ANALISIS DE ASOCIACIONES\n[ Biblioteca Virtual en Salud | OPS/OMS Colombia ]\nIndice >> [ Anterior | Siguiente ] Análisis de asociaciones\nINSPECCION DE EQUIPOS ANÁLISIS DE RIESGO\nI. DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO\nEl objetivo principal de esta unidad es la obtención de un aceite\nparafínico libre de asfalto a partir de los fondos de la Torre de\ndestilación al vacío (fondos de vacío).\nLa separación de las fracciones pesadas del aceite (asfaltos y asfaltenos) ocurre en una torre de extracción donde se ponen en contacto los fondos de vacío con un solvente apropiado (en este caso propano). En este proceso de extracción líquido-líquido es muy importante la relación solvente-carga y el perfil de temperaturas que se maneje en la torre. El aceite desasfaltado (DAO) así obtenido es una de las cargas a la planta de fenol. El solvente (propano) es recuperado en las etapas finales del proceso y recirculado. El asfalto por su parte es enviado al pool de combustóleo. II. CLASIFICACION DEL PROCESO\nEste análisis se llevó a cabo siguiendo los lineamientos\nde:- NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, RECOMENDED PRACTICE 479 A, Y\nNATIONAL ELECTRICAL CODE, ARTICLES 500-503, 510-517, los que son aceptados\npor el AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE, según boletín RECOMENDED\nPRACTICE FOR CLASSIFICATION OF LOCATIONS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS AT\nPETROLEUM FACILITIES. RP-500, y LAS NORMAS LOCALES, INSTITUTO COLOMBIANO\nDE NORMAS TECNICAS, NORMA 2050.\nDe acuerdo con el API RP 500, la planta tiene una clasificación: CLASE: 1\nDIVISION: 1 GRUPO: D\nEn el apéndice 1 se adjunta la Clasificación general de áreas\ncon algunas características de los productos manejados.\nIII. OBSERVACIONES GENERALES A continuación se exponen algunas de las impresiones recogidas en\nlas visitas a la planta:\nEl estado general de orden y aseo no es el mas recomendable, se observó gran cantidad de escombros y de aislamiento en el piso, además múltiples derrames de asfalto en el suelo, provenientes principalmente de los sellos de las bombas y las bridas de las tuberías. Hay cárcamos que no tienen la rejilla correspondiente y en otros casos la rejilla no lo cubre completamente. En general hay procedimientos inadecuados de toma de muestras, esto se evidencia en el gran volumen de asfalto acumulado en recipientes ubicados bajo los puntos de muestra. Por los continuos derrames de asfalto las escaleras son un poco resbalosas. Se hace necesario instalar un barandal en el lado sur de la plataforma del D-1001. Se observan escapes de vapor en los sistemas de "tracing" (calentamiento de tuberías de proceso con líneas de vapor), al igual que mal estado general de los aislamientos. Hay muchos medidores de presión y temperatura que tienen el vidrio del reloj sucio y en mal estado, lo que dificulta, e incluso imposibilita en algunos casos, la toma de los datos de proceso. El sistema de soporte y alivio de esfuerzos en la tubería se ve descuidado, lo que demuestra falta de mantenimiento apropiado. Hay cierta falta de correspondencia entre el plano de tubería e instrumentación y las válvulas instaladas en el patio (concretamente el FRC 10002 es de mariposa y aparece como de globo en el plano, mientras que no aparece diagramado el FIC 10001). Existe una fuga constante de condensado en los intercambiadores de calor situados en la cima de la torre de desasfaltado (T-1001). Algunas válvulas de seguridad poseen sistema de doble bloqueo. Este sistema debe tener candados para hacer oficial la apertura o cierre de las mismas. En el apéndice 1 se anexan los formatos que se llenaron en el momento de la visita a la planta. HISTORIAL DE MANTENIMIENTO Mecánico\na. Mantenimiento Mecánico: Según los datos de\nparadas de planta revisados (desde enero de 1987 hasta Junio de 1995) la\nplanta tuvo un promedio de 6.77 paradas no programadas por año,\ncon un tiempo medio de paro de 26.5 días por año. Se puede\nconcluir de la misma fuente, que la planta en el período estudiado\ntuvo un factor de servicio del 91.91% (238.39 días fuera de operación\npor paradas no programadas en el período de 2950 días estudiados).\nEl porcentaje de participación de fallas por tipo de equipo que\nllevaron a una parada de planta se resume a continuación:\nTorres 79.37 días 33.22%\nBombas 46.41 días 19.55% Intercamb. 41.53 días 17.42% Tanques 14.99 días 6.3% Otros 56.00 días 23.51% (tubería, intercambiadores)\nDe las cifras anteriores se puede concluir que, aunque el estado externo\ngeneral de la planta no es el mas recomendable, se ha alcanzado un factor\nde servicio alto. También se puede concluir que los equipos de alta\ncriticidad son las torres y las bombas de proceso.\na.1) Tuberías: Se seleccionaron como circuitos críticos de tubería: a. El circuito de carga y de asfalto, debido a que por las\ncaracterísticas del fluido se pueden presentar taponamientos por\nbajas temperaturas o altos niveles de erosión en la tubería\npor la posibilidad de que se presente flujo en dos fases.\nb. El circuito de propano de alta, debido a que por el alto nivel de presión que maneja representa altos riesgos operacionales.\nSe revisó la información aportada por el grupo de mantenimiento\ny los planos detallados de líneas de tubería, pero se presentaron\ngrandes dificultades para relacionar los isométricos originales\ncon las líneas de tubería diagramadas en los P&I, debido\na que se utilizan sistemas de nomenclatura distintos. Por lo anterior se\nhicieron visitas y entrevistas a operadores y supervisores para determinar\nel estado y las modificaciones de los circuitos antes mencionados.\nEl sistema de tubería no ha recibido modificaciones substanciales con respecto al diseño original, pero se requirió cambiar, debido a taponamiento, la línea de carga de fondos de vacío desde el límite de batería. El mantenimiento que se efectúa a la tubería es eminentemente correctivo, ya que las calibraciones de espesor carecen de periodicidad y de un correcto sistema de registro. a.2) Torres: El mantenimiento que se realiza a las torres es\nbásicamente correctivo (en su mayoría los resultados y recomendaciones\nprovienen de inspecciones en parada de planta). A las torres se les han\nrealizado varias modificaciones con respecto al diseño original,\ntendientes a un mejor manejo de las corrientes gaseosas y a impedir el\narrastre de hidrocarburos pesados con el propano.\na.3) Intercambiadores: Se realizan inspecciones de los intercambiadores en las apagadas de planta. Los principales problemas que acusan son altos niveles de corrosión y abolladuras en el momento del montaje. Es importante anotar el gran número de modificaciones que han sufrido los intercambiadores, principalmente relocalizaciones y cambio de número de pasos (E-1008). Las situaciones anteriormente expuestas pueden deberse al cambio en las propiedades y tipo de carga a la unidad. a.4) Tambores: Se reportan cambios en el diámetro de algunas boquillas y niveles importantes de corrosión. La inspección se realiza en apagadas de planta y en esta se realizan mediciones de espesores, pero estas no quedan registradas con la suficiente periodicidad para determinar velocidades de corrosión. a.5) Bombas: Han habido modificaciones menores en los sistemas de tubería por altas ratas de erosión y corrosión. Se reportan numerosos reemplazos de bombas. Se presentan fallas constantes por fugas en los sellos. a.6) Válvulas de seguridad: Del análisis de los datos disponibles se puede concluir que se ha realizado un correcto mantenimiento preventivo desde 1990 a este tipo de equipo.\nMantenimiento eléctrico: El mantenimiento eléctrico se circunscribe\ngeneralmente al aspecto correctivo sobre elementos térmicos\no magnéticos de protección, cuando han sido causa de algún\nproblema durante la operación. En general, después de las\nintervenciones en equipo eléctrico, las casillas quedan con tornillos\nincompletos y flojos, cables sueltos, registros abiertos etc.\nEl 90% de las instalaciones que tienen especificaciones a prueba de explosión\ncarecen del elemento sellante. Muchos ductos y canalizaciones se encuentran\ninundados, tierras desconectadas y las redes de tierras incompletas o sin\nterminar. No se tiene un registro consistente sobre lecturas de aislamiento\nde cables y conductores.\nMantenimiento de equipos de proceso: Generalmente se realiza durante el\nparo programado de las plantas y los detalles se encuentran registrados\nen los reportes correspondientes.\nEn el apéndice 2 se adjunta la relación de válvulas\ny los mantenimientos preventivos que se efectúan.\nHISTORIAL DE CALIBRACIONES Se anexa en el apéndice 3 la información consultada al respecto.\nVI. HISTORIAL DE EVENTOS Los principales eventos y accidentes que se han presentado en la planta\nse presentan en la tabla resumen de la página siguiente. Estos eventos\nse recopilaron luego de revisar los reportes diarios de supervisores, el\narchivo histórico de documentos de la planta y un informe en el\nque se recopilaron los principales accidentes que produjeron paradas de\nplanta desde el año de 1988.\nSe puede concluir que los principales incidentes reportados son causados por escapes de propano a través de los sellos de las bombas y juntas o roturas de tubería. En el apéndice 4 se anexa la tabla con los eventos presentados. VII. HAZOP\nVIII. INDICES DOW\nIX. INDICES MOND\nCONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DESASFALTADO CON PROPANO\n1.- La distancia entre las tomas de presión de la platina de orificio\ny el medidor de presión diferencial DE LA TORRE T-1002, es muy grande,\nlo que puede causar taponamiento de las tomas. Se podrían utilizar\ntomas de presión con sistemas de diafragma. Colocar un sistema de\nmedición del nivel de interfase adecuado, no es muy aconsejable\nla medición de nivel de interfase por celdas diferenciales de presión.\n2.- Instalar alarmas por alto y bajo nivel de interfase en la torre t-1002 y por bajo flujo de solvente. 3.- Instalar alarmas por alto y bajo nivel de interfase en la torre y por bajo flujo de solvente. 4.- InstalaR alarmas por alto nivel en las torres de flasheo y despojo. 5.- InstalaR alarmas y cortes de flujo por bajo nivel de las torres de flasheo. 6.- Instalar un accionador para el sistema de rociadores del D-1001 en el cuarto de control, lo que disminuiría el tiempo de respuesta ante una emergEncia por falla de agua de enfriamiento.Las recomendaciones específicas para cada anomalía detectada se encuentran dentro del hazop. NIDAD DE DESASFALTADO CON PROPANO\n1. REPARACIÓN Y/ O MODIFICACIONES DE\nLA SECCIÓN DE DESASFALTADO CON PROPANO DE LA PLANTA DE PARAFINAS\nY BASES LUBRICANTES\nEl siguiente trabajo es una herramienta útil para predecir la seguridad de las plantas de proceso , identificando equipos y lineas críticas que permitan un mantenimiento más eficiente . Se basa en la investigación de los eventos más relevantes en el funcionamiento de los equipos (Cambios, instalación de nuevos equipos , relocalizaciones y recomendaciones del grupo de inspección y mantenimiento ). DESASFALTADO CON PROPANO\nINSPECCIONES DE CALIBRACIONES\n1. LINEAS CRITICAS\nSe seleccionaron las siguientes líneas o circuitos como las más\ncríticas por las razones que a continuación se detallan:\nCIRCUITO DE CARGA Y CIRCUITO DE ASFALTO:\nDebido a las características del fluído se pueden presentar taponamientos cuando las temperaturas descienden a niveles inapropiados o cuando baja la inyección de aceite liviano de ciclo, el cual ayuda a facilitar el transporte del mismo. Se tuvo en cuenta la naturaleza fuertemente abrasiva del fluído, el cual influye considerablemente en el deterioro de los sellos de las bombas. CIRCUITO DE PROPANO DE ALTA PRESION:\nSe pueden presentar altos riesgos operacionales por una inadecuada operación y/o deterioro en instrumentación y equipos, debido al nivel de presión que maneja. METODOLOGIA\nUna inspección de calibraciones generalmente se lleva a cabo como\nComparación de los diagramas de diseño originales con la\ndisposición actual de la planta.\nRevisión del historial de las calibraciones, teniendo en cuenta,\nreformas, reemplazos, disposición de las líneas ( horizontales\ny verticales), condiciones óptimas de operación, puntos de\nmuestreo, material de las líneas y fechas de cada una de las calibraciones.\nAl revisar la información disponible de calibraciones, suministrada\npor el grupo de mantenimiento, se encontró que era difícil\nutilizarla para los objetivos del estudio, ya que no es clara en el seguimiento\nal mantenimiento de las líneas críticas, debido a la falta\nde certeza en la ubicación de los puntos de muestreo y la dificultad\npara relacionar la información de cada línea con los isométricos\nTeniendo en cuenta lo anterior, se hicieron visitas a las plantas de proceso y con el asesoramiento de operadores experimentados, se recorrió cada circuito crítico, se consultó a los supervisores con referencia a sus observaciones y recomendaciones de las modificaciones y cambios en los circuitos. 1. REPARACIÓN Y/ O MODIFICACIONES DE LA SECCIÓN DE DESASFALTADO CON PROPANO DE LA PLANTA DE PARAFINAS Y BASES LUBRICANTES 1.1 TORRES 1.2 INTERCAMBIADORES 1.3 TAMBORES 1.4 BOMBAS 1.5 VALVULAS DE SEGURIDAD 2. DETALLE CAMBIOS A REALIZAR 2.1 EQUIPOS NUEVOS 2.1.1 INTERCAMBIADORES\n2.2 VALVULAS DE CONTROL\n2.2.1 VALVULAS NUEVAS\n2.2.2 VÁLVULAS A INSTALARLE POSICIONADOR 2.2.3 CAMBIO EN PORT\n2.3 VALVULAS DE\n2.4 TUBERIAS 2.5 ESTRUCTURAS METALICAS 2.6 ELECTRICO REPARACIÓN Y/ O MODIFICACIONES DE LA SECCIÓN DE DESASFALTADO CON PROPANO DE LA PLANTA DE PARAFINAS Y BASES LUBRICANTES\nCAMBIOS REQUERIDOS Y RECOMENDACIONES\nEliminar la bandeja existente a 7`6" de la línea tangente del fondo\ne instalar en su lugar una boquilla para alimento, de 12" , con entrada\nInstalar brida ciega en la actual boquilla de carga a la torre ( 10", sch\nFabricar un bafle separador líquido-gas para ser instalado a 3´6"\nde la línea tangente del fondo, con un " riser" y un bajante de\n10" , sch 80.\nActualmente la torre dispone de un serpentín en la parte superior\npara prevenir la formación de espuma. Debe eliminarse con el fin\nde instalar sobre este una nueva sección empacada (mellapak) de\n49,6" de altura para prevenir arrastre de aceite desasfaltado.\nCon igual fin deben modificarse la boquilla de salida de vapores.\nInspeccionada y calibrada la torre T-1002 se observa en buenas condiciones. Se recomienda: El serpentín interior con espesores de 0,20"/0,18"/0,19", pero se requiere realizar prueba hidrostática a 510 psig.\nFabricar e instalar un nuevo distribuidor perforado para la alimentación.\nRelocalizar el bafle separador.\nRelocalizar la malla separadora e instalar una sección de empaque\n(mellapak) de 33,1" de altura, en la zona superior.\nModificar la boquilla de salida de vapores (diam 3"), prolongándola\nPerforar en la bandeja superior una nueva fila de huecos de 1/2" diam y\n1" de paso.\nAmpliar el diámetro de la boquilla de salida de líquido a\n4" e instalar bafle antivortice.\nInstalar las boquillas para el nuevo transmisor d/p cell (celda de presión\nT- 1004 A\nAmpliar el diámetro de la boquilla de salida de vapores de 4" a\nAmpliar el diámetro de la salida de líquido de 2" a 4" e\ninstalar bafle antivortice.\nRelocalizar la malla separadora e instalar una sección de ampaque\nadicional (mellapak) de 24,8" de altura, en la zona superior de la torre.\nInstalar nuevas boquillas para el montaje del nuevo transmisor d/p cell\n(celda de presión diferencial).\nRelocalizar bafle separador líquido-vapor.\nRelocalizar la toma superior del LC.\nFabricar e instalar el nuevo distribuidor de vapor de despojo.\nadicional (mellapak) de 24,8" de altura, ubicada en la sección superior\nAmpliar el diámetro de la boquilla de salida de vapores a 4".\nAmpliar el diámetro de la bnoquilla de salida de líquido\nde 3 a 4".\nNueva localización (Ver gráfico).\nE-1001 Enfriador de aceite de carga Antecedentes a tener en cuenta El flujo que maneja el haz por lado tubos es agua industrial.\nEn 1990 se cambió metalurgia de la tubería pasando de admiralty\na acero al carbón.\nUna vez inspeccionado el haz se encontró lo siguiente:\nCorrosión bajo depósito formándose picaduras en los\ncabezales e interior de la tubería.\nPor el lado casco la tubería se observa en buenas condiciones.\nCon el fin de cuantificar el daño interior de la tubería\nteniendo en cuenta la pobre resistencia a la corrosión del acero\nal carbón al agua industrial se recomienda:\nRetirar tubos en 5 sitios marcados en el cabezal fijo.\nDe cada tubo seleccionar sus extremos y parte intermedia\nCortar en dos mitades cada una de las partes seleccionadas y entregarlas\nal GIE para su respectivo análisis.\nInspección de las cañuelas del intercambiador E-1001 se recomienda: Reentubarlo 100% reutilizando cabezales y bafles.\nUtilizar 164 tubos ASTM-A-179 de 3/4" O.D.xBWG 14x20'.\nInstalar dos nuevas boquillas S1 de 300# RF de 2" de diámetro para\nmontaje del LT-10003\nInstalar nuevo aislamiento externo.\nRECOMENDACIÓN #394 Inspeccionando el haz del Intercambiador E-1003 se recomienda: Enderezar y soldar la varilla que se encuentra reventada en el cabezal\nfijo. Utilizar E- 6010.\nInspeccionada y calibrada la canal del E-1003 se encontraron signos de escape en operación en coupling de boquilla y tapa canal: Se recomienda: Retirar el tapón, limpiar la rosca para permitir inspección;\ny cambiar el tapón utilizando material en acero carbón ASTM\nA-105 x 3000 psi.\nRetirar la tapa canal para inspección del área de sello.\nRetirar actual boquilla S1 de 3" de diámetro y colocar una nueva\nInspeccionado el casco del intercambiador E-1005 (enfriador de asfalto producto) se encontró el área de sello lado casco golpeada, por lo anterior se recomienda: Esmerilar el área marcada, aplicar soldadura E-6010 y esmerilar hasta obtener superficie uniforme.\nInspeccionando el haz del Intercambiador E-1005 se encontró lo siguiente: Tubería con picadura exterior general leve, profundidad menor de\nCabezales en buenas condiciones.\nBafles de la parte inferior deformados a consecuencia del arrastre en el\nmomento de ser sacado el haz.\nPara el Vo Bo del haz se recomienda:\nEnderezar bafles en su gran mayoría, por zonas marcadas con tiza amarilla.\nInspeccionada y calibrado el E-1006 (condensador de las despojadoras) tapa casco, se recomienda: Retirar los tapones ( signos de escape en operación), limpiar las\nroscas de los couplings, permitir inspección de las roscas y cambiar\nlos tapones; utilizar material de acero al carbono ASTM A-105 x 3000 psig.\nExteriormente la pintura se aprecia chorreada de producto, realizar limpieza\ncon grata y aplicar una pintura de referencia 132XX de pintuco ( según\nnorma de mantenimiento general X-002).\nInspeccionada la tapa cabezal flotante del intercambiador E-1006(Condensador de las despojadoras) se encontró corrosión severa interna, disminución del área de sello y adelgazamiento de la platina divisoria, por lo anterior se recomienda: Rellenar internamente las zonas marcadas, recuperar el área de sello\ny maquinar hasta las dimensiones originales; utilizar E-6010.\nCambiar la platina divisoria; utilizar lámina A-283 gr C de 5/16"\nde espesor y soldadura E-6013.\nInspección del intercambiador E-1006 (condensador de las despojadoras) CASCO: Inspeccionado y calibrado se recomienda:\nEn el área de sello de la brida del casco, lado cabezal flotante(\nsector oriental) en las 9 zonas que representan golpes (producidos durante\nel desensamblaje del intyercambiador) rellenar con E-6010 y maquinar a\nEn la boquilla superior oriental, en los tapones hay signos de escape en\noperación: retirar los tapones, limpiar la rosca del coupling, permitir\nla inspección por parte del GIE, cambiar los tapones, utilizar material\nASTM A-105 x 3000psig.\nCANAL: Inspeccionada la canal del intercambiador en referencia se encontró\nescape en operación por coupling, se marcó en el campo, por\nlo anterior se recomienda:\nRetirar el tapón, limpiar la rosca del coupling, permitir la inspección\nde dicha rosca, cambiar el tapón; utilizar material de acero carbón\nASTM A-105 x 3000 psi.\nInspeccionando el intercambiador E-1006 (condensador de las despojadoras), se encontró con grietas longitudinales y transversales desde la mitad del haz hasta el cabezal fijo; al parecer estas grietas se deben a SSC. Se limó unos de los tubos hasta retirar 1 milímetro sin lograr desaparecer las grietas. Se recomienda: Reentubar 100% el haz reutilizando cabezales y bafles ( enderezar uno de ellos que esta torcido por acción mecánica. Utilizar 80 tubos ASTM-B-111-443 de 1" O.D.x BWG 14 x20' de longitud.\nEstos intercambiadores serán relocalizados\nen el cuarto nivel de la plataforma, requiriéndose la adición\nde este cuarto nivel a la plataforma existente.\nInspeccionada la canal del intercambiador E-1007 -01 (condensador de propano) se encontró en el área de sello de la platina divisoria con disminución en su espesor, por lo anterior se recomienda: Cambiar las dos últimas pulgadas de la platina divisoria marcadas en el campo, utilizar lámina A-283 gr. C de 1/2" de espesor, soldar con E-6010.\nInspeccionada la tapa cabezal flotante del intercambiador E-1007 B (condensador de propano), se encontró corrosión en la parte cilíndrica del área del sello, con el fin de evitar paso de HC hacia el lado tubos. Se recomienda: Esmerilar las zonas marcadas en el campo con tiza amarilla 300o\nRellenar las zonas esmeriladas con E-6010.\nMaquinar esta superficie para recuperar el área de sello nuevamente.\nInspeccionando el haz de del intercambiador E- 1007A (condensador de propano), se encontró una de las láminas inferiores que van de los bafles con sus soldaduras desgarradas hacia el lado cabezal flotante parte contraria a la platina de impacto. Igualmente se encontró un bafle torcido. Por lo anterior se recomienda: 1.Resoldar la platina desgarrada utilizando E-6010. 2.Enderezar el bafle trocido.\nInspeccionada la tapa cabezal flotante del intercambiador E-1007 C (calentador de solvente a la T-1002) se observa adelgazamiento en el área de sello de la platina divisoria, por lo anterior y con el fin de prevenir el flujo de agua de un paso a otro. Se recomienda: Reconstruir el borde de la platina marcado e indicado en el dibujo adjunto,\nEsmerilar a ras para recuperar el área de sello .\nRetirar la boquilla actual de entrada del lado casco S1 de 4" y colocar\nla nueva boquilla de 6" de 300# RF.\nCambiar las boquillas de entrada y salida de tubos T1,T2 de 4 A 6" de diámetro.\nDisminuir el número de pasos de 8 a 4.\nInspeccionada y calibrada la tapa cabezal flotante del intercambiador E-1009 (calentador de asfalto mezcla carga a T-1004A) se encontraron los extremos de la platina divisoria 8 zona adyacente al área de sello de la tapa cabezal flotante ) con socavaduras. Se recomienda: Aplicar E-6010 en los extremos del área de sello de la platina divisoria y ,maquinar a dimensiones originales.\nInspeccionando al haz del intercambiador E-1009(calentador de asfalto mezcla carga a T- 1002), se recomienda: Extraer el tubo marcado en el campo y extraer cuatro (4) cañuelas\nUna de cada cabezal que incluya 2" después de este.\nDos igualmente espaciadas en la longitud\nReemplazarlo con tubo A-179 de diámetro 3/4" x BWG 12 x 20' longitud.\nTapar dos orificios para tubería encontrados en los bafles del haz;\nutilizar tapones en acero carbón haciéndoles filete con E-6010.\nVerificar con ingeniería de procesos la necesidad y ubicación\nde la platina de impacto.\nInspeccionada la canal del intercambiador E-1009 (calentador de asfalto mezcla carga a T-1002), una vez retirada la tapa se encontró que las platinas divisorias lado tapa canal presentan sacavaduras en los extremos de las platinas. Por lo anterior se recomienda: Rellenar las socavaduras marcadas e indicadas en el campo, utilizar E-6010.\nEsmerilar a ras para recuperar el área de sello.\nEste intercambiador será relocalizado en el primer nivel de la nueva\nplataforma de intercambiadores.\nRetirar las conexiones T1 Y T2 de 6" de diámetro, 150#RF y colocar\nnuevas conexioneds de 6" diámetro, 300#RF.\nInspeccionado y calibrado el casco del intercambiador E-1010 (calentador de aceite desasfaltado mezcla carga a la T-1002), por lo cual se recomienda: Instalar perno de anclaje faltante, en el lado nor - occidental; utilizar\npernos de material ASTM 1-193 gr B7.\nCambiar el aislamiento de la boquilla superior del casco, en el lado occidental;\nutilizar silicato de calcio de 1,5" espesor y proteger con aluminio o LAG\nSEAL de belzona (información del GIE).\nRetirar los dos soportes existentes en el casco, en su parte superior (\nestos se comportan como aletas).\nLa actual boquilla de 3" diámetro para\nel relevo de la válvula de seguridad debe ser ampliada a 4".\nInspeccionado y calibrado el D-1002 ( separador de condensado de baja presión) se recomienda: Remover exteriormente la pintura ( con medios manuales y mecánicos\nó por limpieza con chorros de arena grado metal blanco): aplicar\nuna mano de anticorrosivo referencia 10026 de pintuco y una mano de pintura\nde acabado PINTUCOAT referencia 132XX (color según norma de mantenimiento\ngeneral X-002 ) de pintuco.\nCambiar la brida del hand hole ( boquilla superior # 4 contando de oriente\na occidente) por tener el área de sello con picaduras generalizadas;\nutilizar brida slip on, ASTM A-105, diámetro 8" x 150 # cara levantada,\ncédula 80; utilizar como soldadura electrodos E-6013.\nLa tapa de la misma boquilla, cambiarla utilizando brida ciega ASTM A-105,\ndiámetro 8" x 150 # , cédula 80.\nDestapar y permitir la inspección del área de sello de las\nbridas de las otras boquillas del tambor.\nCambiar línea y codo de 2" de diámetro, marcados en el anexo correspondientes a la succión de las P-1001A,D por encontrarse en mal estado ,por corrosión interior y exterior. Se recomienda: Tubería a 106 Gr B SCH 80 de 2" de diámetro, accesorios en material A 234 WPB, SCH 80 por 2" de diámetro, soldar con E 6010 el pase de raíz y E 7018 los rellenos. Control de calidad: Prueba de líquidos penetrantes al pase de raíz y prueba hidrostática a 100 psi.\nP-1002C (Circulación de solvente)\nBomba y motores nuevos. Esta bomba opera en paralelo con la actual P-1002A\nEsta bomba se instalará en el lugar actualmente ocupado por la P-1005.\nEl motor será de 200 HP y la alimentación eléctrica\nse tomará de la SS#2.\nP-1003C/D (Dao producto)\nEstas bombas y sus motores son nuevas, reemplazan a las P-1003A/B y quedará\nubicadas en el mismo lugar.\nLa bombas estarán accionadas por un motor de 25HP.\nSe retirarán de su posición actual las P-1003A/B (incluye\ntodo el conjunto: bombas, accionador y base plate).\nP-1004C/D (Asfalto producto)\nBombas con motores nuevos reemplazarán a las actuales P-1004A/B.\nquedarán ubicadas en el mismo sitio.\nLa bombas estarán accionadas por un motor eléctricos de 20HP.\nSe retirarán de su posición actual las P-1004/B (incluye\nP-1005 (Reposición de solvente)\nEsta bomba y su motor serán relocalizadas al sitio que actualmente\nocupa la P-1007 (la cual se retira de la planta).\n2. Se reutilizará todo el conjunto bomba - motor - base plate.\nVALVULAS DE SEGURIDAD EQUIPO\nVálvulas de bloques en válvulas\nDe acuerdo con lo establecido en las normas\nde diseño de EXXON, y con lo recomendado por esta misma compañía\nen la auditoría de seguridad realizada en el C.IB. en 1988, las\nválvulas de seguridad cuya frecuencia de mantenimiento requerida\nsegun su servicio, sea mayor que la de la parada general de la planta correspondiente,\nse deben disponer de válvulas de bloque que permitan su retiro en\noperación. Adicionalmente, se recomienda relocalizar hacia el cabezal\nde la Tea, la descarga de las válvulas de seguridad de las Torres\nT-1003 y T-1004B (despojadoras de propano), que actualmente decargan al\npiso, instalando facilidades para ala inyección de diluyente (A.L.C.),\nesta facilidad para inyección de diluyente se debe instalar también\nen las válvulas de seguridad asociadas a los siguientes equipos:\nD- 1001, T-1002, T-1004A y D-1002, que se disparan a la Tea.\nDETALLE CAMBIOS A REALIZAR EQUIPOS NUEVOS\nTIPO D CARC TUBOS LONG(FT)\nE-1001 AES 17" 164 20\nE-1004 AES 23" 182 20\nE-1009 AES 29" 525 20 E-1007C/D AES 34" 407 20\nGPM DELTA P RPM VOLT AMP HP H\nP-1004C/D 59,4 1755 440 26,1 20 381\nP-1002C 620 356 3550 440 200\nP-1003C/D 70 136 3550 440 32,8 25\nTAG NUEVO REEMPLAZA A TAMAÑO(") MATERIAL\nFRCV-10003 FRCV-10005 3 cs\nFRCV-10004 FRCV-10002 6 cs\nFICV-10001 FICV-10001 2 cs\nTICV-10005 TICV-10005 6 cs\nTICV-10003 TICV-10003 10 cs\nTICV-10001 TICV-10001 3 cs\nTICV-10006 TICV-10006(1) 3 1,25cr\nPRCV-1002 6 cs\nLICV-10006 LCV-10004 4 1,25cr\nLICV-10003 LCV-10002(2) 4 cr\nNOTAS: (1) Reutilizar TICV-1001 (2) Reutilizar cuerpo. VÁLVULAS A INSTALARLE\nCAMBIO EN PORT\nVALVULAS DE SEGURIDAD NUEVAS Tamaño (in/out)\nRV T- 1001 3"/ 4"\nRV T- 1002 4"/ 6"\nRV T- 1003 3"/ 4"\nRV T- 1004A 2,5"/ 4"\nRV T- 1004B 1,5"/ 3"\nRV D- 1001 4"/ 6"\nRV E- 1001 0,75"/ 1"\nRV E- 1006 0,75"/ 1"\nRV E- 1007A 0,75"/ 1"\nRV E- 1007B 0,75"/ 1"\nRV E- 1007C 0,75"/ 1"\nRV E- 1007D 0,75"/ 1"\nRV E- 1008 0,75"/ 1"\nAcero carbón diámetro > 2" 24027 kg\nAcero aleado diámetro > 2" 2180kg\nAcero carbón diámetro > 2" 36029 kg\nAcero aleado diámetro > 2" 3254kg\nSoportes auxiliares 3600kg\nPREFABRICACIÓN Y MONTAJE DIAM < 2"\nAcero al carbón diámetro 1992 kg\nAcero aleado 207kg\nDiámetro >2" 20000kg\nDiámetro <2" 1500kg\nAccesorios 441 UN\nTubería 2 a 14" 682 ML\nTubería diámetro <2" 62ML\nEquipos 135 M2\nESTRUCTURAS METALICAS Columnas en perfil 5900kg\nSilletas para intercambiadores 2350kg\nELECTRICO Sistema de puesta a tierra\nColocación de cable de cobre desnudo enterrado510 ML\nInstalación y conexión a pozos y electrodos 5 UN\nConexiones a los diferentes equipos 15 UN\nTiraje de cable en conduits2900 ML\nInstalación en conduit enterrado 600 ML\nInstalación de conduit aéreo 42 ML\nInstalación o reubicación de iluminarias 23 ML\nTableros y equipos eléctricos varios\nInstalación de tableros eléctricos 3 UN\nInstalación de motores 6 UN\nInstalación de estaciones pulsadoras de control 6UN\nInstalación de cajas de empalme 14 UN\nDesmantelamiento y/o conexiones\nAparatos de iluminación 13 UN\nMotores eléctricos 4 UN\nANÁLISIS DE RIESGO CONTENIDO DESCRIPCIÓN\nGENERAL DEL LOS PROCESOS DE LAS PLANTAS DE AROMÁTICOS.\nLa planta de Aromáticos de Ecopetrol fue diseñada para producir\nAromáticos de alta pureza, mediante la utilización de unidades\nde proceso que hacen posible la transformación de la Nafta Virgen\nde bajo octanaje en una serie de productos y subproductos de tipo aromático\ny no aromático respectivamente. Los procesos han sido desarrollados\nDentro de las unidades que integran la planta se encuentran tres procesos catalíticos; Unifining, Platforming, y Hydrar. Adicional a estos procesos se cuenta con un proceso de extracción líquido-líquido llamado Sulfolane de patente Shell, un proceso de Hidrodealquilación Térmica desarrollada por UOP y un proceso universal de Fraccionamiento de Aromáticos. La planta de Aromáticos produce benceno, tolueno, xilenos mezclados, ortoxileno, ciclohexano, varsol y aromáticos pesados. U-1300 PREFRACCIONAMIENTO\nEs una unidad en la que se hace un corte a la nafta para retirar los livianos\nmenores de 6 carbones y los pesados mayores de 9 carbones, ya que los precursores\nde los aromáticos son los C6, C7 y C8. En esta unidad se produce\nVarsol y Virginoil. Su carga de diseño son 10553 BPD de Nafta Virgen\nprocedente de las unidades de destilación primaria.\nLas fracciones livianas y pesadas se envían al pool de gasolina como nafta liviana y nafta pesada. El volumen establecido por diseño de cada una de las corrientes es: 637 BPD de Nafta liviana 600 BPD de Disolvente 4 3316 BPD de Nafta pesada 6000 BPD de carga a Unifining U-1300 UNIFINING\nEste proceso consiste en tratar con H2 la nafta que se preparó\nen prefraccionamiento a través de un lecho catalitico, con el fin\nde retirarle los contaminantes de azufre, nitrógeno, oxígeno,\nolefinas y metales para poder procesarla en la unidad de platforming. La\ncapacidad probada en esta unidad llega a 6800 BPD vs 6000 BPD de diseño\nEs el proceso de reformado catalítico de la nafta para convertir\nlos productos no aromáticos en aromáticos utilizando un catalizador\na base de platino y renio.\nEl diseño contempla 6000 BPD de carga , 568 BPD de nafta liviana y 4691 BPD de platformado. U-1400 SULFOLANE\nEs el proceso de extracción líquido líquido por el\ncual se separan los aromáticos de los no aromáticos, utilizando\nel solvente Sulfolane desarrollado por la compañía Shell.\nLa unidad de extracción con Sulfolane está diseñada para procesar4704 BPD de platformado con un contenido de aromáticos que puede fluctuar entre 50 y 70%. U-1500 FRACCIONAMIENTO\nLa unidad de fraccionamiento de aromáticos está diseñada\npara procesar 3312 BPD de extracto formado por la mezcla de 2219 BPD de\nextracto producido en la unidad Sulfolane y 1093 de producto de la unidad\nComo paso previo a la destilación está un proceso de adsorción para eliminar las diolefinas, y asi estabilizar los productos con el fin de evitar que por oxidación se dañe el color de los mismos. Primero se separa el benceno de los demás; la pureza mínima debe ser de 99.85%, Después se destila el tolueno con especificaciones de 99.8%. Posteriormente se separan los xilenos para luego producirse por la cima de la última torre ortoxileno y por el fondo aromáticos pesados. La capacidad probada en esta unidad llega a 3800 BPD, su diseño es de 3312 BPD. U-1600 HIDRODEALQUILACION O HYDEAL\nEn esta unidad se produce benceno con un 60-65% de conversión a\npartir de tolueno y xilenos.\nEste proceso inició su operación usando el proceso catalítico Hydeal patantado por la UOP. Fue diseñada para cargar 1079 BPD. Durante 9 años se operó utilizando el catalizador HD-4, sin embargo esta tecnología fue simplificada al comprobarse que la hidrodealquilación catalítica representaba muchos problemas referentes a envenenamientos del catalizador, alto consumo de servicios debido a las muy altas temperaturas y otros inconvenientes de tipo mecánico. En 1981 se elimino el proceso catalítico, al reemplazar el catalizador por un lecho parcial, conformado por solo cerámica que dio resultados satisfactorios. U-1700 HIDRODEALQUILACION O HYDRAR\nLa unidad de proceso Hydrar ha sido diseñada para la producción\nde ciclohexano de alta pureza, mediante la hidrogenación en fase\nlíquida del benceno puro.\nLa reacción se lleva a cabo en tres reactores catalíticos en presencia de hidrógeno utilizando un catalizador a base de platino. ESQUEMA DE PRODUCCION DE AROMATICOS II. CLASIFICACION DE AREAS\nde National Fire Protection Association, Recomended Practice 479 A,\ny National Electrical Code, Articles 500-503, 510-517, los que son\naceptados por el American petroleum Institute, según boletín\nDe Normas Técnicas, Norma 2050.\nDe acuerdo con el API RP 500, la planta tiene una clasificación: CLASE: 1 DIVISION: 1 GRUPO: D En el apéndice general 1 se puede apreciar la clasificación general de áreas con algunas características de los productos manejados. III. OBSERVACIONES GENERALES\nLa planta de Aromáticos está conformada por siete unidades\nU-1300 Prefraccionamiento, Unifining y Platforming U-1400 Sulfolane U-1500 Fraccionamiento U-1600 Hydeal U-1700 Hydrar En general todas las unidades presentan unas buenas condiciones de orden y aseo. Los regueros de aceites son menores. Los tanques de carga y productos no tienen diques independientes para cada uno, además se observó que las válvulas de aguas lluvias de los diques con frecuencia permanecen abiertas, pudiendo ocasionar escape de hidrocarburos hacia el área de los hornos de la planta en caso de derrames en algún tanque. Un alto porcentaje de los sistemas de protección de los hornos (cortes) no están habilitados. Están trabajando por el bypass. Algunos hallazgos por resaltar para cada unidad son: U-1300 ADECUACION Y REFORMADO\nTodas las bombas del proceso tienen auxiliares, en el momento que una de\nellas sale a reparación, permanecen un largo período en el\ntaller. Así, la bomba auxiliar opera en la planta sin ningún\nrelevo lo cual le quita flexibilidad a la operación de la planta;\nen caso de ésta fallar la unidad requiere ser apagada.\nLas bombas que son accionadas por turbinas son auxiliares de bombas con motor, estas permanecen apagadas todo el tiempo y en el momento de tenerlas que arrancar algunas veces están pegadas. Se recomienda establecer una periodicidad de rotación de estas turbinas para garantizar su operación. En el momento esta practica no se está haciendo porque se aumentaría el índice de intensidad energética por consumo de vapor en la planta. Los equipos alrededor de los tambores D-1301 y D-1302 se encuentran afectados por posible corrosión externa debido al enfriamiento externo con agua contra incendio que existe sobre el D-1302 (Existe deficiente remoción de calor en el condensador de cima) En las bombas P-1304 A/B la gasolina está a 420°F, cuando se requiere drenar por alguna emergencia o evento, no existe un enfriador en el drenaje y ocurre flasheo en el momento de abrir la válvula, ocasionando riesgo de incendio. Las bridas de los E-1313 A/B/C/D presentan conatos de incendio por la presencia de H2 gaseoso a 340 psig, es recomendable que este sistema tenga anillos de vapor alrededor de cada brida considerando su cercanía a los H-1304/5/6; además de las bridas de los reactores R-1302, R-1303 y R-1304 U-1400 SULFOLANE\nEl tanque K-1401 utiliza hidrógeno como gas de blanqueo, representando\nun riesgo de seguridad.\nUn alto porcentaje de indicadores de presión de las descargas de las bombas están malos, instrumentos necesarios para realizar seguimiento a la operación. En la plataforma del D-1401 existen muchas botellas de monoetanolamina (MEA), se recomienda disponer de una canasta para evitar presencia de botellas quebradas y regueros, evitando riesgo de accidentes en el área. Para sacar de servicio o hacer cambio de filtro de solvente a la salida del E-1406 no hay facilidades para la manipulación de válvulas; esta operación tiene alto riesgo de caídas y quemaduras para el trabajador. U-1500 FRACCIONAMIENTO\nLos tanques de almacenamiento no poseen las distancias requeridas entre\nellos, de igual manera el almacenamiento de productos como benceno, ciclohexano,\ntolueno, orto xileno, platformado y aromáticos mezclados se encuentran\nen el mismo dique. Verificar por normas si estos compuestos se pueden almacenar\nen la misma zona. Verificar si las espumas de combate de incendios son\nlas adecuadas para solventes polares. De igual forma si las tasas de aplicación\nson las conformes en combates de incendio.\nExiste un cableado en la zona de tanques totalmente desprotegido y expuesto a las condiciones climáticas. Este cableado inconcluso llevaría la señal desde el cuarto de control para el cierre de las MOV ubicadas en la succión del tanque de carga a la unidad 1500. Esta falla imposibilita la operación de cierre de la válvula desde el cuarto de control. Como recomendación se debe verificar el funcionamiento de la MOV en el patio con potenciómetro en parada de planta. Los tanques disponen de un manto de gas de blanqueo compuesto por H2. Se presenta corrosión entre la tubería de proceso y ciertas facilidades soldadas a la salida de la T-1501 A. Verificar los materiales y establecer si la corrosión es la posible formación de un par galvánico. U-1600 HIDRODEALQUILACION O HYDEAL\nEl K-1507 no tiene anillo de agua contra incendio para su refrigeración\no aislamiento en caso de incendio.\nLos intercambiadores ubicados en el área de los hornos y reactores en alguna oportunidades presentan escapes de hidrógeno y aromático por las bridas. Se recomienda que todas las bridas tengan anillos de vapor para sofocar (E-1601, E-1602). El FRC-1603 que es un cuadro de control de emergencia para evitar sobrecalentamiento en caso de falla de hidrógeno, se encontró bloqueado. Para cambiar de servicio del C-1601A o su auxiliar C-1601B se requiere hacer manipulación de muchas válvulas, lo que introduce riesgo de errores y por ende fallas, se recomienda automatizar esta parte con prioridad. La caseta de los compresores no tienen detectores de gases (H2), se recomienda instalar considerando las cercanías de los compresores con puntos calientes. U-1700 HIDRODEALQUILACION O HYDRAR\nVarias líneas y equipos de la unidad se aprecian con corrosión externa. IV. Historial de mantenimiento\nEl problema más frecuente encontrado en las bombas fue en los sellos,\ngeneralmente esto conlleva a un escape, es común además encontrar\nfallas en el sistema de lubricación específicamente escapes\nEn la figura 1 se muestran las fallas presentadas en las bombas de todas las unidades, en la tabla 1 se puede apreciar el tiempo medio entre fallas. El total de días que se revisaron en los reportes diarios fue de 1600. IV.2. INTERCAMBIADORES DE CALOR\nLa falla más frecuente en los Intercambiadores fue escapes, generalmente\nde vapor, también se encontraron reportes de taponamiento y rotura\nde tubos. En la figura 2 se muestra el número de fallas de los intercambiadores\nde todas las unidades. En la tabla 1 se encuentra el tiempo medio entre\nfallas de todos estos equipos.\nCasi la totalidad de las fallas encontradas en los hornos se referían\na la protección, además se presentó un conato de incendio.\nEn una oportunidad los quemadores se taparon y en otra la pared refractaria\nse quebrantó. En la figura 3 se encuentran el número de fallas\nen todos los hornos de la planta.\nSe encontró que los problemas de las torres en su mayoría\nfueron escapes tanto en la líneas de entrada y salida, bridas y\nmanholes, además en una oportunidad se presentó anormalidad\nen platos y en otra falla en la válvula de seguridad. En la figura\n4 se muestran las fallas presentadas en todas las torres de la planta y\nen la tabla 1 los tiempos medio entre falla.\nEn todo el historial recorrido solo se encontró un problema con\nel reactor R-1303, fue un escape de hidrocarburo en una brida . Ver la\nSe encontró que frecuentemente se presentan problemas en los compresores\npor varios factores como son, baja presión en la succión,\nfalla en el sistema de lubricación, altas temperaturas, alto amperaje,\netc. Ver figura 6 y tabla 1.\nTabla 1. Número de fallas y tiempo medio entre falla.\nIV.8. MANTENIMIENTO POR PARO DE PLANTA\nU-1300 ADECUACION Y REFORMADO\nEl factor de servicio para la unidad U-1300 para el período comprendido\nentre enero de 1.988 y mayo de 1.996 es de 98.32%. Durante este período\nla causa más común de la parada de la planta fue la falla\nlos equipos (99.55%). El compresor C-1301 falló en tres ocasiones\nocasionando un total de días perdidos igual a 2.21, la bomba P-1311\nfalló en dos ocasiones por taponamiento de filtros lo cual ocasionó\nun paro total en la unidad de 48.72 días (durante la limpieza del\nfiltro de succión de esta bomba se presento un escape a través\nde un válvula lo que produjo un incendio y ocasionó que la\nunidad fuese parada).\nSu factor fue de un 97.58% para el período comprendido entre enero\nde 1.988 y mayo de 1.996. Los equipos que tuvieron mayor incidencia sobre\neste factor fueron los intercambiadores con un 27.30% del período\nde paro de la planta. Los intercambiadores que fallaron fueron los E-1401B,\nE-1404 y E-1406, el E-1404 fallo dos veces, la primera debido a rotura\ndel haz de tubos y la segunda por falla en la el lazo de control FRCV-1409,\npor causa de este intercambiador la unidad estuvo detenida pro 5.46 días.\nLa torre T-1401 causó una parada de dos días por ensuciamiento\npor gomas de los platos. Cabe anotar que el 70 % del tiempo de paro de\nla planta fue debido a causas externas, en dos casos debido al paro de\nla U-1300, otro por falla en un turbogenerador y en la cuarta por no tener\nun tanque que pudiera recibir el producto.\nTiene un factor igual a 97.51%. Las causas externas a la unidad son causantes\ndel 100 % del tiempo de paro para esta unidad. En cuatro casos de ocho\nparos que se sucedieron fueron debidos a fallas en la U-1400, en dos oportunidades\npor la U-1300, una debido a la reparación del tanque K-1501 (tanque\nde carga) y otra debido a la falla de un turbogenerador. El tiempo promedio\nde parada es cercano a cuatro días, por lo tanto sería recomendable,\naumentar la capacidad de almacenamiento de tanque de carga a la unidad\nK-1501 a 16 KB e implementar una estrategia que permita mantener un nivel\nmínimo de inventario que le permita a la planta sortear los paros\nen las unidades U-1300 y U-1400, esto último también puede\naplicarse para el caso de las unidades U-1600 y U-1700.\nSu factor de servicio fue de 93.47 %. De nuevo las causas principales fueron\nexternas (71.61 %) y pueden resumirse en dos: la falta de hidrógeno,\ndebido a la falla en el compresor C-1301 y a la falta de capacidad de almacenamiento\nde productos intermedios lo cual causa que los disturbios operacionales\nde las paradas de planta de las unidades que proveen la materia prima a\nla U-1600 causen su detención. La siguiente causa de paro con un\n15.92 % es la falla del compresor C-1601 debido a desalineamiento. La última\ncausa es la falla del horno H-1601 por caída del refractario.\nU-1700 HIDRODEALQUILACION O HYDRAR\nTiene un factor de servicio para el período comprendido entre enero\nde 1.988 y mayo de 1.996 de 97.59 %. Se repite las causas externas siendo\nla principal la falta de hidrógeno debido a la falla del C-1301.\nEn seguida le sigue la falla del equipo rotatorio con un 16.22 % del tiempo\nde paro. En este caso se debe a la falla de las P-1701A y P-1705B por haberse\nquemado el motor y la bomba auxiliar se encontraba en reparación.\nLa última causa es la falla del E-1703 por rotura del haz de tubos.\nComo se observa, cualquier falla en los equipos de las unidades U-1300 y U-1400 causa disturbios y paros en las otras unidades de la Planta de Aromáticos. Un caso palpable es la falla del C-1301 que causó uno paro de 2.88 días en la U-1700 y de 63.83 días en la unidad U-1600. Sería conveniente revisar la estrategia de manejo de los tanques intermedios para minimizar el impacto de los disturbios operacionales de una unidad a otra. Ver figura 7 y tabla 2. PLANTA\nINTERCAM. Y HORNOS\nTabla 2. Factor de servicio de las unidades\nEn el apéndice 2 se muestran los dados de las paradas de planta. HISTORIAL DE CALIBRACIONES Los datos de calibración de todas las tuberías de la planta\nde Aromáticos revisados desde el año de 1971 cuando arrancó\nesta unidad, destacan algunos circuitos que han presentado disminución\nen el espesor de las líneas. En el apéndice 3 se presentan\nestos circuitos. La calibración de las líneas se realiza\ndurante las paradas generales de planta.\nEl comportamiento del espesor de las líneas en general mostró que en algunas oportunidades aumentaba, esto debido a diferencias en la calibración del equipo de medición entre un año y otro. Sin embargo, cuando el espesor se aproxima a un valor de riesgo cercano al espesor al cual la tubería debe cambiarse, las mediciones son más estrictas evitando posibles rupturas de las líneas por bajo espesor. Dentro de los circuitos que han precisado una disminución considerable desde que arrancó la unidad de Aromáticos están los serpentines de salida de los hornos H-1301 y H-1302, es importante hacer un seguimiento periódico a estos sistemas, considerando la fuente caliente y vulnerabilidad de éstas líneas por un incendio o explosión. La fuente de información de estas calibraciones se encuentra en el Grupo de Mantenimiento y Confiabilidad del CIB. Historial de válvulas de seguridad.\nEl Complejo Industrial Barrancabermeja desde 1996 cuenta con un programa\nde mantenimiento preventivo de válvulas de seguridad, el cual consiste\nen lavar, calibrar el resorte, revisar asiento y boquilla. La frecuencia\nde éste mantenimiento se estableció de acuerdo al servicio\nque presta cada válvula.\nLa mayoría del mantenimiento es del tipo correctivo. Se recomienda continuar con la implementación del programa de mantenimiento preventivo y realizar la calibración del resorte teniendo en cuenta las condiciones de presión y temperatura a la cual trabajan en el proceso (en la actualidad se calibran con aire a temperatura ambiente). En la planta de Aromáticos, la mayoría de las válvulas de seguridad no se han probado en los últimos tres años, esto se debe a que las válvulas de seguridad están conectadas directamente al equipo, lo cual hace imposible que se retiren sin tener que apagar el equipo. Por lo tanto es conveniente, como ya se tiene previsto por parte de la Gerencia de Mantenimiento y Materiales, instalar válvulas de bloque antes de las válvulas de seguridad para facilitar el desmonte de éstas, haciendo posible su mantenimiento. Datos de historial de mantenimiento de válvulas de seguridad y de los trabajos realizados durante su última inspección se encuentran en el apéndice 3. VI. HISTORIAL DE EVENTOS\nDesde que la planta empezó a operar en el año de 1971 se\nha presentado un siniestro, el cual fue causado por escape de nafta mientras\nse realizaba mantenimiento en la bomba P-1311, lo que originó incendio\ny explosión por la cercanía a los hornos de la U-1300. Está\ncatástrofe arrojó las siguientes consecuencias:\n6 trabajadores muertos por quemaduras. 4 trabajadores heridos por quemaduras múltiples. 2 trabajadores incapacitados por contusiones. 326 días de incapacidad 48 días con parada general de la planta Pérdidas en materia legal e imagen de la empresa. Los eventos de accidentes ocurridos desde el año de 1994 a la fecha son mostrados en el apéndice 4. HAZOP ÍNDICES DOW\n. ÍNDICES MOND\nConclusiones y recomendaciones PLANTA de AROMÁTICOS. 1.- Habilitar LCV 1306 (bloqueado).\n2.- Colocar el control de flujo de condensado del E-1301 en cascada con la temperatura de fondo T-1301 o evaluar este sistema de control.\n3 - Evaluar filosofía de trabajo del PRC-1304, normalmente no trabaja\nbien y se tiene que usar by-pass.\n4.- Mantener nivel visible en T-1301 (60-70%). 5.- Instalar anillos de vapor alrededor de las bridas de los equipos que manejan H2. 6.- Instalar un sistema de detección de flujo a través del by-pass de la Planta de Unifining. 7.- Instalar corte de gas combustible a H-1303 por bajo flujo a través del FRAL-1314. 8.- Instalar alarma por bajo nivel en D-1304 y D-1306. 9.- Instalar corte de gas combustible al H-1303 por bajo flujo en el fondo de T-1304 a través del FRCAL-1314. 10.- Reparar control de nivel en D-1310. 11.- A falla de H2 habilitar válvula MOV en fondo D-1307 para que cierre automaticamente, cerrando el LIC-1331. 12.- Bypassear la planta de Platforming con acción automática Instalar disparo automático de la P-1315 de químicos y condensado a reactores. 13.- Colocar corte automático de carga en el FRC-1317 por bajo flujo de carga en P-1311A/B. 14.- Evaluar posibilidad de cambiar cheque convencional en la descarga de las P-1311 por Duo cheque. 15.- Habilitar termopares se superficie en los serpentines Instalar TI´s con alarma por alta temperatura en cada uno de los serpentines de salida de los hornos H-1304/05/06. 16.- Instalar anillos de vapor de sofoco en todas las bridas de los E-1313 y R-1302/3/4. 17.- Rediseñar el Cv de la PRCV-1378. En el momento opera 100% abierta con su By-pass. 18.- Rediseñar el Cv de la PRCV-1378. En el momento opera 100% abierta con su By-pass. 19.- Instalar malla demister en salida gas D-1307 a C-1301. 20.- Evaluar conveniencia de instalación de un sistema antibombeo. 21.- Habilitar corte del C-1301 por alta vibración en el Bently NevadA. 22.- Habilitar MOV del fondo del D-1307. 23.- Instalar corte por no flujo en C-1301. 24.- Instalar disparo del C-1301 por alto nivel del D-1307. 25.- Colocar en funcionamiento el corte automático de carga al M-1301. 26.- Instalar Duocheque en vez del cheque convencional a la descarga de la P-1308A/B. 27.- INSTALAR Control por desplazador de nivel de interfase DE LA TORRE T-1401. 28.- Habilitar cascada FRC-1408 - FRC-1409. 29.- INSTALAR ANILLOS DE VAPOR DE SOFOCO EN LAS BRIDAS DEL REACTOR R-1601. 30.- INSTALAR Alarma de nivel en la T1701A. Bajo y alto. LAS RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA CADA ANOMALÍA SE ENCUENTRAN EN LOS HAZOPS. Indice >> [ Anterior | Siguiente ]


Sistema Integrado de Gestión | UGPP - Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales\nnuestra entidad procesos\nSistema de Gestión de Riegos\nEl SIG de La Unidad, está basado en su modelo de operación por procesos, en éstos se da cumplimiento a los estándares aplicables al sector público colombiano, algunos de ellos tienen un enfoque de sistema y traen consigo un modelo específico para su implementación.\nLa Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos dentro de su visión de construir un enfoque de procesos, que diera cumplimiento al SIG y a los diferentes modelos y sistemas los cuales se han adoptado, orienta su construcción de enfoque de procesos hacia un diseño de actividades semi-automatizadas y automatizadas bajo una herramienta de BPM para los procesos CORE, buscando que el flujo del proceso sea controlado por un sistema de información.\nAsí mismo, todos los procesos de La Unidad mantienen desde su diseño un enfoque neto de proceso - cliente - proveedor, garantizando que cualquier área que participa dentro de la cadena de actividades aporte valor al resultado esperado por su cliente.\nMecanismos de coordinación entre los procesos\nANS - Acuerdos de Niveles de Servicio: Metodología que permite a La Unidad formalizar acuerdos de nivel de servicio como mecanismo de coordinación e integración entre sus procesos y proveedores, logrando así aportar al cumplimiento de fortalecer la gobernanza para contar con procesos eficaces, eficientes, seguros y asegurados. Un acuerdo de niveles de servicio es un compromiso entre dos partes en el que se estipula los requisitos necesarios para la prestación de un servicio y se acepta por las partes que lo suscriben.\nMecanismos de autoevaluación entre los procesos La Unidad\nRAE- Reunión de Alineación Estratégica: Reuniones en donde se analiza, discute y se toman decisiones sobre la estrategia de la organización u área, teniendo como base el comportamiento de los indicadores tácticos y estratégicos.\nIndicador Estratégico: Indicador que mide el nivel cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados en la organización\nComité Institucional de Gestión y Desempeño: En donde se discuten los temas relacionados con las políticas de desarrollo administrativo y demás componentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Este comité sustituirá los demás que tengan relación con este modelo y no sean obligatorios por mandato legal. Para la implementación de las políticas de desarrollo administrativo y las demás que la UGPP considere.


COI: Beijing tendrá el programa antidopaje más abarcador\nDeportes 2 de julio 2008 - 20:00hs\nGINEBRA (AP). El COI dijo el miércoles que su programa antidopaje en los Juegos Olímpicos de Beijing será el más rigoroso en la historia de competencias deportivas.\nUn total de 4.500 controles serán realizados, superando los 3.600 que se hicieron en Atenas hace años, y 90% más que en Sydney 2000.\nEl Comité Olímpico Internacional también le pedirá a la policía y otros estamentos de seguridad chinos que tomen medidas contra los individuos y organizaciones que suministran las sustancias para mejorar el rendimiento, durante los Juegos que se disputarán entre el 8 y 24 de agosto.\n"El programa será el más exhaustivo en la historia", dijo Arne Ljungqvist, director de la comisión médica del COI.\n"La calidad de los controles será la mejor", añadió. "No hay prueba con 100% de certeza, pero estamos actualizados".\nLjungqvist restó valor a un estudio publicado el mes pasado que cuestionó la validez del control que se utiliza para detectar el consumo de la hormona EPO. El estudio, realizado por científicos daneses, aseguró que algunas personas pudieron emplear la hormona y no fueron detectados.\n"Este no fue un estudio elaborado para evaluar la calidad del control", declaró Ljungqvist. "El artículo, según mi punto de vista, no tiene ningún tipo de vínculo en cuanto a los controles de dopaje en el deporte".\nEl COI asumirá la responsabilidad de los controles cuando la villa donde se alojarán los atletas abra sus puertas en Beijing el 27 de julio.\nA partir de ese día, los atletas estarán obligados a entregar muestras en cualquier momento o lugar. Los comités olímpicos nacionales deberán suministrar los datos del paradero de sus representantes.\nSe precisó que se realizarán entre 700 y 800 controles de orina para detectar EPO y 900 de sangre para saber si se usó la hormona del crecimiento humano.


Brothers: A Tale of Two Sons ya tiene fecha de lanzamiento en PS4 y Xbox One • Consola y Tablero\nJuegos de escape en vivo\nConsola con Humor\nCuriosidades de Pokémon\nErrores de Videojuegos\nMiedo en los Videojuegos\nReportajes Juegos de Mesa\nEspecial Catan y Carcassonne\nEntrevistas Juegos de Mesa\nBrothers: A Tale of Two Sons ya tiene fecha de lanzamiento en PS4 y Xbox One\njulio 31, 2015 julio 31, 2015 Lorena Garcés Abarca\nBrothers: A Tale of Two Sons, la aventura que permite controlar a dos hermanos de manera simultánea, llegará muy pronto a PS4 y Xbox One. 505 Games ha confirmado la fecha de lanzamiento en la nueva generación de su versión en formato físico y digital.\nNOVEDADES PARA LA NUEVA GENERACIÓN\nBrothers: A Tale of Two Sons estará disponible el próximo 12 de agosto para PS4 y Xbox One en formato digital. Por su parte, la versión en formato físico para ambas plataformas se pondrá a la venta el 4 de septiembre.\nEsta aventura de puzles y plataformas ya pudo disfrutarse hace dos años en PC, PS3 y Xbox 360. Su historia es la de dos hermanos (uno mayor y otro pequeño), que recorren un precioso mundo de fantasía para encontrar la medicina de su padre. Cada uno cuenta con distintas habilidades, que deberán utilizar a la hora de enfrentarse a los peligros. El jugador controla a los dos hermanos mediante la utilización de los dos joysticks.\nLas versiones para la nueva generación no contarán con mejoras gráficas, como viene siendo habitual, ya que no se trata de una remasterización. Lo que sí que incluirá, a modo de novedad, es la banda sonora, una guía del juego comentada por su creador y una galería de arte.\nAventura Fantasía Género Microsoft Noticias PlayStation Noticias Videojuegos Noticias Xbox Plataformas PS4 Puzle Sony Videojuegos Xbox One\nBrothers: A Tale of Two Sons Brothers: A Tale of Two Sons banda sonora Brothers: A Tale of Two Sons formato digital Brothers: A Tale of Two Sons formato físico Brothers: A Tale of Two Sons galería de arte Brothers: A Tale of Two Sons guía Brothers: A Tale of Two Sons lanzamiento nueva generación Brothers: A Tale of Two Sons lanzamiento PS4 Brothers: A Tale of Two Sons lanzamiento Xbox One Brothers: A Tale of Two Sons novedades Brothers: A Tale of Two Sons novedades PS4 y Xbox One Brothers: A Tale of Two Sons PC Brothers: A Tale of Two Sons PS3 Brothers: A Tale of Two Sons PS4 Brothers: A Tale of Two Sons Xbox 360 Brothers: A Tale of Two Sons Xbox One Novedades PS4 Novedades Xbox One\nVídeo reseña Moo Stick\nTerraria llegará a Nintendo 3DS y Wii U a principios de 2016\nN.E.R.O. llegará a Switch en octubre\nEl multijugador de No Man’s Sky se muestra en vídeo\nCall of Cthulhu confirma su fecha de lanzamiento\nMostrado el nuevo tráiler de Hora de Aventuras: Piratas del Enchiridión\nGuts and Glory llega a PC y consolas\nTweets by consolaytablero\nForo Oficial Juegos de Mesa\n¡Tu web desde hace cinco años!\nTiendas de juegos de mesa\nEditoriales y Distribuidoras


🥇【 Cómo convertir tus publicaciones de Instagram en una NFT 】✔\nCómo convertir tus publicaciones de Instagram en una NFT\n¿Crees que tus publicaciones de Instagram valen mucho billete? ¿Te sientes afortunado y quieres intentar entregar alguno de ellos? Luego Ha llegado el momento de que aprenda a convertir sus fotos y videos de Instagram en NFT. De esta forma puedes venderlos y percibir billete. Primero es importante que sepas de qué estamos hablando, y para eso es importante que revises este artículo sobre qué es una NFT.\nLa tecnología Blockchain puede resultar positivamente confusa para muchas personas. Sin retención, en los últimos abriles se han creado aplicaciones que hacen más accesible esta tecnología, tal es el caso de los juegos para percibir criptomonedas. Con la arribada de las NFT, una nueva plataforma que te permite entregar tus publicaciones de Instagram simplificando todo este proceso confuso para usted.\ncocoNFT: la plataforma con la que puedes percibir billete con tu Instagram\ncocoNFT es una plataforma que te ofrece la posibilidad de mudar tus publicaciones de Instagram en productos que puedas entregar: las NFT. La plataforma lleva poco tiempo en el mercado y la primera persona en usarla fue Susan Sarandon, la actriz ganadora del Oscar que vendió el primer NFT de Instagram.\nEl proceso de conversión de un archivo a NFT es relativamente complicado para las personas que no tienen conocimientos básicos de blockchain y el mercado de las criptomonedas. Pero con cocoNFT todo es más sencillo, la plataforma se encarga de todo este proceso. Por lo tanto, no importa si no eres un avezado en Bitcoins, aún puedes percibir billete vendiendo tus fotos de Instagram como NFT.\nCómo convertir tus publicaciones de Instagram en una NFT con cocoNFT\nPara abrir debes enterarse que puedes registrarte arbitrario en esta plataforma. El servicio no le cobra tarifas por avanzado. Solo pagarás una comisión cuando logres entregar tus publicaciones de Instagram convertidas en NFT. Pero no te preocupes por la comisión, incluso pagándola obtendrás el 92,5% de la cesión.\nOtro detalle que debes considerar es que la moneda con el que funciona la plataforma es Ethereum, por lo que es necesario tener una billetera de criptomonedas. Sabiendo esto, solo tendrás que seguir los siguientes pasos para mudar tus publicaciones en NFT:\nLo primero es entrar en la página de cocoNFT y registrarse.\nEntonces tendrás que enlaza tu billetera o billetera de criptomonedas.\nEl posterior paso es asocia tu cuenta de Instagram.\nAhora tendrás un enlace en tu perfil que será utilizado por tus seguidores que quieran comprar una publicación.\nHa llegado el momento de fijar el precio de las publicaciones que se convertirá en NFT, y para ello tiene la exención de establecer el valencia que desee.\nFinalmente, la plataforma te preguntará firmar un anuencia digital que garantiza la autenticidad del producto.\nSiguiendo estos sencillos pasos, puede abrir a apetencia billete con tus publicaciones de Instagram vendiéndolas por criptomonedas. Recuerda que esta no es la única forma de percibir billete con NFTs, ya que recientemente se ha arrojado este nuevo diversión de NFT con el que podrás obtener buenas ganancias.\n1 cocoNFT: la plataforma con la que puedes percibir billete con tu Instagram\n2 Cómo convertir tus publicaciones de Instagram en una NFT con cocoNFT


ALEGRIA DE DIOS: TU SEÑOR, ERES QUIEN ME HAS ELEGIDO....\nNo sabes lo que me consuela saber que eres Tu, quien me ha elegido Señor!!!\nCuando medito tu actuación, cuando pienso que eres Tu quien ha empezado a Amarme, quien a pensado en elegirme para llevar a cabo tu Plan de Salvación... Me llena de Confianza, y me consuela el alma...pues casi siempre - como no pensamos como Tu- queremos no fallarte, y ser tan responsables...que facilmente olvidamos quien lleva la iniciativa en este Plan Tuyo!!!\nGracias Señor por tu Paciencia...y tu confianza en el hombre. Tan herido y tan tremendamente dependiente de Tu Amor inconfundible e incondicional.\nY nos eliges para que demos fruto...y fruto abundante!! que es la cosa...no es una menudencia....Quieres que demos FRUTO!! Ya te encargas de podarnos cuando ves la necesidad para que este fruto se dé. Pero cuando la poda es severa....parece que tarda en verse el fruto...y qué pronto pierdo la paciencia eh?...Pero es cuando me acojo a la Madre...Y hoy veneramos a la Madre en la advocación AUXILIADORA.\nY es Ella..la que me anima, sin demora a seguir Confiando en Tu Plan que sé es Perfecto para Mi, y mi familia...y todas las personas que me adjudicas para llevarlas en mi oración hasta Ti...y llegar todas al Cielo...bien cerquita de Ti para Vivir Eternamente a tu lado.\nQue nunca me olvide de esta Elección Señor Mio...No permitas que me aparte de ti...Tu que me conoces...moldeame a tu Voluntad...y saca partido de Mi ...Haz lo que creas oportuno conmigo para llevar a cabo tu Obra....y que Nunca te sirva de obstáculo!!\nSolo puedo decirte que Confio en Ti y te Amo.\nPublicado por gosspi en 8:07\nEtiquetas: Tu me has elegido...Gracias Señor.\nCapuchino de Silos 25 de mayo de 2019, 10:45


Uno de los mayores problemas a los que se enfrentan diariamente las empresas son los robos, mismos que pueden ascender a cifras desorbitadas y provocar el cierre de más de uno, debido al impacto económico que puede llegar a representar una intrusión no deseada.\nEn este sentido, disponer un sistema de seguridad es una buena opción para evitar en medida de lo posible intrusiones que afecten a las diversas empresas, dueños y empleados de las mismas. Es así, que son necesarias sistemas de seguridad integrales que brinden protección fiable.\nTELEMERGENCIA, con una larga experiencia en el mercado ofrece a las empresas hacer frente ante posibles eventualidades mediante el servicio de monitoreo las 24 horas del día, los 7 días de la semanas, 365 días del año, ofreciendo asistencia en caso de robo, pánico, incendio o emergencia médicas.\nAdemás, pone a su disposición un portafolio de servicios que son el complemento perfecto para su servicio de monitoreo con lo que usted tendrá la confianza de sentirse protegido.\nCOSTO DEL SERVICIO MENSUAL 190 Bs.


Amantes de la biología y las matemáticas tendrán su espacio en el verano - Maulee.cl\nAmantes de la biología y las matemáticas tendrán su espacio en el verano\nSi tienes ganas de aprender y vivir nuevas experiencias, te contamos que durante enero la Universidad de Talca ofrece algunas alternativas.\nComo ya es tradición desde hace 5 años, el Instituto de Matemática y Física (Imafi) de la Universidad de Talca, imparte cursos dirigidos a estudiantes de pregrado de las distintas casas de estudios superiores del país. En la versión de este año, que se realizará entre el 15 y el 19 de enero, el Imafi ofrecerá tres cursillos: “La Función Zeta de Riemann y el Teorema de los Número primos” que dictará el profesor Stephen Griffeth; “Conjuntos parcialmente ordenados y Coalgebras de incidencia” por la profesora María Ronco y “Teoría de Grafos”, que expondrá el académico David Plaza.\nPara postular a las Escuelas de Verano 2018, los interesados deben hacerlo en la página web inst-mat.utalca.cl/ del Instituto y llenar el formulario que allí se encuentra. Los alumnos seleccionados recibirán beca automática de alimentación, pasajes y alojamiento si viven fuera de la región. Las postulaciones son hasta el día viernes 15 de diciembre del presente año.\nMaría Inés Icaza, directora del Instituto de Matemática y Física UTALCA explicó que “la escuela es parte de un proyecto de largo plazo que tiene como objetivos ayudar a la formación de matemáticos de excelencia, difundir la labor investigativa de los académicos y promocionar los programas de magister y doctorado que ofrece el Instituto. Desde un comienzo hemos tenido muchas postulaciones y este año esperamos llegar a las 35 participantes”.\nLas matemáticas no serán las únicas ciencias presentes, el Instituto de Ciencias Biológicas, también abrió la invitación a los alumnos de tercero y cuarto medio, amantes de la biología, para participar en su escuela denominada: “¡Vive la Experiencia! Biología en el Verano” que se realizará en los días lunes 08 y el viernes 12 de enero y en la que los asistentes tendrán la oportunidad de conocer más acerca del mundo de la biología.\nCada día, las actividades comenzarán a las 9 de la mañana y se extenderán hasta las 13 horas para tener en primer lugar una clase teórica conducida por docentes del Instituto de Ciencias Biológicas y en la cual se introducirá el tema del día para luego distribuirse en los laboratorios y realizar las actividades prácticas.\nDiego Miranda, encargado de Vinculación del Instituto de la Universidad maulina explicó que “en cada sesión se desarrollaran actividades teórico prácticas, donde los alumnos serán interiorizados en temáticas biológicas, tales como el origen de la vida, macromoléculas de importancia biológica, metabolismo celular y genética celular. Todo esto apoyado con la experimentación en la búsqueda de mejorar la capacidades de análisis y comprensión científica de los estudiantes”.\nLos interesados pueden obtener más información en la página web http://biologia.utalca.cl/curso-de-verano/.


Ajustar muelle puerta cisa – Juegos de maquinaria pesada retroexcavadora\nHola, dígame serviría una de kilos para una puerta de ingreso de departamento, Ud. Dos maneras de sacar una llave rota – Duration: 4:36. Amigos de Yale, por querer regular el cierre final lo dejé muy suelto el tornillo y salió disparado botando gran. Cómo ajustar un cierrapuertas DORMA TS para fijar la puerta 1. Montar el selector con cierre retenedor con. Ajustar el muelle cierra puerta del portal : “la puerta da portazos”.\nSi se trata de una puerta cortafuegos, el cierrapuerta debe mantener cerrada la puerta en caso de incendio. Por este motivo, la fuerza de oposición de un cierrapuerta puede comprometer la facilidad de apertura y constituir un obstáculo, especialmente para ancianos, niños y personas con discapacidades físicas. Cuando tenemos una puerta y queremos que ella sola se cierre, lo más cómodo es instalar un muelle cierrapuertas.\nPor ello, en Bricomanía os vamos a mostrar. Cierrapuertas de CISA CERRADURAS – Vidrioperfil. Sin ver el muelle no puedo ayudarte más, si pudiera ver alguna foto seria interesante.\nOtra opción seria llamar al cerrajero que lo instalo y decirle que lo ajuste para que no pegue portazos (seria interesante que estuvieras delante para ver los tornillos de ajuste ) si el cerrajero te comenta que si lo regula . PASO 1: Realizar las perforaciones a la puerta y marco como se indican en el siguiente diagrama o utilice la guía de perforación anexa. Aplican las mismas dimensiones para. Para ajustar el brazo en el piñón del eje del cuerpo puede requerir el uso de un martillo. Apoye el lado opuesto del eje en una superficie firme.\nEl ajuste de los muelles de puerta : la instrucción, reductor. Sin embargo, es posible que tenga que ajustar la puerta más estrecha con el tiempo. El más popular hoy en día son el alemán (Dorma, Boda), Italiano (Cobra, CISA ), Finlandés (Abloy) dispositivo. Este muelle cierrapuertas se puede colocar para puertas que abran tanto hacia a. Una puerta más cerca se puede ajustar para cerrar una puerta más rápidamente o más lentamente. Versión de Multistrength.\nLa fuerza cerrada más adecuada. Los muelles de puerta de CISA 7series. EN 2-3-o EN 4-5-6) puede ser fijada simplemente ajustando la posición del brazo. Brazo en acero con o sin retención.\nMuelle en acero especial bañado en aceite. Potencia del golpe final. Válvula interna de sobrecarga. El encargado de hacer el cierre correcto de cualquier puerta son los llamados muelles o cierrapuertas.\nLee todo sobre muelles para. Tengo un cierrapuertas de estos con dos tornillos para ajustar el cierre y (lo que yo entiendo como una especie de tornillo con dos agujerillos) marca dorma. La puerta cuesta un poco . Solicite la instalación de su muelle cierra puertas Telesco al equipo técnico de “ cerradura.\nEl muelle cierrapuertas Telesco es entregado siempre con la preparación para la instalación en puertas de mano derecha, así que no es necesario ningún ajuste antes de la instalación si su . Instalación tanto con brazo articulado como con guía deslizante. Doble válvula de seguridad anti- vandalismo: si se fuerza el cierre de la puerta , la válvula de seguridad libera el exceso .


Atracan el BBVA de Cuatrovientos y huyen con más de 200.000 euros\nLos ladrones maniataron a los dos empleados y se dieron a la fuga en el coche de la directora\nLa oficina atracada en la avenida de Galicia de Cuatrovientos, poco después del suceso. L. DE LA MATA\n6 de marzo de 2021, 2:33\nEntraron con la cara cubierta por mascarillas y gafas de sol, llamaron a la puerta de cristal de la entidad bancaria y cuando los dos empleados los vieron hicieron ademán de sacar un arma para que les abrieran la puerta. Una vez dentro, y sin mostrar en ningún momento ningún arma de fuego, intimidaron a la directora de la sucursal —la oficina del BBVA en la avenida de Galicia de Cuatrovientos— y la obligaron a abrir la caja fuerte, de donde podrían haberse llevado, según fuentes próximas a la investigación, «más de doscientos mil euros». Después vaciaron el bolso de la directora en una mesa, le cogieron las llaves de su coche y tras maniatarla y dejarla en el suelo junto al otro empleado de la sucursal se dieron a la fuga en el vehículo robado.\nAsí se desarrolló ayer el atraco a la oficina bancaria de la que hablaba todo el barrio de Cuatrovientos, en la periferia de Ponferrada. Una operación que requirió una planificación previa por parte de sus dos autores y que movilizó a patrullas de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Policía Municipal en busca del automóvil robado.\nFue una vecina de Cuatrovientos la que dio la voz de alarma. Se disponía a sacar dinero del cajero automático cuando descubrió, al otro lado de la puerta de cristal, el cuerpo maniatado de uno de los empleados. Eran las ocho y veinte minutos de la mañana, y según cuentan quienes escucharon su relato poco después en la cafetería situada al otro lado de la avenida de Galicia donde trató de calmar sus nervios, marcó el número 112 para avisar a la Policía. Cuando las primeras patrullas llegaron a la entidad bancaria se encontraron con la caja fuerte saqueada. A media mañana, la oficina cerrada al público bullía de actividad con agentes de la policía, la directora y personal del BBVA realizando el arqueo de la caja. «Estamos bien», le dice al periodista que ha llamado con los nudillos a la misma puerta de cristal una mujer trajeada y con aspecto de hacerse cargo de la situación, asomada al umbral junto a la directora de la entidad. «Pensábamos que eras un cliente y veníamos a decirte que está cerrado». Da las gracias y vuelve a su trabajo. Para entonces, los agentes encargados de la investigación buscaban el vehículo robado —la Subdelegación del Gobierno no facilitó una descripción— revisaban las grabaciones del banco y las de la gasolinera vecina y rastreaban la entidad en busca de huellas.\nLa Policía mantiene abiertas varias líneas de investigación para comprobar si existe alguna relación con los últimos atracos en otra gasolinera de la misma avenida de Galicia o en otra entidad bancaria de Toral de los Vados donde reventaron un cajero. El modus operandi no coincide, en cualquier caso, y los agentes sospechan que los atracadores de la sucursal del BBVA llevaban un tiempo vigilando la entidad para realizar el atraco en el momento más favorable.\nLa Subdelegación confirmó que ninguno de los dos empleados resulto herido ni lesionado durante el suceso.\nBBVA Cuatrovientos euros atraco\nDos hombres con mascarilla y gafas de sol justo antes de abrir\nEduardo Balsa cierra ‘La Central divulga’ con los secretos de las mitocondrias


El aporte nutricional de frutos secos y frutas desecadas en las recetas\nEl aporte nutricional de los…\nTanto los frutos secos como las frutas desecadas, por su alta concentración en nutrientes saludables para el organismo, son considerados superalimentos. En pequeñas cantidades ayudan a enriquecer nuestra dieta, y si a esto le añadimos su gran versatilidad culinaria, podemos entender que muchos de estos productos estén presentes en numerosas recetas de todo tipo de restaurantes.\nSegún el Código Alimentario Español (CAE), los frutos secos son aquellos cuya parte comestible posee en su composición menos del 50% de agua. Almendra, avellana, castaña, nuez, nuez pecana o piñón han sido los más cultivados en España y los que cuentan con más tradición gastronómica en nuestro país, pero en la actualidad también está extendido el uso de anacardo, nuez de macadamia o pistacho. También hablamos de frutos secos cuando nos referimos al cacahuete (aun siendo una leguminosa y no un fruto), o a semillas como las pipas de girasol o calabaza.\nLa falta de agua hace que los nutrientes de los frutos secos se concentren, pudiendo alcanzar más de un 50% de grasas y entre un 10 y un 30% de proteínas. Además, son una buena fuente de minerales, vitaminas, así como de fibra. (Fuente: La Base de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA)).\nCaracterísticas nutricionales de los frutos secos (BEDCA):\nHidratos de carbono: a excepción de la castaña, su contenido es bajo.\nProteínas: poseen entre un 10 y un 30%, siendo de los alimentos de origen vegetal con más alto contenido proteico.\nGrasas: el porcentaje de grasas, especialmente ácidos grasos mono y poliinsaturados, oscila entre el 30 y el 60%.\nMinerales: son ricos en minerales como potasio, calcio, fósforo, hierro y magnesio y oligoelementos como zinc y selenio.\nVitaminas: destaca su alto contenido en vitamina E y contienen además cantidades variables de vitaminas del grupo B como la tiamina (B1), niacina (B3) y ácido fólico (B9)\nFibra: son ricos en fibra insoluble.\nEsteroles: contienen fitoesteroles.\nSegún el CAE, son frutas frescas a las que se ha reducido su proporción de humedad mediante secado con aire o directamente al sol. Las frutas desecadas más tradicionales son: albaricoque desecado, ciruela pasa, coco, dátil, higos-pasa, melocotón desecado (en medallones, en mitades o en tiras) y uvas pasas. Entre las más exóticas encontramos: manzana, arándano rojo, arándano azul, jengibre, kiwi, pomelo, aloe vera, flor de hibiscus, fresa, cereza, mango, melón cantaloupe, papaya o piña.\nDurante el proceso de deshidratación se reduce el tamaño de las frutas, al mismo tiempo que se concentran su sabor y sus nutrientes. Son una buena fuente de vitaminas, minerales, fibra y azúcares, lo que las convierte en un estupendo edulcorante natural.\nCaracterísticas nutricionales de las frutas desecadas (BEDCA):\nHidratos de carbono: son su componente principal, en forma de glucosa, fructosa y sacarosa, responsables de su sabor dulce.\nMinerales: tienen una alta proporción de potasio, fósforo, calcio y hierro.\nVitaminas: son ricas en vitaminas del grupo B como tiamina (B1), riboflavina (B2), piridoxina (B6) y niacina (B3), así como en vitamina E.\nFibra: son ricas en fibra soluble.\nLectura recomendada: Frutas desecadas: tendencias de consumo y aplicaciones en la gastronomía\nHealthy food, frutos secos y frutas desecadas\nPara adaptarse a las inquietudes de las personas, la gastronomía está siempre en constante cambio. Una de las tendencias más seguidas es el healthy food o alimentación saludable, que se basa en la idea de que una vida sana depende en gran medida de la alimentación. Los restaurantes apuestan cada vez más por esta corriente, en la que ingredientes como los frutos secos o las frutas desecadas desempeñan un papel protagonista en las recetas de sus menús.\nSegún la revista Elsevier, los frutos secos y las frutas desecadas tienen una excelente relación con la alimentación saludable gracias a que:\nPoseen propiedades antioxidantes (ambos): la vitamina E, los fitoesteroles o minerales como selenio y zinc son excelentes antioxidantes que combaten los radicales libres evitando el envejecimiento prematuro.\nTienen efecto saciante (ambos): su valor energético, unido a su alto contenido en fibra, ayudan a controlar el apetito y mejoran el tracto intestinal, lo que produce una absorción incompleta de los alimentos y ayuda al control del peso corporal.\nMejoran el perfil lipídico (frutos secos): una ingesta regular de frutos secos reduce el colesterol total y el colesterol LDL con un efecto positivo en el colesterol HDL. Esta relación es debida a su alta concentración de ácidos grasos mono y poliinsaturados, pero también a otros componentes como vitaminas, minerales y otras sustancias antioxidantes. Su consumo tiene un efecto muy beneficioso para el corazón.\nTienen un alto contenido proteico (frutos secos): junto con las legumbres, son los alimentos vegetales con un contenido más alto en proteínas, convirtiéndose en una buena alternativa al consumo de carne. El consumo de proteínas de origen vegetal (con un alto contenido en arginina) está relacionado con un menor riesgo de padecer aterosclerosis.\nSon un edulcorante natural (frutas desecadas): al contrario de lo que sucede cuando consumimos azúcar blanco (que aporta calorías vacías), cuando consumimos frutas desecadas, además de azúcares, estamos ingiriendo otros muchos nutrientes beneficiosos para nuestro organismo y utilizarlas en nuestras recetas aporta un valor añadido.\nLos beneficios para la salud de este tipo de productos están muy presentes en la cultura gastronómica de la sociedad, y su inclusión en las recetas de un restaurante es de por sí una llamada de atención y un reclamo a los consumidores.\nQuizá te interese: Formas de presentación de frutos secos procesados o elaborados y sus aplicaciones en las nuevas tendencias de gastronomía\nEl uso de los frutos secos y las frutas desecadas en la restauración\nLos frutos secos se pueden utilizar en diferentes formatos, o bien respetando la naturalidad del producto, o aplicando técnicas de vanguardia que nos aporten texturas determinadas para poder sorprender al comensal. En este último caso las diferentes texturas que podemos conseguir hacen de los frutos secos productos muy versátiles que enriquecen nuestras elaboraciones.\nLos crujientes nos aportan una textura agradable que se complementa perfectamente con el resto de texturas de un plato. Los frutos secos naturales, tostados, deshidratados, caramelizados y garrapiñados nos ayudan en este sentido.\nLos frutos secos también tienen la composición y las características organolépicas adecuadas para desarrollar cremas, geles o gelatinas consiguiendo diferentes texturas y formatos. Algunas técnicas podrían ser gelatinas frías, geles de frutos secos, virutas gelificadas, o incluso baños de otros productos.\nAdemás, los frutos secos pueden proporcionarnos grasas naturales que necesitamos para completar algunas de las elaboraciones más vanguardistas, como por ejemplo espumas o aires, dándoles una gran estabilidad.\nPor otro lado, hay que tener en cuenta que los frutos secos y las frutas desecadas son más saludables cuando los ingerimos de la forma más natural posible. Freír los frutos secos añade calorías y grasas extra y cuando los tostamos solemos añadir sal, lo que disminuye sus propiedades. Para un uso saludable de estos productos deberíamos evitar los frutos secos garrapiñados o las frutas escarchadas, ya que se elaboran con azúcar refinado que modifica su composición y sus efectos sobre nuestra salud.\nTeniendo todo en cuenta, para un restaurante existen numerosas formas de incorporar los frutos secos y las frutas desecadas a las recetas de sus menús de forma saludable y atractiva para el consumidor:\nEnsaladas, y aperitivos: los frutos secos aportan a las ensaladas y aperitivos un contraste de textura y sabor, pero además proteínas vegetales que aumentan su valor nutritivo consiguiendo platos más completos. Las frutas desecadas aportan por su parte coloridos vistosos, sabores dulces naturales, un alto contenido en fibra soluble y vitaminas con efecto antioxidante.\nSopas: la almendra ha sido el fruto seco más utilizado en sopas, como por ejemplo el ajo blanco o la sopa de almendra. Son platos sencillos, pero nutricionalmente muy completos, y sobre todo atractivos para nuestros clientes. Con esa misma filosofía podemos innovar creando variaciones como un ajo blanco de anacardos o una sopa de pistachos. Como entrante, primer plato o postre podemos elaborar sopas de frutas, como una sopa de cerezas o una sopa de orejones.\nPastas: en los rellenos de pasta fresca ambos productos aportan un toque refinado, potentes contrastes y combinan a la perfección con las propiedades nutricionales de los cereales.\nPlatos tradicionales: existen combinaciones tradicionales que utilizan frutos secos y frutas desecadas como los rellenos de aves con ciruelas y piñones o las espinacas con pasas y piñones.\nSalsas: piñones y almendras forman parte de salsas tan tradicionales, sabrosas y saludables como el pesto, la picada o el romescu. Con las frutas desecadas podemos elaborar chutneys, vinagretas o coulis con sabores puros y refinados.\nPostres: los frutos secos y las frutas desecadas combinan a la perfección con los lácteos o las frutas frescas, por lo que son una opción ideal para la elaboración de postres ligeros y saludables. Yogur con frutos del bosque y frutos secos, batido de cacao con avellanas, plátano al papillote con frutos secos y milhojas de manzana con frutos secos son algunos ejemplos de cómo incorporar los postres en el contexto de un menú healthy.\nCódigo Alimentario Español (Capítulo XXII)\nLa Base de Datos Española de Composición de Alimentos\nFrutos secos. Análisis de sus beneficios para la salud. Revista Elsevier\nFrutos secos. Fundación Española del Corazón\nLos frutos secos mejoran la salud del corazón. Fundación Española del Corazón\nSociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC). Guía de la alimentación saludable. Madrid 2004


10 Preguntas para una primera cita - CVCLAVOZ\n10 Preguntas para una primera cita\nEl tema del amor nunca pasa de moda. Las historias mas impresionantes tienen como base e hilo conductor este sentimiento y Dios la fuente de amor por excelencia lo sustenta.\nEs precisamente la búsqueda del amor lo que nos lleva a pasar largas horas en el teléfono conociendo una persona, es lo que hace que nos esforcemos por vernos bien cuando lo vamos a encontrar e incluso nos motiva a mantener nuestro carácter en revisión y mostrar lo mejor de nosotros mismos. Sin embargo acercarnos a alguien que nos gusta, sonreír y entablar una amistad es solo la primera parte del proceso sentimental.\nGeneralmente cuando decidimos pasar a la segunda parte y aceptar o invitar a una persona especial a salir primero debemos tener en cuenta que es lo que deseamos en realidad. ¿Buscamos una compañía para no sentirnos solos/as? ¿Queremos simplemente pasar un buen rato? O ¿deseamos aportar a la vida de esa persona? ¿buscamos ese complemento perfecto para formalizar una segunda etapa en la vida, disfrutando al máximo nuestra situación actual? Esta última pregunta es muy importante porque no podemos dar lo que no tenemos, y si no te amas a ti mismo y disfrutas tu tiempo ¿cómo podrás amar y enriquecer a los demás?.\nAl contestar estas preguntas de forma sincera y positiva ya estamos listos para invitar a salir a una persona y conocerla con mas profundidad. Una vez en la cita, trata de no dejar que los corazoncitos y cupido opaquen tu visión al punto de no prestarle atención a lo que hace y dice. Escucha, observa. Has preguntas concisas que inviten a la otra persona a compartir quien, cuales son sus planes y también sus intenciones.\n10 preguntas que te pueden ayudar a romper el hielo y a conocer mas a tu persona ideal son:\n1-¿Qué esperas de tu pareja? Esta pregunta te permitirá saber las expectativas que el/ella tiene de ti. Después de todo no solo se trata de recibir sino también de dar.\n2-¿Sabes cual es tu lenguaje de amor? Esta divertida pregunta te ayuda a entender como expresa el/ella su afecto, y facilita la comprensión.\n3-¿Qué papel juega la fe en tu vida? Un matrimonio que no se pone de acuerdo en algo tan importante como esto tendrá problemas edificando.\n4-¿Qué disfrutas hacer? Aquí puedes conseguir información valiosa sobre intereses que tienen en común.\n5-¿Cómo te llevas con tus padres? La respuesta te puede dar la pauta del tipo de sistema familiar al que fue expuesto y que consciente o inconscientemente manifestara en una relación.\n6-¿Te gustaría tener una familia, y que tan grande? Muchas parejas difieren en la cantidad y forma de criar a los hijos. Este es un buen momento para preguntar e intercambiar ideas.\n7-¿Cuáles son tus proyectos futuros? Esta pregunta es muy interesante porque te puede revelar la iniciativa o falta de ella que pueda tener tu pareja.\n8-¿Qué parte del mundo te gustaría visitar, y a cuales has podido ir? Es un punto de referencia que puede servir de tema de conversación o tarima para planificar futuras vacaciones.\n9-¿Cuándo y como empezó tu relación con Jesús? Conocer el testimonio de alguien es importante, aunque su pasado no importe su futuro contigo si. Puedes conocer sus áreas vulnerables y cuidarlas.\n10-¿Cuándo nos volvemos a ver?! Claro si la cita cumplió tus expectativas y las de él o ella.\nLas preguntas con respuestas sinceras te darán conocimiento sobre la personas que te gusta, pero solo el Espíritu Santo de Dios te dará el discernimiento que necesitas. No olvides depender de su guía.\n906 0 febrero 12, 2016\nUna mujer que ama lo que hace y para quien lo hace: Dios. Love what I do and who I do it for- God. @jtvirtual


» Defensa es uno de los 8 mejores de la Sudamericana y sigue haciendo historia. Una vida de éxitos sin fin\nEl pibe Aliseda: debut y gol\n(Claudio Blanco) Defensa y Justicia sigue escribiendo su historia con tinta de oro. Siempre está un escalón más arriba y vive su momento más importante desde que en 1978 apareció en la escena del fútbol argentino en los cuasi potreros de la Primera “D”. Ahora, tras eliminar de manera indiscutida a Banfield y convertirse en uno de los 8 equipos más importantes de éste torneo internacional, puede convertirse en el único representante Argentino, si Colón no puede con Junior de Barranquilla ésta semana ¡Y tiene todo como para enfrentar tanto al Sabalero santafecino como al Tiburón colombiano! Tremenda página para adosar al libro siempre inconcluso de ese equipo que representa al último distrito del sur del Gran Buenos Aires, justo dónde la urbe se mixtura con la pampa rural. Florencio Varela tiene en Defensa y Justicia a su embajador deportivo por excelencia a nivel nacional y ahora, desde aquél “morumbinazo” en Brasil 2017, también en el continente. Y no digo solo “sudamérica” porque en 2014 también dejó su estela verde y amarilla en México, ante Tijuana y el hoy marketinero Dorados de Sinaloa en el cuadrangular más importante del verano en el noroeste mexicano.\nEl Campeón ’97 (Foto: Alberto Hougham)\nEs que desde mi rol de relator, me tocó decir que “ganó el partido más importante de su historia” y “logró lo máximo” infinidad de veces. Lo dije al lograr el campeonato Clausura ’97 de la “B” Metro en cancha de Colegiales; en el Ascenso en 1997 ante Tristán Suárez; en la semifinal del reducido del Nacional “B” ante Chacarita (me muerdo la lengua y me ato las manos para no escribir el porqué no avanzamos a la final con Juventud Antoniana… en fin, otros tiempos); también en el triunfo a Quilmes en cancha de Racing -entiendo que fue la primera vez que se apiñaron 5 mil almas en las tribunas para alentar al Halcón, dirigido entonces por Jorge Burruchaga- mientras el país se incendiaba en 2001; lo mencioné más de una vez con el equipo de Rezza; también en la salvada milagrosa ante San Martín de San Juan en 2006, mandando al descenso a El Porvenir; unos días más tarde lo repetí con el gol de Miralles ante Morón en la Promoción de ese mismo torneo; también narré el “partido más importante” cuando Emiliano Romero nos salvaba de nuevo del descenso ante Rosario Central en 2011.\nY de nuevo me llené la garganta con esas oraciones en el 3 a 3 ante River, en La Plata, día en el que Defensa se recibió de equipo popular y nunca más volvió a las tardes con tribunas pobladas por 300 almas que nos conocíamos de memoria. “El partido más importante de la historia” dije en el 5 a 3 a Banfield en 2014. Y lo repetí mil veces en la inolvidable San Juan el 14 de mayo de aquél año. Pero pasé por México y también fue “lo más importante hasta hoy en la historia”, y otra vez ante Racing en el primer partido en Primera; y lo volví a decir en los triunfos a River, Independiente, Racing, San Lorenzo y Boca en la mismísima Bombonera; y con las clasificaciones a las copas; y me ahogé con mi emoción y voz quebrada en San Pablo con el gol de Castellani y la clasificación en el Morumbí por la Sudamericana 2017. También fue el partido más importante en Chapecó, y en el Pascual Guerrero de bohemia Cali, en Colombia, y en Ecuador. Y volvió a ser “el partido más importante de la historia” el pasado jueves con el pase a los cuartos de final por primera vez en un torneo internacional ¡Uff! Mamita.\nBarboza festeja en el Morumbí 2017\nDel torneo ’96/’97 para atrás debería empalmar éstas líneas relatores radiales tales como Miguel Pilón, Jorge Barril o Fabián Clinaz (ver nota sobre el día en que se reencontraron Claudio y Fabián) para que también indiquen cuántas veces dijeron que el vivido “fue el momento más importante en la historia de Defensa y Justicia” desde el primer partido ante Cañuelas hasta los ascensos del ’82, ’85 y ’86, éste último el que pegó el salto al flamante Nacional “B”.\nEl jueves lo dije de nuevo desde la cabina 9 del estadio Florencio Sola, cuando Defensa le ganó 2 a 0 a Banfield y se convirtió en uno de los 8 equipos más importantes de ésta competencia internacional que año tras año gana en prestigio. “Fue el partido más importante de su historia”. Palabras que se esfumarán por la brisa de otro logro y que, en poco tiempo, serán reemplazadas por otras similares ¡Salud!\nEL CAMINO DE DEFENSA EN LA SUDAMERICANA 2018:


¿Qué es gayumbos? Definición, concepto y significado.\nQue es » Palabra » ¿Qué es gayumbos?\nLos gayumbos son una prenda interior masculina. Conocidos como calzoncillos herederos de las antiguas calzas, este término es usado en lenguaje informal o familiar. Se usan para garantizar la protección de la zona genital, o sea el pene y testículos, del roce y contacto con la ropa exterior.\nClase: sustantivo masculino plural.\nDefinición de gayumbos\nLa definición de este término es: manera coloquial de llamar a la ropa interior masculina que cubre desde la cintura hasta los muslos, aunque existen algunas perneras más bajas.\nAsí existen diferentes tipos:\n-los boxers slips o ajustados que son como un pantalón corto ajustado a las piernas. Se amoldan al cuerpo. Algunos tienen perneras largas y otros, cortas.\n-los gayumbos largos o boxers que es un pantalón corto como el de los boxeadores. Pueden estar sueltos o pegados al cuerpo. La mayoría tiene bragueta que permite sacar el pene sin quitarse la ropa. Esta bragueta se puede cerrar con broches de metal, botones, velcro o inclusive cierres. No obstante muchos boxers no tienen ningún cierre, sino que el mismo corte de la tela está diseñado para solaparse y cubrir la bragueta.\n-los slips que están ajustados a la cintura y la pelvis son elásticos, ajustados y cortos ya que no tienen pernera. Facilitan la retención de los órganos genitales en una posición fija.\n-los calzoncillos largos o también llamados coloquialmente “de la mili” que se parecen a las antiguas calzas, van de la cintura a los tobillos; son ajustados a las piernas. La tele es de algodón, franela o algodón y poliéster. Algunos tienen un corte en forma de “y” en la delantera.\n-las tangas son como el slip pero mucho más estrechas tanto en la parte delantera como en la trasera. Si bien no es muy preferido entre los hombres, es una prenda que se ha comenzado a usar mucho entre los jóvenes. Sin embargo en Brasil, es común que los hombres de todas las edades vistan tangas en la playa.\n-los suspensores o suspensorios que es una prenda que está diseñada para proteger los testículos en una actividad deportiva. Normalmente constan de una banda elástica en la cintura con una bolsa de soporte en la parte de los genitales y dos tiras que parten de la base de la bolsa, una hacia el lado derecho y la otra, hacia el izquierdo.\nLos gayumbos o gallumbos es una palabra documentada por primera vez en el año 1905 en el Diccionario de argot español. Su etimología es incierta pero en la zona del Mediterráneo en España, en el noroeste de África y el sudoeste de Asia, se llama gayomba a un arbusto leguminoso que crece en suelos arenosos en lugares soleados. En España se conoce a esta planta como gallomba, retama de olor, ginesta o ginestra. Lo cierto que se caracteriza por su fuerte aroma. Por eso se cree que la palabra gallumbos/gayumbos se comenzó a utilizar con un sentido irónico.\nSinónimos de gayumbos\nGallumbos, calzoncillo, prenda interior masculina.\n“Apurado por irse a duchar el joven revoleó los gayumbos por el aire”. Se refiere en este caso, a tirar sus calzoncillos.\n“El viejo no quiere saber nada con los calzoncillos de la mili, dice que está muy joven para eso y quiere unos gayumbos sin pernera”. En este ejemplo, se usa con el sentido de slip.\n“Muy seriamente el hombre comentó que en la antigüedad se usaban las calzas que serían como los gayumbos de ahora”. Aquí, se aplica a la evolución de la prenda íntima masculina.


La corta vida de Ana Frank - Documentales Online\nBiografías Guerras Historia Segunda Guerra Mundial\nAnne Frank (12/06/1929-12/03/1945) fue una niña judía alemana, que dejó constancia en su diario de sus experiencias en un escondrijo de un edificio de oficinas, mientras se ocultaba en Ámsterdam con su familia de los nazis, durante la Segunda Guerra Mundial. Este documental cuenta con fotos únicas de los álbumes de la familia Frank y de extractos de películas históricas. También incluye las únicas secuencias fílmicas de Ana Frank. Anne fue enviada a los campos de concentración nazis de Auschwitz, y más tarde al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde Murió. Años después, su padre, que sobrevivió, publicó su famoso diario bajo el título “La Casa de Atrás”, conocido en español como “El Diario de Ana Frank”.


Certificado de Empadronamiento Bermellar .\nVoy a comentar un trámite que todos los habitantes de Bermellar deben llevar a cabo en algún momento de sus vidas para tener derecho y cómo no obligaciones en nuestro sistema de sociedad democrática.\nEs un documento, para acreditar que estás registrado Bermellar y que certifica que habitan un domicilio correspondiente.\nEste trámite puedes hacerlo en Bermellar en línea como la mayor parte de ayuntamientos capitales de provincia. Antes a este certificado deberás estar empadronado en tal concejo hacerlo, bien por que te has mudado a un nuevo domicilio en otra ciudad, o por que as tenido un hijo o hija y deseas empadronarlo en la ciudad donde resides comunmente. Pero este no es tramite que nos encontramos tratando en nuestros días\nEntonces, vamos a ver cómo se puede solicitarlo y obtenerlo en Bermellar.\n¿Qué necesitamos saber para conseguir el certificado de empadronamiento en línea en Bermellar?\nPodemos entrar en la página 060, elegir el Bermellar en el que nosotros nos encontramos censados. Tenemos la posibilidad de ir de manera directa a su página web.\nVamos a ver…; servicios on line, vivienda, vamos bajando y aquí tenemos, la Aprobación de Empadronamiento en Bermellar.\nHay ya varios Consistorios de Bermellar en los que se puede demandar el volante vía telefónica, por Internet y por correo postal además de en lo personal.\n¿Qué es el certificado de empadronamiento en Bermellar?\nPara los residentes extranjeros tienen en Bermellar el deber y obligación de actualizar su certificado en la ciudad que estén viviendo habitualmente.