognea y ms na, normalmente de 0.5 a 15 mm de dimetro, tal como se muestra en la Figura N5. En este tipo de bioltro, las aguas residuales pre-tratadas uyen lentamente desde la zona de distribucin en la entrada de la pila, con una trayectoria horizontal a travs del lecho ltrante, hasta llegar a la zona de recoleccin del euente. Durante este recorrido, que dura de tres a cinco das, el agua residual entra en contacto con zonas aerbicas (con presencia de oxgeno) y anaerbicas (sin presencia de oxgeno), ubicadas las primeras alrededor de las races de las plantas (los rizomas jan los metales) (Figura N6), y las segundas en las reas lejanas a las races (microorganismos remueven los patgenos). Durante su paso a travs de las diferentes zonas del lecho ltrante, el agua residual es depurada por la accin de microorganismos que se adhieren a la supercie del lecho y por otros procesos fsicos tales como la ltracin y la sedimentacin. Es una de las tcnicas de tratamiento sencilla, aplicable a zonas rurales, y que adems mejora el paisaje esttico de la zona donde se implemente (Figura N7).\nFIGURA N 6. Plantas Acuticas que pueden ser utilizadas para el bioltro.\nTOTORA JUNCO DE AGUA\nVENTAJAS DEL HUMEDAL ARTIFICIAL O BIOFILTRO Bajo costo de operacin y mantenimiento, no requiere de productos qumicos, equipos, energa y mano de obra calicada. Los humedales articiales son ecaces en la remocin de contaminantes de cualquier vertido de agua residual de tipo domstico, industrial, agrcola o minero. Bajo costo de construccin y especialmente de operatividad y mantenimiento no se requiere de equipos ni materiales sosticados. Se emplean frecuentemente materiales de la zona y no se requiere de personal calicado. Los humedales articiales son ms convenientes que las alternativas convencionales sobretodo porque pueden constituir ecosistemas que formen parte del paisaje natural dndole un valor paisajista y esttico.\nRECOMENDACIONES PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES La operacin y mantenimiento de los Bioltros parecen ser complejos, sin embargo la operacin se vuelve relativamente simple luego de que entran a funcionar completamente. En la fase de puesta en marcha, el personal asignado a la operacin y mantenimiento deber ser entrenado para la aplicacin del bioltro. Algunas consideraciones claves se presentan a continuacin: 1) Los posibles operadores deberan ser parte 4) Vericar constantemente el crecimiento sade las fases constructivas, de tal manera ludable de las plantas, malos olores, agua que ellos puedan familiarizarse con todos los sobre la supercie, inundaciones, limpieza, componentes del sistema. buen mantenimiento, seguridad, etc. 2) Se necesita dar atencin diaria a los lechos 5) Es necesario la toma de muestras por lo mepara estar seguros de que ellos estn saturanos dos veces durante el primer ao en el indos pero no inundados. greso del sistema de tratamiento y el euen3) El tanque sptico debe ser diariamente inste nal. En el segundo ao, se puede evaluar peccionados para asegurar que los slidos no una vez, a n de monitorear la remocin de estn pasando a los humedales, as mismo se coliformes fecales. debe retirar las espumas y grasas que otan en el tanque.\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES FIGURA N 7. Relacin del Bioltro y su entorno, as como el albergue en zonas rurales.\nHeces Secadas Basura Orgnica\nTratamiento Planta de Tratamiento Riego\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR 4.5 POZO DE ABSORCIN O PERCOLACIN El Pozo de absorcin o percolacin es un tratamiento secundario de las aguas residuales, instalndose de forma complementaria al Tanque sptico o Imhoff. Es un pozo cubierto de forma circular, donde el euente proveniente del tanque sptico o Imhoff pasa a travs del pozo. Las paredes del pozo se revisten de ladrillo o de piedra (sin mortero) y llega al suelo circundante. Luego es tratado por las bacterias presentes en el suelo. Las dimensiones y el nmero de pozos dependern de la permeabilidad del terreno y el nivel fretico (agua subterrnea), para lo cual es necesario un anlisis de suelo (Figura N8).\nFIGURA N 8. Pozo de Percolacin\nNivel del suelo Min. 0.3 m.\nTapa de concreto Nivel de tanque sptico\nLadrillo o piedra pegadas en seco, dejando aberturas para facilitar la ltracin del auente que viene del tanque sptico.\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES 4.6 SISTEMA DEL DESTINO FINAL DEL AGUA TRATADA Cuando se ha concludo el proceso del tratamiento del agua servida mediante los sistemas como tanque sptico Imhoff, y humedal articial, queda como resultante el agua tratada. Una de las opciones ms viables para contribuir a la sostenibilidad del sistema de tratamiento es el aprovechamiento de las aguas tratadas en el riego de plantas de tallo largo (jardines) y zonas forestales (maderables y/o ornamentales).\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR CONSIDERACIONES PARA EL USO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS: Antes de hacer uso de las aguas residuales tratadas deber contar con la autorizacin pertinente de la autoridad competente. El agua tratada deber ser clara, sin slidos suspendidos apreciables, pudiendo destinarlo para riego de plantas de tallo largo como ores y rboles ornamentales. Segn lo dispuesto en el artculo 1 del Decreto Supremo N 003-2003-SA, en caso de que el agua tratada sea usada para riego de vegetales de consumo crudo debern cumplir con las siguientes caractersticas mnimas permisibles: Coliformes Totales: 5,000 NMP/100 mL (nmero ms probable de organismos coliformes por 100 mL). Coliformes Fecales: 1,000 NMP/100 mL. Demanda Bioqumica de Oxigeno (DBO): 15 mg/L Oxgeno Disuelto (OD): 3 mg/L. Los sistemas de tratamiento planteados y recomendados tienen una alta eciencia. As tenemos: El Tanque Imhoff, tiene un eciencia de tratamiento promedio de 80%. El Humedal articial tiene un eciencia de tratamiento promedio de 85% (97% en coliformes fecales). Apreciamos pues que su alta eciencia permite garantizar el uso de las descargas tratadas como agua tipo IV para riego en agricultura.\nALTERNATIVAS DE DISEO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES\nEn el diseo e implementacin de los sistemas de tratamiento se requiere de la asistencia y supervisin de un profesional en ingeniera sanitaria y/o a nes.\nA continuacin se presentan los siguientes cuadros que incluyen alternativas y caractersticas de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para poblaciones rurales de hasta 100 personas, que brinden albergue a los turistas.\nCUADRO N1: Alternativa de diseo para el tratamiento de aguas residuales para pequeas poblaciones TIPO DE TRATAMIENTO MENOS DE 20 m3/da MAYORES DE 20 m3/da Tratamiento Primario Tanque sptico Tanque Imhoff Humedad articial Si se cuenta con un lugar de Humedad articial disposicin Tratamiento Secundario Solamente si se cuenta con un Poza de Percolacin lugar de disposicin Si no se cuenta con un lugar de disposicin\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES CUADRO N 2: Caractersticas del Diseo de tratamiento de aguas residuales para 50 personas TRATAMIENTO PRIMARIO TRATAMIENTO SECUNDARIO CARACTERSTICAS Tanque sptico Humedad articial N de unidades 1 unidad 2 unidades 3 3 7.5 m /da por cada humedal Caudal 15 m /da Largo 3.4 m 10 m Ancho 1.7 m 5m Profundidad 2.5 m 0.5 m Borde libre 0.3 m 0.5 m Mantenimiento Cada dos aos Cada tres meses Reuso del agua tratada Hacia el humedal articial Para riego agrcola\nCUADRO N 3: Caractersticas del Diseo de tratamiento de aguas residuales para 100 personas DISPOSICIN DE LOS TRATAMIENTO TRATAMIENTO LODOS PROVENIENTE PRIMARIO SECUNDARIO CARACTERSTICAS DEL TANQUE IMHOFF Tanque imhoff Humedad articial Lecho de secado N de unidades 1 unidad 3 unidades 1 unidad 3 7.5 m /da por cada 1.4 m3/da Caudal 22.5 m3/da humedal Largo 1.3 m 10 m 4m Ancho 2.9 m 5m 3m Profundidad 3.5 m 0.5 m 1.4 m Borde libre 0.9 m 0.5 m 0.53 m Mantenimiento Cada tres meses Cada tres meses Una vez al ao Reuso del agua Hacia el humedal Para riego agrcola Para riego agrcola articial tratada\nCUADRO N 4: Manejo y tratamiento de excretas y orines TRATAMIENTO TRATAMIENTO DISPOSICIN PRIMARIO FINAL Letrinas secas composteras Descomposicin natural con hoyos al subsuelo (para aerbica y anaerbica Secado en pozas zona media y alta con napa adicionando cal viva o ceniza impermebilizadas. fretica no supercial). y guano de corral al hoyo. Letrinas secas composteras Descomposicin natural Baos ecolgicos con caja aerbica y anaerbica hermtica de concreto sobre adicionando cal viva o ceniza el suelo (para zona rural y guano de corral a la caja o baja, con napa fretica muy compartimiento. supercial).\nSecado en pozas\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES FIGURA N 9. Letrinas Secas Composteras con hoyo al sub-suelo (para zona rural con napa fretica no supercial) FIGURA N 10. Detalle de la instalacin de la taza de la letrina seca compostera.\nFIGURA N 11. Letrinas Secas Composteras o Baos Ecolgicos con caja hermtica de concreto sobre el suelo (para zona rural con napa fretica muy supercial)\n2 CMARAS HERMTICAS Las medidas acotadas en la Fig. 9 y Fig.10 son referenciales, por lo tanto se recomienda adaptarlas dependiendo de los requerimientos y condiciones tcnicas.\nCONSTRUCCIN SOBRE EL SUELO\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR FIGURA N 12: Proceso Constructivo del bao ecolgico\nParrilla de acero para losa Losa terminada\nDos cmaras con ladrillo revestido\nCmara terminada lista para la taza y caseta\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES En el siguiente cuadro presentamos la alternativa complementaria de tratamiento a las aguas grises generadas por la aguas residuales de los lavaderos y duchas de las viviendas que brindan albergue con letrinas secas composte- ras:\nCUADRO N 5. Manejo y Tratamiento de aguas residuales DESCRIPCIN PRE TRATAMIENTO TRATAMIENTO FINAL Humedad articial tipo macetero contruidos de concreto reforzado y de seccin Agua gris: agua residual Eliminacin manual de rectangular(0.48. m de proviniente de los lavaderos grasas y espumas en la caja ancho por 1.90 m de largo y y duchas. atra- pagrasas. una profundidad de 0.55 m). Con salida al canal de riego o ro.\nAgua de los lavaderos y duchas Agua de los lavaderos y duchas El agua gris pasa por una trampa de espumas y grasa\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR Para el diseo y construccin de los sistemas de tratamiento de agua es recomendable contar con un ingeniero, quin se apoyar de un equipo de albailera de la comunidad, de esta manera uno de ellos podr ser operador del sistema, quin no presentar mayor dicultad al supervisar diariamente los procesos. Asimismo, es importante, que el sistema sea inspeccionado cada ao. En caso de que el agua tratada sea usada para riego de vegetales de consumo crudo debern cumplir con las caractersticas mnimas permisibles, antes mencionadas. 5.1 DISEO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA POBLACIN DE 50 PERSONAS\na. Cuando las aguas tratadas sean vertidas al cuerpo de agua (acequia, ro o lago). Este diseo est dispuesto para una poblacin de 50 personas que generen menos de 20 m3 de aguas residuales, e involucra las siguientes unidades de tratamiento (Anexo 1.1): - Un tanque sptico - Dos humedales articiales\nFIGURA N 13. Esquema de un sistema de aguas residuales para 50 personas cuando el agua tratada sea vertida a un cuerpo de agua (en condiciones dispuestas por la autoridad competente)\n7.5 m3/da Humedad articial o bioltro 15 m3 Tanque Sptico 7.5 m3/da Humedad articial o bioltro Acequia canal de riego\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES Para la construccin de este diseo es importante contratar un albail de experiencia, de esta manera aseguramos el xito del tratamiento; asimismo, el albail contar con la ayuda de 4 trabajadores. a.1 Tanque sptico Segn la gura N 13, el tanque sptico debe ser construdo con material de concreto, el mismo que recepcionar un volumen de 15 m3 de agua servida. Recomendaciones: Se debe solicitar los servicios de un ingeniero y el apoyo de un equipo de albail para las labores de construccin. Deber haber una distancia mnima entre la casa y el tanque de 3.5 metros. La pendiente mnima para las tuberas debe ser de 1%. En el caso que en la zona exista un pozo de agua, el tanque sptico debe ubicarse al menos 30 m. de distancia. Se deber contratar a una persona calicada para que al menos una vez al ao realice labores de inspeccin. Realizar mantenimiento del tanque sptico cada 2 aos.\na.2 Humedal Articial Una vez que el agua servida pase por el tanque sptico, el lquido resultante ser conducido hacia dos humedales articiales, siendo la distribucin mediante una tubera de 2 pulgadas de dimetro PVC. El humedal est constituido por: - Capas de sustratos de piedra chancada, contillo y arena gruesa, que servirn como ltro y soporte a las plantas acuticas que sern sembradas. - Plantas Acuticas (junco, totora, etc.)\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR El rea total de cada humedal ser de 50 m2. El humedal tendr una de forma rectangular con las siguientes dimensiones: 10 m. de largo, 5 m. de ancho, 0.5 m. de profundidad de la capa de sustrato y 0.15 m. de borde libre. La base y la inclinacin de las paredes laterales del humedal (talud) tendr que ser compactada y luego revestida con material impermeable (geomembrana de PVC de 0.5 mm de espesor) o arcilla de alta impermeabilidad. La geomembrana se instalar en la zanja de anclaje que se encuentra a una distancia de 0.5 m del borde interno del humedal y se asegurar la estabilidad con piedras talladas. Las capas de sustratos estarn dispuestas desde el fondo hacia arriba, los siguientes sustratos: - Piedra chancada (1) con una altura de 0.25 m. - Contillo (3/8) con una altura de 0.10 m. - Arena gruesa con una altura de 0.10 m. y - Contillo (3/8) con una altura de 0.18 m.\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES b. Cuando las aguas tratadas del tanque sptico sean vertidas a los pozos de percolacin (no hay cuerpos de agua) Este diseo est dispuesto para una poblacin de 50 personas que generen menos de 20 m3 de aguas residuales, e involucra las siguientes unidades de tratamiento: - Un tanque sptico - Dos humedales - 4 Pozos de percolacin El pozo de percolacin (ver Anexo 1.1) debe contar con la siguiente infraestructura: - Caja de registro, y - Poza de percolacin propiamente dicho. Caja de registro: Es una caja de concreto de 0.50 x 0.30 m. que permite determinar los niveles de agua de entrada y salida, de las unidades de tratamiento (humedal articial). Caja de recoleccin: Es una caja de concreto de 0.5 x 0.5 m, que permitir recolectar las aguas residuales tratadas de las unidades de tratamiento. Caractersticas constructivas de un pozo de percolacin El relleno interior del pozo est conformado de guijarro o roca porosa (tamao 0.07 a 0.10 m), ser colocado desde el nivel de desplante del pozo, hasta una distancia de 0.20 m como mnimo de la conexin de la salida del agua resultante del humedal. Los pozos deben estar dispuestos a una distancia mnima de 3 veces el dimetro de los pozos.\nFIGURA N 14. Sitema de tratamiento de aguas residuales para 50 personas cuando el agua tratada sea vertida a los pozos de perlocacin (no hay cuerpo de agua).\n3.75 m3 Pozo de absorcin\n3.75 m3 Pozo de absorcin 15 m3 Tanque Sptico 3.75 m3 Pozo de absorcin\nLecho de secado de lodos 3.75 m3 Pozo de absorcin\nFIGURA N 15. Corte vertical de un pozo de percolacin.\n15 m Tanque Sptico\nPozo de absorcin 3.75 m3\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR 5.2 DISEO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA UNA POBLACIN DE 100 PERSONAS a. Tanque Imhoff Este sistema se utiliza para poblaciones mayo- res a 50 personas que generen ms de 20 m3 de aguas residuales. El tanque Imhoff ser de concreto y estar constitudo por las siguientes partes: - Cmara superior o sedimentacin. - Zona de espuma. - Cmara inferior o de digestin de lodos.\nEste diseo est dispuesto para una poblacin de 100 personas que generen ms de 20m3 de aguas residuales e involucra las siguientes unidades de tratamiento (Anexo 1.2): - Un Tanque Imhoff - Cuatro Humedales Articiales - Destino nal del agua tratada\nFIGURA N 16. Esquema de un sistema de aguas residuales para 100 personas cuando el agua tratada sea vertida a un cuerpo de agua (en condiciones dispuestas por la autoridad competente) .\nHumedad articial o bioltro 10 m3\nHumedad articial o bioltro 10 m3 Tanque Imhoff 30m3\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR a.1 Cmara superior o de sedimentacin Esta cmara tendr las siguientes dimensiones: 1.3 m de largo, 0.5 m de ancho y 1.5 m de profundidad total. El fondo de la cmara tendr una seccin transversal en forma de V y una inclinacin de los lados con respecto a la horizontal de 50. En la arista central se dejar una abertura de 0.20 m para el paso de slidos, prolongndose 0.20 m horizontalmente a uno de los lados a n de impedir el paso de los gases hacia el sedimentador. a.2 Zona de espuma Es una zona en la que se acumular las espumas y grasas, stos son producto de la digestin de los lodos. Se ubicar a cada lado de la cmara de sedimentacin. Las dimensiones de que se han considerado para esta zona son: 1 m. de ancho interno y 1.3 m de largo. a.3 Cmara inferior o de digestin de lodos Se ubica a 0.50 m por debajo del fondo de la cmara superior (sedimentador). Para almaceC. Disposicin tratada nal del agua nar un volumen de 1.4 m3 de lodo, se tendr una profundidad total 0.6 m, adems una tolva en forma del tronco de la pirmide, siendo la inclinacin de las paredes a 15 de la horizontal. b. Humedales Articiales o Bioltros Las aguas provenientes del tanque Imhoff sern distribuidas a 3 humedales articiales o bioltros. Cada humedal tendr las mismas caractersticas en dimensiones que las escritas en el caso del diseo para 50 personas.\nLas aguas residuales pueden ser dispuestas para un rea de cultivo de plantas de tallo largo o agroforestera, o a un cuerpo de agua. Es importante resaltar que para la disposicin de las aguas residuales a un cuerpo de agua debe cumplirse con las caractersticas mnimas dispuestas por la normatividad nacional dispuestas por DIGESA (Direccin General de Salud Ambiental).\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES 5.3 INSTALACIN DE UN HUMEDAL ARTIFCIAL O BIOFILTRO b. Instalacin de la geomembrana como impermeable. La base de la excavacin y los taludes del humedal articial debe ser revestida con una geomembrana de PVC de 0.5 mm. de espesor. c. Instalacin de las tuberas de entrada y salida de aguas residuales en el humedal articial. Para la distribucin y recoleccin de agua residual del humedal articial se debe instalar un sistema de ingreso y salida de agua, a travs de un codo y una tubera de PVC de 2 de forma transversal, con una perforacin de de dimetro. Esta tubera debe cubrirse con una capa de grava de 2 4 de dimetro.\nPara la instalacin de un humedal articial se deben seguir los siguientes pasos: a. Excavacin de la zanja del humedal articial. Se excava una zanja con las siguientes dimensiones: 0.65 m de profundidad, 10 m de largo y 5 m de ancho. La supercie del suelo del humedal debe tener una pendiente descendente, con sentido de ujo del 1%; a n de asegurar una buena circulacin del agua.\nFIGURA N 17. Primera fase de instalacin del humedal A. Excavacin de zanja; B. Instalacin de la geomembrana A. B.\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR FIGURA N 18. Instalacin de tuberas en el humedal articial A. Corte longitudinal del humedal articial; B. Corte transversal del humedal articial\nPiedra baln de 2 - 4\nTubo de PVC de 2 - 4\n5 cm B.\nTubo PVC 2\nAgujeros de @ 5cm\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES d. Colocacin de las capas de sustratos. Se debe colocar los sustratos, teniendo en cuenta los criterios de diseo. El medio poroso debe estar constitudo por un sustrato de grava y arena usando 3 tamaos de material. stos deben estar dispuestos desde el fondo hacia arriba, los siguientes sustratos: - Piedra chancada (1) con una altura de 0.25 m. - Contillo (3/8) con una altura de 0.10 m. - Arena gruesa con una altura de 0.10 m. y - Contillo (3/8) con una altura de 0.18 m. e. Siembra de las plantas en el humedal articial. Una vez colocado los sustratos, se debe implantar la cobertura vegetal en los humedales artiFIGURA N 19. Segunda fase de instalacin del humedal A. Colocacin de los sustratos; B. Siembra de plantas. A. B. ciales, mediante el transplante de rizomas de plantas acuticas como achira, carrizo, totora, junco, papiro u otras especies, que pueden ser obtenidas de invernaderos o de la comunidad. Se debe sembrar por lo menos 5 plantas/m2, a n de que se garantice una buena cobertura a los tres o cuatro meses del sembrado. En la Figura N 19, se observa que el humedal articial fue construdo con ujo subsupercial, es decir, el agua est contenida por debajo del suelo, para evitar problema de malos olores y la aparicin de moscas y mosquitos. La especie achira es una alternativa para sembrar en los humedales, ayuda en la remocin de los contaminantes a travs de sus races.\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES\nOPERACIN Y TRATAMIENTO\nOPER ACI N Y T RATAMIE NTO\n6.1 TANQUE SPTICO Para una adecuada operacin del sistema, se recomienda evitar el uso de qumicos en la limpieza del tanque sptico. Debe ser inspeccionado al menos una vez por ao, para determinar cundo se requiere mantenimiento y limpieza. Dicha inspeccin deber limitarse a medir la profundidad de los lodos y de la nata. Los lodos se extraern cuando los slidos llegan a la mitad o a las dos terceras partes de la distancia total entre el nivel del lquido y el fondo. La limpieza se debe efectuar de forma manual, de tal forma que se pueda sacar el lodo con baldes. Cuando se extraen los lodos de un tanque sptico, ste no debe lavarse ni desinfectarse completamente, ya que se requiere una pequea cantidad\nde lodo para asegurar que le proceso de digestin contine. Se debe disponer los lodos en trincheras o montculos al sol, donde se procede al secado. Una vez secos se procede a enterrarlos o usarlos como fertilizante de suelo. Las zonas de enterramiento deben estar alejadas de las viviendas (por lo menos 500 m. de la vivienda ms cercana).\n6.2 TANQUE IMHOFF Se requiere de vigilancia diaria, si se desea conseguir un buen rendimiento, reducir los olores y evitar efectos desagradables. La espuma de la cmara de sedimentacin debe eliminarse diariamente, utilizando algn tipo de despumador; ya que se elimina lentamente cuando se acumula en los respiraderos de gas, donde llega a secarse.\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES Se debe pasar un rodillo de mango largo diariamente por las paredes, desprendindose de esta manera sedimentos que caen a travs de las ranuras hacia la cmara de sedimentacin. vlvula para efectuar la evacuacin de los lodos hacia el lecho de secado. Todos los slidos que se obtienen de las limpiezas antes mencionadas, se mezclan y se procede a seca. Los lodos depositados en esta pila o montculo se combinan una vez por semana, para que su deshidratacin sea ms rpida y uniforme. Despus de aproximadamente tres meses se saca el lodo de la pila o montculo, y se eliminan los slidos inorgnicos, mezclndose con cal y corteza seca de arbusto o pasto seco (hojarasca). Esta mezcla se utiliza como abono orgnico para la aplicacin en jardines, cultivos agrcolas de tallo alto y agroforestera.\n6.3 LECHO DE SECADO\nLo correcto al limpiar un tanque sptico es, primero extraer la capa de natas y luego revolver todo el contenido.\nLa remocin de los lodos digeridos de la cmara de digestin se debe efectuar seis (06) veces al ao. Esto se realiza cuando la topografa del terreno lo permita, colocndose una tubera de drenaje de lodos en la parte ms profunda del tanque (zona de ingreso). La tubera estar provista de una\nEl lodo se extrae de los lechos despus de que se haya secado y drenado lo suciente. El lodo seco estabilizado posee una textura gruesa y agrietada, siendo de color negro o marrn oscuro. El contenido de humedad relativa, despus de 10 a 15 das en condiciones favorables, es de 60 %. La extraccin de lodo se realiza manualmente con palas y se moviliza en carretillas. El lodo extrado del tanque es perfectamente utilizable como material fertilizante al ser sometido a un proceso de desecacin.\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR Se debe revisar peridicamente el dren de recoleccin del euente de los lechos de secado. trudo est sujeto a cambios graduales de ao en ao. El sistema de depuracin deber ser revisado peridicamente para comprobar su buen funcionamiento y solucionar anomalas, como atascos en la entrada, ujo supercial excesivo, existencia de zonas preferentes al paso de agua, etc. Se debe vigilar la acumulacin anual de lodo y residuos vegetales. Se estima que un sistema con plantas emergentes bien diseado y manejado puede durar al menos treinta y cinco (35) aos sin necesidad de ser renovado. Cuando sea necesario levantar el sistema, el sustrato resultante ser un material tipo turba\n6.4HUMEDAL ARTIFICIAL O BIOFILTRO Se debe contar con un plan de operacin y mantenimiento que debe formularse durante la etapa del planeamiento, enfocndose en los siguientes factores: Planicar los residuos de la vegetacin y el sedimento. Asegurarse que el ujo alcance todas las partes del humedal. Mantener un ambiente saludable para los microbios. Mantener un crecimiento vigoroso de vegetacin.\nSe debe construir un cerco alrededor de la planta de tratamiento , para evitar el acceso a personas sin autorizacin que puedan provocar daos en las instalaciones. Los humedales articiales deben controlarse peridicamente para observar las condiciones generales del sitio y para descubrir cambios importantes que puedan ser adversos al entorno, como erosin o crecimiento de vegetacin indeseable. Se debe supervisar la vegetacin peridicamente para evaluar su condicin sanitaria y su abundancia. La vegetacin del humedal cons-\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES (es el resultado de la descomposicin durante largos aos de diferentes musgos), que podr ser utilizado para nes agrcolas como fertilizante de suelo. Deber planicarse una persona encargada de la operacin y mantenimiento de la planta de tratamiento, quien se dedicar a tiempo completo a su cuidado y funcionamiento. No se necesita a alguien especializado o con conocimientos superiores, ya que el trabajo a realizar es sumamente sencillo. De preferencia puede contratarse al personal obrero que ha elaborado el humedal y este viviendo en la comunidad. Para todos los casos, en las unidades de tratamiento se recomienda la instalacin de un cobertor o cinturn verde compuesto por rboles y arbustos de preferencia con abundante cobertura foliar y oral, de esta manera amortigen los malos olores que se producen en las unidades de tratamiento.\nANEJO D E L OD OS\nLos lodos son denominados tambin fangos, tienen una composicin baja de slidos del 10%, siendo ste gran parte materia orgnica y un 90% de agua. El lodo es el resultado del proceso de tratamiento de aguas residuales o residuales. Tipos de Lodos Segn su procedencia se tienen los siguientes tipos: Lodo primario procedente de las aguas residuales. Lodo secundario proveniente del tratamiento biolgico de las aguas residuales. Lodos digeridos proveniente de los dos anteriores separados o mezclados. Lodos provenientes de la coagulacin y sedimentacin de aguas residuales.\nLodos provenientes de desarenadores de rejillas. Segn la composicin y procedencia se tienen los siguientes tipos: Slidos gruesos del cribado. Arenas y espumas de los desarenadores. Arenas y espumas de la pre-aireacin. Lodos y espumas primarias. Slidos suspendidos del tratamiento biolgico. Lodo y espuma secundarias. Lodo, compost y cenizas del tratamiento de lodos.\n7.1 MTODOS DE TRATAMIENTOS DE LODOS El tratamiento y disposicin eciente de los lodos de una planta de tratamiento de las aguas residuales, requiere conocer las caractersticas\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR de los slidos y el lodo a procesar, la facilidad y el acceso a la tecnologa a emplear, as como las diferentes opciones de disposicin nal. As tenemos principalmente el tratamiento de: Sedimentacin Lodos activados Filtro percolador de tasa alta Filtro percolador de tasa estndar Precipitacin qumica Segn las caractersticas dadas de tratamiento primario en el tanque sptico y el tipo de lodo domstico, indicado en el presente manual, se debe emplear el mtodo de sedimentacin simple que ser inyectado por inercia (gravedad) y la operacin de las vlvulas de evacuacin hacia el lecho de secado de los lodos, estabilizado y seco para ser usado como abono en la agricultura.\nTratamiento primario: tanque sptico o imhoff\nUso en forestacin ornamentacin y/o agricualtura\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES 7.2 EXTRACCIN DEL LODO EN EL TANQUE SPTICO En instalaciones privadas como albergues, hoteles, etc. se recomienda el uso de un vehculo cisterna con bomba de succin de lodos tipo hidrojet, que luego es colocado en un lecho de secado de lodos. En el caso de un servicio comunal es necesario la construccin de un lecho de secado de lodos complementario al tanque sptico, de acuerdo al tipo de relieve y topografa del terreno.\n8.1 TRMINOS Achira: Planta del Per, de la familia de las cannceas, de raz comestible, tallo nudoso, hojas ensiformes y ores coloradas, que vive en terrenos hmedos. Aerbicas: Condicin con oxgeno. Auente: Aguas negras o parcialmente tratado, que entra a un depsito, estanque. Aguas negras domsticas: Aguas negras derivadas principalmente de las casas, edicios comerciales instituciones y similares, que no estn mezcladas con aguas de lluvia o aguas superciales. Anaerbicas: Condicin sin oxgeno.\nBioltro: El bioltro consiste en un ltro con capas de distintos materiales, microorganismos por las cuales se hace pasar el agua a tratar. Los microorganismos especialmente acondicionados, oxidan y degradan las aguas residuales que son retenidos en las capas fsicas. Coliformes fecales: Los coliformes fecales son microorganismos con una estructura parecida a la de una bacteria comn que se llama Escherichia coli y se transmiten por medio de los excrementos. Coliformes totales: Conjunto de especies bacterianas que tienen ciertas caractersticas bioqumicas en comn e importancia relevante como indicadores de contaminacin del agua y los alimentos.\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR Contillo: Es la piedra de construccin que se utiliza para mezclar con el cemento. Demanda Bioqumica de Oxigeno: Es una prueba usada para la determinacin de los requerimientos de oxgeno para la degradacin bioqumica de la materia orgnica en las aguas municipales, industriales y en general residual; su aplicacin permite calcular los efectos de las descargas de los euentes domsticos e industriales sobre la calidad de las aguas de los cuerpos receptores. Los datos de la prueba de la DBO se utilizan en ingeniera para disear las plantas de tratamiento de aguas residuales. Descomposicin del agua negra: La destruccin de la materia orgnica de las aguas negras, por medio de procesos aerbicos y anaerbicos. Digestin: Accin y efecto de degradar materia orgnica mediante el calor, los reactivos qumicos o los microorganismos. Drenaje: Medio o utensilio que se emplea para drenar. Euente: Agua que sale de un depsito o termina una etapa o el total de un proceso de tratamiento. Espacio libre: La distancia vertical entre el mximo nivel de la supercie del lquido, en un tanque. Estabilidad: La propiedad de cualquier sustancia, contenida en las aguas negras, o en el euente o en los lodos digeridos, que impide la putrefaccin. Es el antnimo de putrescibilidad. Geomembrana: Es la lmina impermeable hecha a partir de diferentes resinas plsticas, su presentacin es en rollos y viene en diferentes espesores, cada material sinttico tiene cualidades fsicas y qumicas distintas que hacen la diferencia para cada geomembrana. Grasa: En aguas negras, el termino grasa incluye a las grasas propiamente dichas, ceras cidos grasos libres, jabones de calcio y de magnesio, aceites minerales y otros materiales no grasosos. Humedal Articial: Denominado tambin bioltro o pantano seco articial, puede ser usado como el tratamiento secundario de las aguas residuales, instalndose de forma complementaria al Tanque sptico o Imhoff. Junco: Planta de la familia de las juncceas, con tallos de seis a ocho decmetros de largo, lisos, cilndricos, exibles, puntiagudos, duros, y de color verde oscuro por fuera y esponjosos y blancos en el interior; hojas radicales reducidas a una vainilla delgada, ores en cabezuelas verdosas cerca de la extremidad de los tallos, y fruto capsular con tres ventallas y\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES muchas semillas en cada una de ellas. Crecen en parajes hmedos. Lecho de Secado: El lecho de secado es parte del Tanque sptico e Imhoff. El lecho de secado consiste en colocar capas de arena y grava, en cuya supercie se almacenan los lodos y los lquidos que se van al fondo a travs de una canaleta. Lecho de secado de lodos: Una supercie natural connada o lechos articiales de material poroso, en los cuales son secados los lodos digeridos de las aguas negras por escurrimiento y evaporacin. Un lecho de secado de lodos puede quedar a la intemperie o cubierto, usualmente, con una armazn del tipo invernadero. Lodo: Producto nal del proceso de tratamiento de aguas residuales. Mezcla de materia orgnica, suelo y agua. Lodos: Los slidos depositados por las aguas negras, o desechos industriales, crudos o tratados, acumulados por sedimentacin en tanques y que contienen ms o menos agua para formar una masa semilquida. Napa fretica: Es el acufero ms cercano a la supercie del suelo. Oxgeno Disuelto: Es la cantidad de oxgeno que est disuelta en el agua y que es esencial para los riachuelos y lagos saludables. El nivel de oxgeno disuelto puede ser un indicador de cun contaminada est el agua y cun bien puede dar soporte esta agua a la vida vegetal y animal. Papiro: Planta vivaz, indgena de Oriente, de la familia de las Ciperceas, con hojas radicales, largas, muy estrechas y enteras, caas de dos a tres metros de altura y un decmetro de grueso, cilndricas, lisas, completamente desnudas y terminadas por un penacho de espigas con muchas ores pequeas y verdosas, y toda ella rodeada de brcteas lineales que se encorvan hacia abajo, como el varillaje de un paraguas. Patgeno: Que origina y desarrolla una enfermedad. Pendiente: La inclinacin o declive de una tubera o de la supercie natural del terreno, usualmente expresada por la relacin o porcentaje del nmero de unidades de elevacin o cada vertical, por unidad de distancia horizontal. Percolacin: El ujo o goteo del lquido que desciende a travs del medio ltrante. El lquido puede o no llenar los poros del medio ltrante.\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR Periodo de Retencin: El tiempo terico requerido para desalojar el contenido de un tanque o una unidad, a una velocidad o rgimen de descarga determinado (volumen dividido por el gasto). Rizoma: Tallo horizontal y subterrneo, como el del lirio comn. Sedimentacin: El proceso de asentar y depositar la materia suspendida que arrastra el agua, las aguas negras u otros lquidos, por gravedad. Esto se logra usualmente disminuyendo la velocidad del lquido por debajo del lmite necesario para el transporte del material suspendido. Tambin se llama asentamiento. Sifn: Conducto cerrado, una porcin del cual yace por debajo de la lnea de nivel hidrulico. As se origina una presin inferior a la atmosfrica en esa porcin y por esto requiere que sea creado un vaco para lograr el ujo. Slidos Sedimentables: Slidos suspendidos que se asientan en el agua, aguas negras, u otro lquido en reposo, en el periodo razonable. Tal periodo se considera, aunque arbitrariamente, igual a una hora. Tanque Imhoff: Denominado en honor de Karl Imhoff (1876 1965), ingeniero alemn especializado en aguas, que concibi un tipo de tanque de doble funcin -recepcin y procesamiento- para aguas residuales. Tanque Sptico: Es una tanque de sedimentacin de accin simple, en el que los lodos sedimentados estn en contacto inmediato con las aguas negras que entran al tanque, mientras los slidos orgnicos se descomponen por accin bacteriana anaerobia. Totora: Planta perenne, comn en esteros y pantanos, cuyo tallo erguido mide entre uno y tres metros, segn las especies. Tiene uso en la construccin de techos y paredes para cobertizos y ranchos. Trampas de Grasa: El proceso de separa la grasa otante o espuma, de la supercie de un tanque sptico. Tratamiento Primario: Proceso anaerbico de la eliminacin de slidos. Tratamiento Secundario: Tratamiento donde la descomposicin de los slidos restantes es hecha por organismos aerbicos, este tratamiento se realiza mediante campos de percolacin o pozos.\nSISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA ALBERGUES EN ZONAS RURALES 8.2ABREVIATURAS AR: ARC: ART: CF: DBO: DQO: NMP: OMS: Agua Residual o Servida Agua residual cruda Agua residual tratada Coliformes Fecales Demanda Bioqumica de Oxgeno Demanda Qumica de Oxgeno Nmero ms probable Organizacin Mundial de la Salud OPS: Organizacin Panamericana de la Salud PSA: Pantano seco articial PTAR: Planta de Tratamiento de aguas residuales PVC: Cloruro de polivinilo STD: Slidos disueltos totales SS: Slidos suspendidos\nArvalo, L.G. Compostaje de grasas y lodos generados en PTAR, trabajo de grado para obtener el titulo de M. Sc. En ingeniera Ambiental Facultad de Ingeniera, Universidad Nacional de Colombia, 1998. C. Arruda Pessoa y Eduardo Pacheco J. Tratamiento de egotos domsticos Rio de Janeiro ABES 1982. CNA-IMTA. Alternativas de tratamiento de aguas residuales. Mxico. 1993. Departamento de Regulacin de los Programas de la Salud y Ambiente. Cartilla Ambiental tu salud y el ambiente Guatemala, junio de 2006. CEPIS. Curso intensivo sobre diseo de plantas de tratamiento de aguas residuales para pases en desarrollo Lima, Per, OPS, OMS, dic. 1976.\nCEPIS. Reuso en acuicultura de las aguas residuales tratadas en las lagunas de estabilizacin de San Juan CEPIS. Oct. 1991. Lima-Per. Garca J. Depuracin de aguas residuales urbanas mediante humedales construidos. Tecnologa del agua. Espaa. 1997, p. 165. Gerencia de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Villa El Salvador. Plan integral de gestin ambiental de reas verdes PIGAAV, riego con agua proveniente de sistemas de tratamiento de pantano seco articial 2002. Garca J. Depuracin de aguas residuales urbanas mediante humedales construidos. Tecnologa del agua. Espaa 1997, p. 165.\nPLAN NACIONAL DE CALIDAD TURSTICA DEL PER - CALTUR Hammer, M.J. Water and Wastewater Technology, Wiley, 1977. Imhoff, K. Manual de Saneamiento de Poblaciones. Madrid, Ed. Blume, 1979. Metcalf y Eddy, Inc. Wastewuater Engineering: Treatment, Disposal Reuse, 2 ed. McGraw Hill, 1979. Organizacin Mundial de la Salud (OMS). Gua para el Desarrollo de Saneamiento in situ, (Ginebra 1994). Quipuzco Ushahua, Lawrence. Ing Agrcola. Evaluacin del comportamiento de dos pantanos secos articiales en serie con Phragmites austrialis para el tratamiento de aguas residuales domesticas. UNA. Romero Rojas, Jairo Alberto. Tratamiento de aguas residuales, teora y principios. R. Julio 2005, Colombia. Saenz, F. R. Lagunas de estabilizacin y otros sistemas simplicados para el tratamiento de aguas residuales. Manual Driapa, N 64, Lima Per, CEPIS, Octubre de 1985. Yaez, Fabin Criterios de Seleccin para alternativas de tratamiento de aguas residuales. CEPIS, 1976.\nA ALBERGUES EN ZONAS RURALES\nDokumen Serupa dengan Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales\nExpediente Reformulado de Mazamari 2010\nLainnya Dari DA Fer Mori Rios\nMenbrete Five de Rosa Pj_ucayali\nEvidencia Ladrillera Imperial\n2014 09 11 Lmxjkljggmmatwibvkcx (1)\nInf_mon_industria Palm Oleo Sac\nInforme de Neshuya\nINFORME Fiscalia Marzo 2015\nLista de Aserraderos\nInformacio Registros sanitarios\nOficio Clinica Santa Anita\nfiscalia contaminacion ambiental\nParametros de Consumo de Agua DIGESA\nCuadro de Necesidades Medio Ambiente y Ecologia-2015\nZzz Registro Eps Ec Rs Zorrilla\nTem3 Contl Vect Dengue\nBase Cont Focal 13-10-14\nDigesa Informar Lo Siguiente\nAvance Daniel Hay\nInfor Etic Moral Reciclaje Nancy\nLa Lógica Interna Del Voleybol\nModulo de Parto DC v2.1\nMobbing o acoso empresarial\nResumen de Gandi\nGuía de Plantelmintos laboratorio\nBandas Para Azucar 2009 Esp