Transféré par Desiderio Chavez Yauri\nenregistrerEnregistrer gddgdgdgdgddg pour plus tard\n01-E.T. BLOQUE A.pdf\n03_ESPECIFICACIONES TECNICAS SI.docx\nESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMINO.docx\n04 Memoria Descriptiva Valorizada - Val 1 Pumarauca\n02 Especif. Tecnicas Reservorios\nDE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CALPA, DISTRITO DE\nESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS\nLas presentes Especificaciones Tcnicas definen los parmetros de calidad que deben cumplir los materiales de construccin a ser utilizados en el Proyecto y establecen los procedimientos y metodologa de trabajo a seguir durante la ejecucin de las obras. En resumen, conjuntamente con los planos respectivos, permiten establecer un control de calidad cuidadoso y continuo a lo largo de todo el proceso de construccin. Sus alcances abarcan la completa ejecucin de los trabajos indicados en ellas y tambin los no incluidos en las mismas, pero si comprendidos en la serie completa de los planos, en consecuencia ambos documentos se complementan. La supervisin de la obra tiene autoridad suficiente para ampliar estas especificaciones en lo que respecta a la calidad de los materiales a utilizarse y la correcta metodologa a seguirse en la construccin.\nEn obra se debe contar obligatoriamente con un juego de planos completo y de las especificaciones, quedando entendido que cualquier detalle que figure nicamente en los planos o las especificaciones ser vlido como si se mostrara en ambos. Especificaciones T?cnicas Constructivas\nPara lo no referido en las presentes especificaciones, se tendr en cuenta las prescripciones del Reglamento Nacional de Construcciones y en general, las normas y requerimientos del\nAmerican Concrete Institute (ACI). U.S. Bureau of Reclamation (USBR) y de la American Society for Testing Materials (ASTM), a eleccin y aprobacin del Supervisor quien tendr potestad para decidir el orden de prioridad a cerca de la aplicacin de las Normas de las 3 ltimas Instituciones enumeradas. Los materiales, equipos y herramientas para la ejecucin de obra debern responder a los requerimientos de la misma, estn sujetos a aprobacin de la Supervisin y debern ser provistos en cantidad, condicin y oportunidad para que no se originen retrasos en el avance de la obra.\nLas Especificaciones Tcnicas se formulan para la Ejecucin del Proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CALPA, DISTRITO DE COCHAMARCA-OYON-LIMA del distrito de\nCochamarca, provincia de Oyon del departamento de Lima. Estas contienen las condiciones a ser aplicadas en el presente proyecto, ms all de lo establecido en estas lneas, el ingeniero responsable del proyecto tiene la facultad suficiente para ampliar estas en lo que respecta a la calidad de los materiales a emplearse y la correcta instalacin de los mismos.\n1.1.1 OBJETIVO O\nFijar y establecer la calidad y caractersticas que deben de c cumplir las partidas de obra del proyecto. Tambin se seala el equipo o herramientas, los procedimientos constructivos y la mano de obra que se debe emplear en la e ejecucin de los trabajos. La observacin de estas Especificaciones Tcnicas permitir que la ejecucin se ajuste al proyecto y as no se Especificaciones T?cnicas Constructivas presenten fallas de\n4.1.2 DISPOSICIONES PRELIMINARE\nAntes del inicio de los trabajos se deben tomar los dispositivos y medidas necesarias y suficientes para reducir al mnimo la posibilidad de accidentes, tanto por la operacin de las herramientas como en la ejecucin de las partidas.\n4.1.3 DISPOSIONES ESPECIFICAS\nEstas especificaciones describen cada una de las partidas que en conjunto constituyen el trabajo de todas las actividades a realizar, sealando adems las caractersticas y particularidades de cada actividad.\n4.1.4 DIRECCION TECNICA DE LA OBRA\nEst conformada por el Ing. responsable del proyecto, comprende la absolucin de consultas que se presenten en la obra cuando los planos o las especificaciones tcnicas no estn suficientemente claros. El Ingeniero velar por la correcta ejecucin de la obra, cuidando que se cumpla con todo lo indicado en los planos, tambin tiene la obligacin de rechazar todos los materiales u obras terminadas que no cumplan con lo indicado en los planos y/o especificaciones tcnicas.\n4.1.5 VALIDEZ JERRQUICO DE LAS ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS\nEn caso de existir divergencia entre los documentos del presente Proyecto, se tendr en cuenta el siguiente orden jerrquico de validez: A.Los planos tienen validez sobre las especificaciones tcnicas, metrados y presupuestos. B.Las especificaciones tcnicas tienen validez sobre los metrados y presupuestos. C.El metrado tienen validez sobre los presupuestos. La omisin parcial o total de una partida no dispensar a los ejecutores cumplir con todas las partidas provista en los planos y/o las Especificaciones T?cnicas Constructivas especificaciones tcnicas. Las especificaciones tcnicas se\ncomplementan con los planos y metrados respectivos de forma tal, que las obras deben ser ejecutadas en su totalidad, aunque stas figuren en un slo documento.\nespecificaciones, planos y metrados, pero necesarios para la obra, deben ser incluidos por el ejecutor de las obras dentro de los alcances; de igual manera que si se hubiera mostrado en los documentos mencionados.\n4.1.6 MATERIALES Y MANO DE OBRA\nTodo los materiales o artculos suministrados para la obra que cubre, estas especificaciones tcnicas, debern de ser garantizado, de primera utilizacin actual en el mercado nacional, de mejor calidad dentro de su respectiva clase, as mismo, toda mano de obra que se emplea en la ejecucin de los trabajos debern de ser de primera clase.\nEn el analisis de los costos unitarios, se consideran costo de todos los insumos y materiales puestos en obra, motivo por el cual no se consideran calculos de flete terrestre.\n4.1.7 RESIDENCIA Y SUPERVISION\nLa conformidad de la obra con los requerimientos tcnicos de construccin, especficos para el proyecto, los materiales y mano de obra empleada estar sujeta a la evaluacin del Residente y el Supervisor de la entidad financiera, quienes sern los responsables directos del cumplimiento de los mismos.\nLos trabajos mal ejecutados debern ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado deber ser reemplazado por otro aprobado. Los materiales debern ser guardados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las indicaciones dadas por los fabricantes o manuales de instalacin.\n4.1.8 Especificaciones T?cnicas Constructivas TRABAJO\nCualquier cambio durante la ejecucin de la obra, que obligue a modificar el proyecto original, ser resultado de consulta a la supervisin de la obra, en coordinacin con el proyectista y la entidad financiera, mediante la presentacin de un plano original con la modificacin propuesta.\nEste plano deber ser presentado por el de la institucin financiera para su respectiva aprobacin\nResidente de obra al Supervisor\n4.1.9 MATERIALES POR NOMBRE COMERCIAL\nDonde se especifique los materiales, proceso o mtodos de construccin de determinados fabricantes, nombre comercial o nmero de catlogo, se entiende que dicha designacin es para establecer una norma de calidad y uso. Por lo tanto las especificaciones de los fabricantes referente a las construcciones, procesos y manipuleos, deben cumplirse estrictamente, o sea que ellos pasaran a formar parte de estas especificaciones. Los materiales debern ser verificados y aprobados antes de ser instalados\n4.1.10 ESPECIFICACIONES TCNICAS\nLas presentes especificaciones tcnicas conllevan a tomar y asumir criterios dirigidos al aspecto constructivo, a nivel de indicacin, materiales y metodologa de dosificacin procedimientos constructivos y otros, los cuales por su carcter general capacitan los documentos a construirse como un auxiliar tcnico en el proceso de construccin L Las especificaciones tcnicas contienen lo siguiente: D Disposiciones Generales Especificaciones tcnicas de mano de obra, materiales, equipos, mtodos de medicin y bases de pago para la obra contratada Las especificaciones tcnicas complementan las disposiciones\ngenerales, detallan los requerimientos para la obra. El Residente en base a su experiencia y conocimiento tendr la obligacin de ejecutar todas las operaciones requeridas para completar la obra de acuerdo con los detalles, dimensiones y cualquier otro dato mostrado en los planos, o segn autorice va cuaderno de obra el Supervisor. Especificaciones T?cnicas Constructivas\nEl Residente no podr tomar ventaja alguna de cualquier error u omisin que pudiera haber en los planos o especificaciones y, al supervisor le ser permitido efectuar las correcciones e interpretaciones que se juzguen necesarias para el cabal cumplimiento del objetivo de los planos y especificaciones.\nTodo trabajo que haya sido rechazado u observado, deber ser corregido o removido y restituido, en cualquier material que no estuviera conforme a las especificaciones tcnicas requeridas,\nincluyendo aquellos que hayan sido indebidamente almacenados o mezclados con materiales contaminados, debern considerarse como defectuosos, tales materiales sea que hayan usado o no, debern rechazarse inmediatamente, debern ser retirados del lugar de trabajo. Ningn material, rechazado cuyos defectos hayan sido corregidos satisfactoriamente, podr ser usado hasta que una\naprobacin por escrito haya sido realizada por el Supervisor. Las presentes especificaciones describen en forma muy general el trabajo que deber realizarse en la construccin del proyecto\nMEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE CALPA, DISTRITO DE COCHAMARCA-OYON-LIMA.Estas especificaciones tcnicas se complementarn con lo establecido en este documento, en las s siguientes normas:\nR Reglamento Nacional de Construcciones N Normas Tcnicas del INDECOPI R Reglamento del American Concrete Institute (ACI) Normas de American Society of Testing and materials ( (ASTM) N Normas del American Institute Steel Constructin (AISC). Reglamento del American Asociastin of State Highway a and Transportatin officials (AASHTO) Especificaciones de los fabricantes que sean\nconcordantes con las anteriormente mencionadas en cada especialidad.\n01 01.01 01.02\nOBRAS PROVISIONALES ALMACEN Y DEPOSITO CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m\n01.03 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.02 02.02.01 02.02.02 02.03\nMOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS CAPTACION (02 UND) OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA Y DESBROCE TRAZO, NIVELACIN Y REPLANTEO MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL, MATERIAL CONGLOMERADO ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE y desperdicios, D=30m CONCRETO SIMPLE\n02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.05 02.05.01 02.05.02 02.05.03 02.06 02.06.01 02.06.02 02.06.03 02.06.04 02.07 02.07.01 02.07.02 02.08 02.08.01 03 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 03.03 03.03.01 03.03.02 03.04 03.04.01 03.04.02 03.04.03 03.04.04 03.05 03.05.01 03.05.02 03.06 03.06.01 04 04.01 04.02 FLETE\nENCOFRADO Y DESENCOFRADO ALETAS (Madera:10 usos.) RELLENO DE CONCRETO EN PISO DE FILTRO DE CAPTACIN, 1:12 CONCRETO EN ALETAS CAPTACIN 1:6. CONCRETO 1:6 SELLADO CAPTACIN, e= 0.10m CONCRETO ARMADO CONCRETO f 'c=210 kg/cm2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (Madera 10 usos) ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 REVOQUES Y ENLUCIDOS TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:2 + SIKA,e=1cm TARRAJEO EXTERIOR , e=1Cm, 1:4. TARRAJEO EXTERIOR ALETAS Y SELLADO , e=1Cm, 1:4. INSTALACIONES HIDRAULICAS MATERIAL GRANULAR FILTRANTE EN CAPTACIN ,GRAVA-ARENA ACCESORIOS, REBOSE Y SALIDA DE C-1, L=1 1/2", DESAGUE = 2" SISTEMA DE VENTILACION, 1/ESTRUCT. (C/tapn PVC perforado) DADO DE CONCRETO 0.2x0.2x0.2m, 1:6, TAPON 2" PERFORADO. CARPINTERIA METALICA TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60x0.60m C/LLAVE TIPO BUJA. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.30x0.30m C/LLAVE TIPO BUJA. PINTURA EXTERIOR PINTURA ESMALTE EN EXTERIOR LINEA DE CONDUCCION OBRAS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEA DE CONDUCCION TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EJECUCIN PARA LINEA DE CONDUCCIN MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACION MANUAL DE ZANJA, EN CONGLOMERADO, 0.4x0.7m REFINE Y NIVELACION ZANJA, a=0.4m CAMA DE APOYO PARA TUBERIA, e=0.1m,a=0.40m. RELLENO COMPACTADO MANUALMATERIAL PROPIO ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30 mts SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 63mm(2") SDR 17, ISO 4427-2008 PROVISION E INSTALACION TUBERIA PVC SAP C-10 D=63mm" SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS UNION PP P/HDPE 63MM (2") @ 100M CODO PVC-UF, NTP ISO 4422 CODO PVC-UF, NTP ISO 4422 DE 63mm"x45 DE 63mm"x22.5\nm3 u u u u u\nm3 m m u u u u u u m\nABRAZADERA D/ANCLAJE PARA TUBERIA HDPE @20M DADOS DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS DADOS DE CONCRETO f'c=175 Kg/cm2 PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS DADOS DE CONCRETO 0.3X0.3X0.3 f'c=175 Kg/cm2 PARA ANCLAJE DE TUBERIA HDPE PRUEBA HIDRAULICA DOBLE PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FLETE TERRESTRE FLETE RURAL DE ALMACEN HASTA OBRA\nEspecificaciones T?cnicas Constructivas\n01.01. ALMACEN Y DEPOSITO (mes)\nDescripcin.En esta partida se tiene en cuenta el alquiler de un rea suficiente, correspondiente al alquiler del almacn y Deposito, por el perodo que dure la ejecucin de obra, dicho local estar ubicado en un lugar cerca al rea de la obra.\nAlmacn y Depsito\nMtodo de Medida.-\nLa unidad de medida de esta partida se cuantificar en forma mensual de acuerdo a la ejecucin real de la obra.\nMtodo de Pago.-\nEl pago se har al precio unitario del sub contrato por mes. Este precio ser la compensacin total por todo concepto que involucre la ejecucin de esta Partida, como es servicios de agua, luz y desage.\n01.02. CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 2.40 m (u) Especificaciones T?cnicas Constructivas Especificaciones T?cnicas Constructivas\nComprende la confeccin, materiales e instalacin de un panel informativo de obra, de dimensiones de 3.60m x 2.40m de una cara, con diseo proporcionado por la entidad.\nEl marco y los parantes sern de madera, empotrados en bloques de concreto ciclpeo 1:8 + 25% PM. La ubicacin ser designada por el Supervisor y/o Inspector al inicio de la obra en coordinacin con la entidad.\nMano de Obra, Materiales y Equipos.-\nCapataz Operario Pen Clavos para madera con cabeza de 2 1/2 Perno Hexagonal de 3/4 x 6 incluye tuercas Asfalto RC-250 Cemento Portland Tipo I (42.50kg) Hormign (Puesta en Obra) Cola Sinttica Agua Madera Tornillo Gigantografia (Banner impreso de 13 onzas 3.60m x 2.40 m Resolucin 600 PDI). Herramientas Manuales\nBanner impreso de 13 onzas de dimensiones 3.60m x 2.40m, con calidad de impresin mnima full color de 600D PI (puntos por pulgada) y con solventes de garanta mnima de tres (3) aos. Los traslapes en la impresin del banner debern tener un mnimo de treinta centmetro (3 0cm) Especificaciones T?cnicas Constructivas\nLa madera ser tornillo cuyo contenido de humedad garantice que esta mantendr sus dimensiones y secciones sin deformaciones. Verificar las longitudes de los parantes porque no se permitir traslapes.\nConcreto ciclpeo 1:8 + 25% PM., compuesto por cemento Prtland Normal Tipo l ASTM-C150, tamao mximo de agregado de 2", arena y grava que cumplan ASTMC33, agua que cumpla NTP 339.088.\nSe construir de un bastidor (marco) de madera tornillo, conformado por listones de 4 x 2 con cuatro (4) parantes verticales de 4 x 4, segn dimensiones y detalles indicados en los planos.\nLos parantes estarn anclados en bloques de concreto ciclpeo 1:8 + 25% P.M. y la parte empotrada de cada parante estar revestida de RC-250 y tendr un mnimo de doce (12) clavos de 4 para mejorar el anclaje al concreto segn lo indicado en los planos.\nEn los planos, se adjunta el detalle de los empalmes y uniones, debiendo tener cada una de dos a cuatro clavos de 4 o 6. Las uniones debern ser previamente encoladas antes de clavado. Se deber evitar el riesgo de fisuracin de la madera en el momento de clavar.\nEn el bastidor se colocar el banner, al que previamente se le habr realizado perforaciones circulares de hasta 3 de\ndimetro ubicados y distribuidos de forma que no altere la presentacin de banner, siendo el objetivo principal permitir el Especificaciones T?cnicas Constructivas\nEl contenido de panel ser determinado por la entidad.\nCada banner ser fijado al bastidor con clavos, espaciados como mximo a 70 cm uno del otro y en las esquinas. Para el anclaje del cartel se excavar hasta la profundidad indicada y luego se compactara con pisn manual, debiendo comprobar la Supervisin y/o Inspeccin la compactacin antes de aprobar el vaciado de concreto ciclpeo 1:8 + 25% P.M. con agregado mximo de 2, debiendo anclar los parantes\nverificando su verticalidad y para mejorar la adherencia al concreto se revestir de asfalto RC-250 previamente calentado y se colocarn clavos segn detalle indicado en el plano. El concreto ser preparado segn los procedimientos indicados.\nLos bloques sobresaldrn del terreno un mnimo de 30cm, teniendo una terminacin en chafln los ltimos 10cm segn indicado en los planos, para lo cual debe preverse su encofrado, solaqueo y un cuatro mnimo de siete (7) das de agua.\nSistema de Control.-\nInspeccin efectuara los siguientes controles:\nEl plazo mximo de colocacin del panel de obra a partir de la fecha de entrega del terreno, ser seis (6) das. proceder costo del Ejecutor, a siendo De no cumplirse, instalarlo deducido en la la entidad a valorizacin\nEn el banner se verificar la calidad de impresin y de materiales, dimensiones, traslapes, perforaciones, contenido y colores con solventes de garanta mnima de tres (3) aos de conservacin del color. Para cumplir este requisito el fabricante Especificaciones T?cnicas Constructivas\ndeber entregar certificado de garanta, en el cual se deber consignar el nombre del fabricante del panel, N de RUC, direccin, la calidad de impresin (mnimo 600 x 600 DPI), el material (banner de 13 onzas) y garanta sobre el color mnimo de 3 aos (solventes) para elementos expuestos a condiciones ambientales. Deber ser firmado\npor su representante legal. El cumplimiento de este requisito no exonere al Residente de Obra de su responsabilidad sobre la calidad de banner.\nLa madera de los parantes deber ser seca, estar libre de perforaciones, nudos, rajaduras, alabeos o cualquier defecto que disminuya su resistencia o pueda ocasionarle rajaduras o grietas al momento de fabricar el panel.\nDurante la construccin del bastidor con los parantes se verificara que cada unin este perfectamente estable, y que no existan traslapes en la madera de los parantes. El banner deber quedar tensado y al momento del clavado no presentara desgarros de ningn tipo.\nSe deber verificar el concreto posicionamiento, estabilidad, verticalidad y mantenimiento del panel de obra, hasta la recepcin de obra, siendo responsabilidad del Ejecutor.\nLa medicin de esta partida se realizara por Unidad (Unid) de panel debidamente fabricado e instalado de acuerdo a estas especificaciones, aceptado y aprobado por la Supervisin y/o Inspeccin.\nEl pago se efectuara al precio unitario de acuerdo al anlisis de costo unitario. Se entiende que el precio indicado constituye la\ncompensacin total por toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecucin del trabajo.\n01.03. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (glb)\nSe considerara dentro de los alcances de esta partida todos los trabajos necesarios para transportar a obra todos los elementos necesarios de equipos y herramientas, dentro de los plazos estipulados para iniciar todos los procesos constructivos a fin dar cumplimiento al programa de avance de obra; dentro de esta partida se incluye el retiro de equipos una vez finalizados los trabajos.\nEl Ejecutor est obligado a proveer con la debida anticipacin todo lo necesario para tener en obra los equipos que se requieren para el cumplimiento del programa de avance; para ello deber preparar la movilizacin del mismo, a fin de que llegue en la fecha prevista en el calendario de utilizacin del equipos y herramientas y en perfectas condiciones de operatividad.\nEl sistema de movilizacin y desmovilizacin debe ser tal que no cause dao a las vas, a propiedades adyacentes y a terceros, bajo\nresponsabilidad y costo de la partida.\nrequeridos para la obra. Gastos de seguros durante el transporte y durante su permanencia en ella. Desplazamiento intermedio de los equipos y maquinarias en la ejecucin de la obra.\nNo se aplica Especificaciones T?cnicas Constructivas\nEl Supervisor y/o Inspector deber inspeccionar y aprobar el equipo llevado a la obra, verificando se encuentre en buenas condiciones y debiendo rechazar el que no encuentre satisfactorio para la funcin a cumplir, teniendo en cuenta que cumplan con los rendimientos mnimos exigidos en la obra.\nTodos los equipos debern contar necesariamente con extintor del polvo qumico seco ABC, con la capacidad adecuada, debidamente cargado. Las operaciones de carga de combustible y mantenimiento de equipos sern programadas fuera de las horas de trabajo. Cada equipo ser accionado nicamente por el operador asignado. En ningn\ncaso podr permanecer sobre la maquina personal alguno, aun este asignado como ayudante del operador del equipo. Los equipos que circulen en zonas urbanas e interurbanas, debern estar equipados con las luces reglamentarias, y en los casos sea necesario, ser escoltado con vehculos auxiliares. Los equipos contaran con instrumentos de sealizacin, alarmas e iluminacin adecuada que permitan ubicarlos rpidamente durante sus operaciones. Los equipos no debern producir ms de 500 ppm de Monxido de Carbono (CO). contar Durante la movilizacin de los equipos en obra, se deber con personal\nentrenado para dirigir las operaciones de movilizacin y trafico provisto de dos paletas de 30 cm color rojo y verde y con chaleco reflectivo.\nLa medicin de esta partida se realizara contabilizando los equipos y desplazados a obra, siendo su unidad de medida en forma Global (gbl) de Especificaciones T?cnicas Constructivas\nlos trabajos ejecutados y aprobados por el Supervisor y/o Inspector.\nEl pago se har el 50% del monto ofertado por esta partida, y se har efectivo en forma gradual cuando el total del equipo mnimo se encuentre disponedle y operativo en la obra. El 50% restante pagara al concluir la obra cuando los equipos sean retirados de la Obra o al trmino de los trabajos, con la debida autorizacin del Supervisor y/o Inspector.\n02. CAPTACION (02 UND)\n02.01. OBRAS PRELIMINARES\n02.01.01. LIMPIEZA Y DESBROCE - (m2)\nconstruccin, de acuerdo al replanteo general al inicio de la obra. En particular, se debern efectuar estas operaciones en: reas de construcciones de toda la obra permanente a cielo abierto que conforman el proyecto, de modo que el terreno quede limpio, libre de toda vegetacin y su superficie resulte apta para iniciar los dems trabajos segn las partidas indicadas. El terreno se deber de mantener limpio durante todo el proceso de Ejecucin de la Obra.\nMano de Obra y Equipo.-\nC a p a Especificaciones T?cnicas Constructivas t\nP e n Herramientas Manuales.\nLa limpieza consistir en la remocin y disposicin de toda la capa vegetal, y dems materiales orgnicos indeseables, basura y despojos hasta una profundidad de 0.20 m. Se requerir limpieza en todas las zonas de construccin de las obras civiles permanentes, en las zonas donde se efectuaran excavaciones para los diversos tipos de estructuras y rellenos proyectados y en las reas para las instalaciones provisionales, definitivas.\nEn las zonas donde los suelos sean fcilmente erosionables, la limpieza ser efectuada en el ancho mnimo compatible con la construccin de las obras, con el fin de mantener en la mayor superficie posible, la cubierta vegetal existente, como medida para evitar la erosin.\nEn las zonas con suelos sueltos se deber humedecer previamente la zona, a fin de evitar en lo posible la dispersin del material particulado.\nLos materiales de desecho debern ser apilados para su posterior eliminacin indicada en la partida de Eliminacin de Material Excedente.\nTodas las oquedades causadas por la extraccin de tocones y races se rellenaran con el suelo que haya quedado al descubierto al hacer la limpieza y este se conformara y apisonara hasta obtener un grado de compactacin similar al terreno adyacente.\nLa Supervisin y/o Inspeccin deber verificar la remocin adecuada del material de desecho y materiales orgnicas indeseables y su posterior almacenaje para su eliminacin de la obra.\nLa medicin de esta partida se realizara en Metros Cuadrados (m2), siendo reconocidas nicamente las reas requeridas para la construccin de las obras civiles permanente y sola donde sea necesario efectuar este trabajo, debiendo ser revisado y aprobado por la Supervisin y/o Inspeccin.\nentendindose que dicho precio constituye la compensacin total por toda la mano de obra, materiales, equipo, ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo.\n02.01.02. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO - (m2)\nEl trazo consiste en llevar al terreno los ejes y estacas de nivelacin establecidos en los planos adecuadamente. El\nreplanteo consiste en la ubicacin e identificacin de todos los elementos que se detallan en los planos durante el proceso de construccin. En general el contratista no deber escatimar esfuerzos para obtener la mayor informacin topogrfica y replantearla en campo a fin de evitar conflictos en cuanto se proceda a la medicin. Las lneas de medicin, puntos y cotas requeridas, sern fijados por el. Contratista. Los puntos de medicin perdidos y que se consideren necesarios, debern ser reubicados correctamente a costo del Contratista. Los puntos de medicin debern ser durables y protegidos en forma adecuada durante el transcurso de los trabajos de\nconstruccin. Especificaciones T?cnicas Constructivas\nSe incluyen las siguientes prestaciones: Contratista marcar los puntos de replanteo, en una forma adecuada que permita el control por parte del Supervisor, quedando establecido\nque el Contratista es enteramente responsable por la c colocacin, el mantenimiento y la medicin de estos puntos. El Contratista encargar los trabajos topogrficos, slo a personas que por su experiencia, tengan la calificacin y los conocimientos necesarios para una ejecucin apropiada de l los trabajos a realizar. El Contratista deber para la mantener suficiente y nmero de\ntopogrficos, o cerca del terreno durante los trabajos, para las labores de replanteo, los mismos que, previo al trabajo d debern ser comprobados y verificados su calibracin. El Contratista deber asistir al Supervisor en cualquier momento en el control de puntos de los ejes o alineamientos d de las estructuras componentes del proyecto. El Contratista deber entregar a la supervisin el plano de replanteo final, con las modificaciones que pudiesen haberse generado durante el replanteo del trazo de la obra por causas necesarias.\nEl Contratista deber replantear los ejes del proyecto en el terreno estacando como mximo cada 5 m, en los extremos y en todos los puntos que sean necesarios de acuerdo a las obras comprendidas dentro del proyecto. Los puntos sern debidamente monumentados con el objeto de poder replantear la obra en cualquier momento, debiendo materializarse sobre el terreno en forma segura y permanente, mediante cerchas, estacas o varilla de fierro en base de concreto fijado al terreno. De igual forma se deber monumentar el BM arbitrario que servir para controlar los niveles del proyecto y tendr la aprobacin del Supervisor en caso que sea necesario la intervencin del proyectista. Las demarcaciones debern ser exactas, precisas, claras y tanto ms Especificaciones T?cnicas Constructivas\nseguras y estables cuanto ms importantes sean los ejes y elementos a replantear.\nUnidad de medida y Bases de Pago.\nentendindose que dicho precio constituye la compensacin total por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales e imprevistos necesarios para la ejecucin del trabajo.\n02.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS\n02.02.01. EXCAVACION MANUAL, MATERIAL CONGLOMERADO (m3)\nLa excavacin es un trabajo que debe ejecutarse por debajo del nivel medio del terreno natural con el uso de herramientas manuales. Para los efectos de llevar a cabo este trabajo, se debe tener en cuenta el establecer las medidas de seguridad y proteccin al personal de la construccin, as como tambin establecer las posibles perturbaciones que puedan presentarse en las Construcciones colindantes, prevenir desplomes,\nasentamientos o derrumbes as como tambin el evitar la destruccin de instalaciones de servicios subterrneos que Pudieran existir en el rea a excavar. El Ingeniero Residente deber tomar las providencias del caso, Especificaciones T?cnicas Constructivas\na fin de que no se interrumpa el servicio que prestan estas instalaciones y proseguir con el trabajo encomendado. Las excavaciones se harn de acuerdo con las dimensiones exactas especificadas en los planos correspondientes, tratando de mantener la verticalidad de los muros de la zanja.\nEl fondo de la excavacin deber quedar limpio y parejo. Todo material procedente de la excavacin que no sea adecuado o que no se requiera para los rellenos ser eliminado de la obra. El Ingeniero Residente deber de efectuar pruebas de\nresistencia del terreno al finalizar la excavacin de las zanjas, dichas pruebas sern controladas por el Ingeniero Supervisor. En caso que se encuentre el terreno con resistencia o carga de trabajo menor que la especificada en los planos, el Ingeniero Residente notificar por escrito al Supervisor de Obra para que tome las providencias que el caso requiera. Es necesario que se prevea para la ejecucin de esta partida un conveniente sistema de regado a fin de reducir la produccin de polvo. Cuando se presentan terrenos sueltos y sea difcil mantener la verticalidad de las\nparedes de las zanjas, se ejecutar el tablestacado o entibado segn sea el caso y a indicacin del Ingeniero Contratista.\nLas excavaciones se medirn en metros cbicos (m3).\nEl pago se efectuara al respectivo precio unitario consignado en el presupuesto. El pago se har por metro cbico (m3) excavado e incluir todos los costos de mano de obra, materiales, equipo y herramientas utilizados en de remocin y las extraccin de material, operaciones entibados y\nacomodamientos, entarimados, retiro de derrumbes, as como la disposicin del material y dems costos directos e indirectos Especificaciones T?cnicas Constructivas\nnecesarios para la correcta ejecucin de la partida.\n02.02.02. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DESPERDICIOS, D=30m - (m3)\nLa presente especificacin es aplicable a los trabajos de eliminacin de material excedente determinado despus de haber efectuado las partidas de excavaciones, nivelacin, rellenos de la obra, etc., as como la eliminacin de desperdicios de obra producidos durante la ejecucin de la construccin, hasta una distancia mxima de 30 metros en lugar autorizado por la Municipalidad Distrital de Cochamarca en coordinacin con la Supervisin y/o Inspeccin.\nCapataz Oficial Pen Herramientas manuales C arre til la Bogue\nTodo material procedente de los cortes que sea inapropiado a que resulten en exceso y en general todo material excedente o descartado, deber ser eliminado fuera de los lmites de la obra, solo en los lugares permitidos por las autoridades ediles y que no obstruyan los caminos de acceso o servicio, bajo total responsabilidad del Ejecutor, incluyndose en esta partida los trabajos necesarios para mantener la obra libre de desperdicios y material indeseable.\nNo se podr acumular material excedente por ms de dos das (2) sin que sea eliminado.\nEl carguo y el acopio del material excedente ser manual con carretillas, boguis o sacos de rafia de acuerdo de las diferentes zonas de trabajo y a su topografa por la accesibilidad. Especificaciones T?cnicas Constructivas\nEl lugar de eliminacin ser propuesto por el Ejecutor, y deber contar con autorizacin de la Municipalidad y ha previa aprobacin del Supervisor y/o Inspector.\nLas carretillas debern tener tolvas apropiadas, de estructura continua sin roturas ni perforaciones a fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se evite prdidas del material durante el transporte.\nhumedecidos adecuadamente (sea piedras o tierra, arena, etc.) y cubiertos para evitar la dispersin de la misma. La cobertura deber ser de un material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y estar sujeta a las paredes exteriores del contenedor o tolva, en forma tal que caiga sobre el mismo por lo menos treinta centmetros (30cm) a partir del borde superior del contenedor o tolva.\nEl ejecutor pondr especial cuidado que terceros no acumulen material de desmonten el rea elegida para su almacenamiento temporal. De ocurrir, ser su responsabilidad la eliminacin de este material excedente.\nDurante la ejecucin de los trabajos, la Supervisin y/o Inspeccin efectuara los siguientes controles.\nDeterminar la ruta para el transporte al sitio de desecho de los materiales, siguiendo el recorrido ms corto y seguro posible. Verificar que el Ejecutor disponga de todos los permisos requeridos en la disposicin final del material excedente a ser eliminado en lugar autorizado por la Municipalidad Distrital de Cochamarca. Medir las reas en que se ejecuten los trabajos en acuerdo a esta especificacin. Especificaciones T?cnicas Constructivas\nLa unidad de medida ser el Metro Cbico (M3) de material cargado, eliminado en su posicin original por volumen\nejecutado, verificado por el Supervisor y/o Inspector antes y despus de ejecutarse el trabajo de excavacin.\nEl pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendindose que dicho precio constituye la compensacin total la mano de obra materiales, equipo, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo.\n02.03. CONCRETO SIMPLE\n02.03.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ALETAS (Madera: 10 Usos) - (m2)\nse refieren a la construccin de formas\ntemporales para contener el concreto durante la construccin para aletas de la captacin, de modo que estos, al endurecer, tomen la forma que se estipula en los planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicacin en la estructura. El material de encofrado, siendo generalmente de madera, de buena calidad, resistencia, especialmente nueva y cepillada.\nCapataz Operario Oficial Alambre negro recocido N 16 Especificaciones T?cnicas Constructivas\nClavos para Madera con cabeza de 2 1/2\ntorni l l o manuales\nLos encofrado sern diseados y construidos de manera tal, que permitan soportar todos los esfuerzos que se le impongan y para permitir todas la operaciones de vaciado y compactacin de concreto sin sufrir ninguna deformacin, deflexin o daos que puedan afectar la calidad del trabajo de concreto.\nEl encofrado ser construido de tal manera que la superficie cumpla las tolerancias de las especificaciones ACI-347 Practicas Recomendadas para encofrados de concreto.\nEl encofrado deber tener buena rigidez, para asegurar que las secciones u alineamientos del concreto terminado se mantengan dentro de las tolerancias admisibles.\nadecuadamente humedecidos y las juntas de unin debern ser calafateadas de modo que permanezcan hermticas y no permitir la fuga de la pasta.\nDebern ser adecuadamente arriostradas contra deflexiones verticales y laterales. La supervisin deber aprobar el diseo y el proceso constructivo de los encofrados. El material de encofrado en contacto con el concreto deber estar libre de perforaciones, nudos rajaduras, alabeos o cualquier defecto que atente contra la apariencia de la estructura terminada.\nLa superficie interna de los encofrados deber ser limpiada de residuos y cubiertas con el material de lubricacin que asegure que no va a Especificaciones T?cnicas Constructivas\nproducirse adherencia entre el concreto y el encofrado, el material a usarse y su aplicacin deber ser aprobado\npor la Supervisin. Si se empleara pinturas o lacas como agentes protectores de la superficie interna de los encofrados, se deber aplicar un producto lubricante cuyo tipo sea compatible con la laca empelada.\nLos encofrados para aristas sern fileteadas, adems debern conservar las lneas de la estructura y apuntados slidamente para que conserven su rigidez.\nTodo encofrado para volver a ser usado no deber presentar alabeos ni deformaciones y deber ser limpiado con cuidado antes de ser colocado. No se podr efectuar llenado alguno sin la autorizacin escrita por la Supervisin, quien previamente habr inspeccionado y comprobado las caractersticas de los encofrados, de adolecer de defectos o no cumplir los requisitos establecidos, se ordenara la interrupcin de operaciones hasta corregir las deficiencias observadas. La Supervisin deber aprobar el retiro de los encofrados previa inspeccin.\nDurante la ejecucin de los trabajos, la Supervisin efectuara los siguientes controles.\nEn los encofrados se deber verificar que su estado corresponda a los requisitos sealados, el alineamiento en su ubicacin y estabilidad. En caso de usar madera en el encofrado se deber verificar el nmero de usos, su capacidad de absorcin y condiciones de exposicin al medio ambiente. Terminada la inspeccin del encofrado y de no existir defectos, deber autorizar el inicio de vaciado del concreto. Autorizar el retiro de los encofrados.\nLa unidad de medida ser el Metro Cuadrado (M2), en este precio se Especificaciones T?cnicas Constructivas\ndesencofrado de las estructuras\nde concreto y adems actividades que estn incluidas para la culminacin de la presente partida con la aprobacin de la Supervisin y de conformidad con estas especificaciones y las dimensiones indicadas en los planos.\n02.03.02. RELLENO DE CONCRETO EN PISO DE FILTRO DE CAPTACION, 1:12 - (m3)\nEs el relleno de concreto, plano y nivelado, de superficie rugosa, que se apoya directamente sobre el suelo natural o en relleno y que sirve de base a los pisos filtro de captacin que est en contacto con el terreno. Los materiales empleados sern Cemento Prtland y hormign en proporcin 1:12.\nCapataz Operario Pen Cemento Portland Tipo I (42.50kg) Hormign Agua Herramientas Manuales Especificaciones T?cnicas Constructivas\nAntes de proceder a ejecutar esta partida el terreno y/o el sitio donde se ejecutara el falso piso, se apisonara, nivelar y se definir los niveles colocando puntos referenciales (estacas, plantillas) segn el espesor del falso piso (2, 3, 4) que se indique en los planos para asegurar una superficie plana y nivelada. Antes del llenado del falso piso se tendr que humedecer el rea de trabajo y el llenado se har por paos alternados, la dimensin mx., del pao no exceder de 6m. La separacin entre reglas del mismo pao no exceder de 4m. La mezcla ser seca en forma tal que no arroje agua a la superficie al ser apisonada, despus del endurecimiento inicial , se humedecer eventualmente la superficie del falso piso ,sometindola a curado adecuado de 3 a 4 das como mnimo.\nDurante la ejecucin de los trabajos, la Supervisin efectuara los siguientes controles:\nCalidad de los materiales segn los requisitos descritos. Control geomtrico del nivel Sub-rasante terminado no deber diferir en +/- 0.02 de los niveles indicados en los planos.\nLa Unidad de Medida ser por Metro Cubico (m3), en este precio se incluye: suministro de materiales, elaboracin de concreto, vaciado, vibrado, acabado, curado y dems actividades que estn incluidas para la culminacin de la presente partida con la aprobacin de la Supervisin y de conformidad con estas Especificaciones T?cnicas Constructivas\nespecificaciones y las dimensiones indicadas en los planos.\nEl pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendindose que dicho precio constituye la compensacin total por toda la mano de obra, materiales, equipo,\nherramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento de la obra.\n02.03.03. CONCRETO EN ALETAS DE CAPTACION, 1:6 - (m3)\nEste rubro comprende el cmputo de los elementos de concreto que no llevan armadura de acero. Involucra tambin a los elementos de concreto ciclpeo, resultante de la edicin de piedras grandes en volmenes determinados al concreto simple.\nMano de Obra, Materiales y Equipos. Capataz Operario Oficial Pen Cemento Portland Tipo I (42.50kg) Hormign (Puesta en Obra) Herramientas Manuales\nDosificacin.La dosificacin del concreto ser en volumen, pudiendo obtener el Ejecutor el\nequivalente en volumen para su proceso de preparacin del concreto. Las dosificaciones debern ser aprobadas por el Supervisor Especificaciones T?cnicas Constructivas\nantes de comenzar los trabajos de concreto, sin que ello signifique disminucin alguna de la responsabilidad que le compete al Ejecutor por los resultados obtenidos.\nEl contenido de agua de cada dosificacin deber ser la cantidad mnima necesaria para producir una mezcla plstica que tenga la resistencia especificada y la densidad, uniformidad y elaboracin deseadas.\nEquipo y proceso de dosificacin y mezclado.El Ejecutor deber contar con el equipo completo de dosificacin y mezclado para satisfacer la demanda del vaciado de concreto, de manera que se minimicen las juntas de construccin, as mismo deber suministrar, en nmero suficiente, los equipos de transporte y vibrado, sometiendo a la aprobacin del Supervisor, los metrados, medios y equipos que se proponen a utilizar.\nEquipo.El ejecutor deber proveer el equipo de dosificacin, transporte y mezclado necesarios para la ejecucin del trabajo requerido, dicho equipo de dosificacin deber ser capaz de combinar una mezcla uniforme dentro del tiempo lmite especificado (los agregados, el cemento, los aditivos y el agua), transporte y de descargar la mezcla sin segregarla. Adems deber tener facilidades adecuadas para la dosificacin exacta y el control de cada uno de los materiales que integran el concreto.\nMezcla.El cemento ser pesado con una precisin de 1 % por peso, o por bolsa. Todos los agregados sern incluidos en la mezcla con una precisin de 2 % de peso,\nhaciendo la debida compensacin para la humedad libre y absorbida que contienen agregados. El agua ser mezclada por peso o volumen con una precisin de 1 %. El tiempo mnimo de mezclado del concreto estar en funcin de la cantidad de mezcla a preparar y se medir a partir del instante en que todos los ingredientes estn en la mquina. Una especificacin usual es la de un minuto por 0.7 m3 adicionales. El tiempo mnimo de mezcla ser de un minuto y medio (ACI-5.8.3). Especificaciones T?cnicas Constructivas\nEl contenido completo de una tanda deber ser sacado de la mezcladora antes de empezar a introducir materiales para la tanda siguiente. Preferentemente, la maquina debe ser provista de un dispositivo mecnico que prohba la adicin de materiales\ndespus de haber empezado la operacin de mezcla. El volumen de una tanda no deber exceder la capacidad establecida por el fabricante. El concreto deber ser mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato y no ser permitido retemplar el concreto aadindole agua, ni por otros medios. Al suspender el mezclado por un tiempo significativo, la mezcladora ser lavada completamente. Al reiniciar la operacin, la primera tanda deber tener cemento, arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporcin de mortero en la carga de mezcla.\nVaciado de Concreto.La mezcladora deber tener tobogn de descarga, con bordes redondeados y de metal. La pendiente del tobogn debe ser constante y con una inclinacin suficiente, para permitir que el concreto, con el revenimiento requerido, fluya continuamente sin segregacin. La parte final de la descarga del tobogn, debe permanecer cerca de la superficie del concreto previamente depositado y si es descargado directamente en la base, se deber desplazar el tobogn a ciertos intervalos, para impedir la acumulacin de grandes cantidades de concreto. El mezclado y el vaciado del concreto deben estar cuidadosamente coordinados con el acabado. El concreto no deber colocarse con un rendimiento mayor, al de las operaciones de extendido, de consolidacin, compactacin, y de acabado ya estas operaciones se deben realizar antes de que el agua de sangrado se forme en la superficie. Considerando los efectos de la temperatura del concreto y las condiciones ambientales, permitirn, obtener superficies de buena calidad y deber evitarse la formacin de juntas fras. Todo concreto debe ser vaciado antes que haya logrado su fraguado inicial y en todo caso dentro de treinta (30) minutos despus de su mezclado.\nCurado.La aplicacin del compuesto curado deber cumplir las especificaciones, dosificacin y espesor de membrana Constructivas Especificaciones T?cnicas dadas por el fabricantes. Su aplicacin\nse llevara a cabo con equipos que aseguren su aspersin con un roco fino o rodillo, de forma continua y\nuniforme. El equipo espesor deber estar en capacidad de mantener el producto en suspensin y tendr un dispositivo que permita controlar la cantidad aplicada de la membrana. El curado se deber aplicar inmediatamente haya concluido las labores de colocaron y acabado del concreto y el agua libre de la superficie haya desaparecido completamente. Sin embargo, bajo condiciones ambientales adveras de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos y lluvias, el productor deber aplicarse antes de dicho plazo.\nDurante la ejecucin de los trabajos, la Supervisin efectuara los siguientes controles: Calidad de los materiales segn los requisitos descritos. Control geomtrico del nivel Sub-rasante terminado no deber diferir en +/- 0.02 de los niveles indicados en los planos.\nLa Unidad de Medida ser por Metro Cbico (M3), en este precio se incluye: suministro de materiales, elaboracin de concreto, vaciado, vibrado, acabado, curado y dems actividades que estn incluidas para la culminacin de la presente partida con la aprobacin de la Supervisin y de conformidad con estas especificaciones y las dimensiones indicadas en los planos.\nEl pago se efectuar al precio unitario del presupuesto entendindose que dicho precio constituye la compensacin total por toda la mano de obra, materiales, equipo, ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento de la obra. Especificaciones T?cnicas Constructivas\n02.03.04. CONCRETO 1:6 SELLADO CAPTACION, e = 0.10m (m2)\nEs el sellado de concreto, que se apoya directamente sobre grava del filtro de la captacin. Los materiales empleados sern Cemento Prtland y hormign en proporcin 1:6.\nCapataz Operario Pen Cemento Portland Tipo I (42.50kg) Hormign Herramientas Manuales\nAntes de proceder a ejecutar esta partida el terreno y/o el sitio donde se ejecutara el sellado, se apisonara, nivelar y se definir los niveles colocando puntos\nreferenciales (estacas, plantillas) segn el espesor del falso piso (2, 3, 4) que se indique en los planos para asegurar una superficie plana y nivelada. Antes del llenado del falso piso se tendr que humedecer el rea de trabajo y el llenado se har por paos alternados, la dimensin mx., del pao no exceder de 6m. La separacin entre reglas del mismo pao no exceder de 4m. La mezcla ser seca en forma tal que no arroje agua a la superficie al ser apisonada, despus del endurecimiento inicial , se humedecer eventualmente la Especificaciones T?cnicas Constructivas superficie del falso\npiso ,sometindola a curado adecuado de 3 a 4 das como mnimo.\nLa Unidad de Medida ser por Metro Cubico (m2), en este precio se incluye: suministro de materiales, elaboracin de concreto, vaciado, vibrado, acabado, curado y dems\nactividades que estn incluidas para la culminacin de la presente partida con la aprobacin de la Supervisin y de conformidad con estas especificaciones y las dimensiones indicadas en los planos.\n02.04. CONCRETO ARMADO\n02.04.01. CONCRETO f c = 210 Kg/cm2 - (m3)\nEspecificaciones T?cnicas Constructivas Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de\nconcreto armado, cuyo diseo figura en el juego de planos del proyecto.\nComplementan estas especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos estructurales as como tambin lo especificado en el Reglamento Nacional de Construcciones y las Normas de Concreto reforzado (ACI 318-77) y de la A.S.M.T.\nCapataz Operario Oficial Pen Piedra Chanca de 1/2 Arena Gruesa Zarandeada Cemento Portland Tipo I (42.50 kg) Agua Mezcladora de Concreto de 9-11hp Herramientas Manuales\nVer partida de encofrado y desencofrado correspondiente.\nEl almacenamiento de los agregados se har segn sus diferentes tamaos y distanciados unos de otros, de modo que los bordes de las pilas no se entremezclen. La manipulacin de los mismos se har evitando su segregacin o mezcla con materia extraa.\nEl apilamiento del agregado grueso deber hacerse por capas para evitar la segregacin de tamaos. Los agregados debern estar cubiertos con lonas impermeable, para evitar el arrastre de articulas y protegerlos de la humedad p lluvia. Los ltimos quince centmetros (15 cm) de cada acopio que se encuentren en contacto con la superficie natural del terreno no debern ser utilizados, a menos que se haya colocado sobre esta lona que prevenga la contaminacin del agregado. El cemento en sacos, deber almacenarse sobre parrillas de madera o piso de tablas; se indicaran con carteles la fecha de recepcin de cada lote, no se pilara en hileras superpuestas de ms de 8 sacos de altura.\nEl Ejecutor presentara su dosificacin de diseo de acuerdo a la Residencia a la Compresin requerida en los planos y acorde al uso de canteras para la aprobacin de la Supervisin y/o Inspeccin. En el diseo se considerara que relacin agua/cemento no exceder a 0.58 y el asentamiento, medido con el cono de Abrahams (NTP 339-035) deber ser como mximo tres pulgadas (3). Los agregados, cemento y agua debern ser preferentemente proporcionados por peso. En ningn caso de cemento, segn la resistencia a la compresin requerida para el diseo de la vereda ser menor cantidad indicado en la tabla siguiente:\nCantidad Mnima de Cemento en un M3 de Concreto\nClase de Concreto fc = fc = 140 175\nResistencia Limite a la Compresin a los 28 das (kg/cm2) 140 175 210\nCantidad Mnima de Cemento (Vol./m3) 7.01 8.43 9.73 11.50\nfc = 245 245 Especificaciones T?cnicas Constructivas\nfc = 280\nEl Ejecutor proporcionara al Propietario, previamente a la dosificacin las\nmezclas, los resultados de los anlisis de porciones representativas de los agregados fino y grueso, de cuyo resultado depender la aprobacin para el empleo de estos agregados.\nLas proporciones de la mezcla no sern alteradas, salvo que cuenten con el consentimiento escrito de la Supervisin y/o Inspeccin. Los materiales propuestos para la fabricacin del concreto sern seleccionados por el Ejecutor, quien a su vez entregara una muestra de dichos materiales para sus respectivos controles, al Supervisor y/o Inspector con diez (10) das de anticipacin al tiempo en que se emplearan en la preparacin de la mezcla de concreto. Una vez aprobado el diseo de la mezcla y sus componentes por la Supervisin y/o Inspeccin se proceder al mezclado y vaciado del concreto.\nEl cemento ser pesado con una precisin de 1 % por peso, o por bolsa. Todos los agregados sern incluidos en la mezcla con una precisin de 2 % de peso, haciendo la debida compensacin para la humedad libre y absorbida que contienen agregados. El agua ser mezclada por peso o volumen con una precisin de 1 %. El tiempo mnimo de mezclado del concreto estar en funcin de la cantidad de mezcla a preparar y se medir a partir del instante en que todos los ingredientes estn en la mquina. Una especificacin usual es la de un minuto por 0.7 m3 adicionales. El tiempo mnimo de mezcla ser de un minuto y medio (ACI-5.8.3).\nEl contenido completo de una tanda deber ser sacado de la mezcladora Especificaciones T?cnicas Constructivas antes de empezar a introducir materiales para la tanda siguiente.\nPreferentemente, la maquina debe ser provista de un dispositivo mecnico que prohba la adicin de materiales despus de haber empezado la operacin de mezcla. El volumen de una tanda no deber exceder la capacidad establecida por el fabricante.\nEl concreto deber ser mezclado en cantidades necesarias para su uso inmediato y no ser permitido retemplar el concreto aadindole agua, ni por otros medios. Al suspender el mezclado por un tiempo significativo, la mezcladora ser lavada completamente. Al reiniciar la operacin, la primera tanda deber tener cemento, arena y agua adicional para revestir el interior del tambor sin disminuir la proporcin de mortero en la carga de mezcla.\nVaciado de Concreto.-\nredondeados y de metal. La pendiente del tobogn debe ser constante y con una inclinacin suficiente, para permitir que el concreto, con el revenimiento requerido, fluya continuamente sin segregacin. La parte final de la descarga del tobogn, debe permanecer cerca de la superficie del concreto previamente depositado y si es descargado directamente en la base, se deber desplazar el tobogn a ciertos intervalos, para impedir la acumulacin de grandes cantidades de concreto.\nEl mezclado y el vaciado del concreto deben estar cuidadosamente coordinados con el acabado. El concreto no deber colocarse con un rendimiento mayor, al de las operaciones de extendido, de consolidacin, compactacin, y de acabado ya estas operaciones se deben realizar antes de que el agua de sangrado se forme en la superficie. Considerando los efectos de la temperatura del concreto y las condiciones ambientales, permitirn, obtener superficies de buena calidad y deber evitarse la formacin de juntas fras.\nTodo concreto debe ser vaciado antes que haya logrado su fraguado inicial y en todo caso dentro de treinta (30) minutos despus de su mezclado.\nExtendido.Especificaciones T?cnicas Constructivas\nEl extendido se debe realizar con palas cortas de bordes cuadrados. Las palas con mangos largos o con bordes redondeados y los rastrillos de jardinera con dientes separados, no se debern utilizar en el extendido de concreto. En primer trmino las palas con mangos largos pierden el efecto de palanca; las palas con bordes redondeadas no permiten una correcta nivelacin en el concreto y los dientes en los rastrillos pueden ocasionar segregacin.\nSe deben tomar la precauciones debidas para evitar la segregacin causado por el sobre vibrado para extender el concreto, especialmente en las secciones ms profundas. La cabeza de vibrador debe introducirse en forma vertical durante el proceso. La duracin de proceso estar entre los 5 y 15 segundos de tiempo. Se mantendr un vibrador de repuesto en la obra durante todas las operaciones de concreto.\nNo se deber permitir que el vibrador se ponga en contacto con la base, ya que se podra contaminar el concreto con materiales ajenos a l.\nLa superficie deber tener un acabado toda su\npulido, debiendo ser uniforme en\nrea, no se aceptara ningn tipo de huella, ni texturas diferentes. La Supervisin y/o Inspeccin verificara el cumplimiento estricto de lo indicado, no aceptando correcciones posteriores de ninguna clase, pudiendo exigir la demolicin total ejecutndose nuevamente por cuenta del Ejecutor.\nEl acabado final se realizara en forma tal para conseguir una superficie de textura uniforme, cuya rasante y perfil se adapten a los niveles establecidos. Los bordes de la vereda debern tener un acabado boleado, tanto parte frontal y lateral.\nLa aplicacin del compuesto curado deber cumplir las especificaciones, dosificacin y espesor de membrana dadas por el fabricantes. Su aplicacin se llevara a cabo con equipos que aseguren su aspersin con un roco fino o rodillo, de forma continua y uniforme. El equipo espesor deber estar en capacidad de mantener el producto en suspensin y tendr un dispositivo que permita controlar la cantidad aplicada de la membrana.\nEl curado se deber aplicar inmediatamente haya concluido las labores de colocaron y acabado del concreto y el agua libre de la superficie haya desaparecido completamente. Sin embargo, bajo condiciones ambientales adveras de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos y lluvias, el productor deber aplicarse antes de dicho plazo.\nDurante la ejecucin efectuara los siguientes controles:\nde los trabajos, la Supervisin y/o Inspeccin\nEn los agregados, el Supervisor y/o Inspector ordenara la ejecucin de los ensayos para el control y el anlisis de los agregados por lo menos diez (10) das antes del vaciado del concreto, siendo por lo menos un ensayo de cada tipo.\nPropiedades y Caractersticas Granulometra Material que pasa por la malla N 200 Impurezas orgnica en la arena Abrasin los ngeles\nNTP 400.012 400.018\nASTM C136 C117\nFrecuencia 1 cada 60 m3 1 cada 60 m3\n1 cada 60 m3 1 cada 60 m3\nEl Ejecutor deber certificar la antigedad y la calidad del cemento, mediante la\nconstancia del fabricante, la cual ser verificada peridicamente por el Supervisor y/o Inspector, en ningn caso la antigedad deber exceder ms de un mes.\nLa aprobacin de la calidad de cemento y de los agregados, no ser razn para\nque el Ejecutor se exima de la obligacin y responsabilidad de preparar concreto a la resistencia especificada. La Supervisin y/o Inspeccin puede solicitar ensayos de calidad en el momento que ha su criterio sea necesario por el bienestar de la calidad de obra; en cuyo caso el Ejecutor correr con el costo que represente estas pruebas.\nEl Supervisor y/o Inspector deber verificar el adecuado almacenamiento de todos\nlos suministros a utilizar en la fabricacin del concreto de igual manera comprobar la operatividad del equipo mezclador.\n0.15 m de dimetro por 0.30m de altura, elaborados y curados de acuerdo con la norma ASTM C31.\nLas muestras para los cilindros sern tomados y ensayados por el Ejecutor bajo el\ncontrol del Supervisor y/o Inspector. Se tomaran seis muestras por cada llenado para obtener una informacin amplia de la resistencia de concreto en cada seccin de la obra. La prueba en romper dos testigos de la misma edad y clase de acuerdo a lo indicado en la norma NTP 339.034 ASTM C39. Se llamara resultado de la prueba al promedio de los valores.\nLos testigos se rompern en pares a los 7, 14 y a los 28 das. El resultado de\nla prueba ser considerado satisfactorio si se cumple con la condicin general de mantener un valor promedio de pruebas.\nfc(promedio) = fc + 1.34 P\nEs decir que el coeficiente de mayoracin de la desviacin estndar (P) para obtener el promedio de prueba es 1.34, siendo fc = resistencia caracterstica. Con el objeto de control y para conocimiento de la Supervisin y/o Inspeccin el Ejecutor llevara un registro de cada par de testigos fabricados, en el que constara\nsu nmero correlativo, la fecha de su elaboracin, la clase de concreto, el lugar especfico de uso, la edad al momento de ensayo, la resistencia de cada testigo y el resultado de la prueba.\nEn la eventualidad de que no se obtenga la resistencia especificada del concreto, la Supervisin y/o Inspeccin podr ordenar, la ejecucin de pruebas adicionales al concreto de acuerdo a las indicaciones del cdigo ACI 318. De no obtenerse resultados satisfactorios de estas pruebas, se proceder a la demolicin, en estricto acuerdo con la decisin de la Supervisin y/o Inspeccin. El costo de las pruebas adicionales al concreto especifico de uso, la edad al momento de ensayo, la resistencia de cada testigo y el resultado de la prueba.\nEl Supervisor y/o Inspector podr exigir la toma de muestras adicionales, adems de las arriba mencionadas cuando por razones de proceso constructivo, lo consider necesario. El Ejecutor deber ofrecer una amplia colaboracin al Supervisor y/o Inspector durante la ejecucin de todas las investigaciones y pruebas, suministrando oportunamente personal, equipo necesario, herramientas y transporte. El Ejecutor deber tener en obra todo el equipo y suministro necesario para el curado de losa de fondo, antes de empezar el vaciado del concreto. El producto y el equipo a utilizar para el curado debern ser previamente aprobados por el Supervisor y/o Inspector, comprobando que cumplan con los requisitos de calidad exigidos en la presente especificacin. Se verificara la correcta aplicacin del curador de acuerdo a lo indicado en las presentes especificado por el fabricantes. El curado del concreto se deber realizar en todas las superficies segn lo indicado en el procedimiento constructivo, por un periodo o inferior de siete (7) das. Sin embargo el Supervisor y/o Inspector, podr modificar dicho plazo, de acuerdo con los resultados obtenidos sobre las probetas de concreto que debern recibir las mismas condiciones de curado en obra. Especificaciones T?cnicas Constructivas\nLa Unidad de Medida ser por Metro Cbico (M3), en este precio se incluye: suministro de materiales, elaboracin de concreto, vaciado, vibrado, acabado, curado y dems actividades que estn incluidas para la culminacin de la presente partida con la aprobacin de la Supervisin y/o Inspeccin y de conformidad con estas especificaciones y las dimensiones indicadas en los planos.\nEl pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendindose que dicho precio constituye la compensacin total por toda la mano de obra, materiales, equipo, ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento de la obra.\n02.04.02. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO (Madera 10 Usos) - (m2)\ntemporales para contener el concreto durante la construccin de los muros, de modo que estos, al endurecer, tomen la forma que se estipula en los planos respectivos, tanto en dimensiones como en su ubicacin en la estructura. El material de encofrado, siendo generalmente de madera, de buena calidad, resistencia, especialmente nueva y cepillada.\nCapataz Operario Especificaciones T?cnicas Constructivas\nOficial Alambre negro recocido N 16\npara Madera con cabeza de tornillo manuales\nLos encofrado sern diseados y construidos de manera tal, que permitan soportar todos los esfuerzos que se le impongan y para permitir todas la operaciones de vaciado y compactacin de concreto sin sufrir ninguna deformacin, deflexin o daos que puedan afectar la calidad del trabajo de concreto. El encofrado ser construido de tal manera que la superficie cumpla las tolerancias de las especificaciones ACI-347 Practicas Recomendadas para encofrados de concreto.\nTodo encofrado para volver a ser usado no deber presentar alabeos ni deformaciones y deber ser limpiado con cuidado antes de ser colocado.\nNo se podr efectuar llenado alguno sin la aut5orizacion escrita por la Supervisin, quien previamente habr inspeccionado y comprobado las caractersticas de los encofrados, de adolecer de defectos o no cumplir los requisitos establecidos, se ordenara la interrupcin de operaciones hasta corregir las deficiencias observadas. La Supervisin deber aprobar el retiro de los encofrados previa inspeccin.\nDurante la ejecucin de los trabajos, la Supervisin efectuara los siguientes controles. En los encofrados se deber verificar que su estado corresponda a los requisitos sealados, el alineamiento en su ubicacin y estabilidad. En caso de usar madera en el encofrado se deber verificar el nmero de usos, su capacidad de absorcin y condiciones de exposicin al medio ambiente. Terminada la inspeccin del encofrado y de no existir defectos, deber autorizar el inicio de vaciado del concreto. Autorizar el retiro de los encofrados.\nde concreto para las cajas sumideros y adems actividades que estn incluidas para la culminacin de la presente partida con la aprobacin de la Supervisin y de conformidad con estas especificaciones y las dimensiones indicadas en los planos.\nEl pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendindose que dicho precio constituye la compensacin total por toda la mano de obra, materiales, equipo, ensayos de control de calidad, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento del trabajo.\n02.04.03. ACERO CORRUGADO fy = 4200 Kg/cm2 GRADO 60 (m3)\nEsta partida comprende el aprovisionamiento, la habilitacin y colocacin de las barras de acero para refuerzo de acuerdo con las especificaciones siguientes y de conformidad con los planos.\nEl Ejecutor deber suministrar, cortar, doblar y colocar todos los refuerzos de acero en los que estn incluidas varillas y barras o ganchos de anclaje, segn se muestra en los planos.\nCapataz Operario Oficial Alambre negro recocido # 16 Acero Corrugado fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 Especificaciones Herramientas T?cnicas Constructivas\nVarillas de Refuerzo.-\nVarilla de acero destinadas a reforzar el concreto, cumplir con las normas ASTM-A615 (varillas de acero de lingote grado intermedio), tendr\ncorrugaciones para su adherencia con el concreto el que debe ceirse a lo especificado en las normas ASTM-A-305.\nLas varillas deben de estar libres de defectos, dobleces y/o curvas, no se permitir el redoblado ni enderezamiento del acero obtenido sobre la base de torsiones y otras formas de trabajo en fro.\nLas varillas de refuerzo se cortarn y doblarn de acuerdo con lo diseado en los planos; el doblado debe hacerse en fro, no se deber doblar ninguna varilla parcialmente embebida en el concreto; las varillas de 3/8N, 1/2" y 5/8", se doblarn con un radio mnimo de 2 1/2 dimetro y las varillas de 3/4" y 1" su radio de curvatura ser de 3 dimetros, no se permitir el doblado ni enderezamiento de las varillas en forma tal que el material sea daado.\nPara colocar el refuerzo en su posicin definitiva, ser completamente limpiado de todas las escamas, xidos sueltos y de toda suciedad que pueda reducir su adherencia; y sern acomodados en las longitudes y posiciones exactas sealadas en los planos respetando los espaciamientos,\nrecubrimientos, y traslapes indicados.\nLas varillas se sujetarn y asegurarn firmemente al encofrado para impedir su desplazamiento durante el vaciado del concreto, todas estas seguridades se ejecutarn con alambre recocido de gauge 18 por lo menos.\nLa longitud de los traslapes para barras no ser menor de 36 dimetros ni menor de 30 cm, para barras lizas ser el doble del que se use para las corrugadas.\nTodo empalme con soldadura deber ser autorizado por el proyectista o Ingeniero Inspector. Se usar electrodos de la clase AWS E-7018 (supecito de Oerlikon o similar) la operacin de soldado debe ejecutarse en estricto cumplimiento de las especificaciones proporcionadas por el fabricante; el Ejecutor ser el nico responsable de las fallas que se produzcan cuando estas uniones sean sometidas a pruebas especificadas en las normas ASTM-A-370.\nEl Ejecutor entregar al Ingeniero Inspector un certificado de los ensayos realizados a los especmenes determinados en nmero de tres por cada 5 toneladas y de cada dimetro, los que deben de haber sido sometidos a pruebas de acuerdo a las normas de ASMT A-370 en la que se indique la carga de fluencia y carga de rotura.\nPara el caso del empleo de barras soldadas estas sern probadas de acuerdo con las normas de ACI-318-71 en nmero de una muestra por cada 50 barras soldadas. El mencionado certificado ser un respaldo del Ejecutor para poder Especificaciones T?cnicas Constructivas\nejecutar la obra pero esto no significa que se elude de la responsabilidad en caso de fallas detectadas a posterior.\nLas tolerancias de fabricacin para acero de refuerzo sern los siguientes: a)Las varillas utilizadas para refuerzo de concreto cumplirn los siguientes requisitos para tolerancias de fabricacin. En longitud de corte 25.40 mm. Para estribos, espirales y soportes 12.70mm. Para el doblado 12.70 mm.\nb)las varillas sern colocadas teniendo las siguientes tolerancias\nCobertura de concreto a la superficie 6.35 mm. Espaciamiento entre varillas 6.35 mm. Varillas superiores en losas y vigas 6.35mm. Secciones de 203.30 mm de profundidad menos 6.35 mm. Secciones de de 203.30 mm de profundidad pero inferiores a 609.60 mm de profundidad 12.70 mm. Secciones de ms de 609.60 mm de profundidad 25.40 mm.\nc)La ubicacin de las varillas desplazadas a ms de un dimetro de su posicin o la suficiente para exceder a esta tolerancia, para evitar la interferencia con otras varillas de refuerzo, conduit materiales\nempotrados est supeditada a la autorizacin del Supervisor y/o Inspector.\nLa medida para el pago de refuerzo de varillas, ser la cantidad de kilogramos (Kg) de refuerzos colocados segn se muestra en los planos del proyecto. La Especificaciones T?cnicas Constructivas\ncantidad de refuerzo a ser pagado ser computado en base al peso nominal de los diversos tamaos colocados segn se muestra en los detalles. La longitud utilizada para calcular pesos incluir los traslapes. En este precio se incluye: suministro de materiales, transporte, habilitacin de acero y dems actividades incluidas para la culminacin de la presente partida con la aprobacin de la Supervisin y/o Inspeccin y de conformidad con estas especificaciones y las dimensiones indicadas en los planos. El peso de los anclajes, soportes, espaciadores, as como el refuerzo colocado y los traslapes hechos para la conveniencia del Ejecutor, no sern medidos para el pago.\n02.05. REVOQUES Y ENLOCIDOS\n02.05.01. TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:2 + SIKA, e=1cm (m2)\nComprende el tarrajeo interior con impermeabilizante en interiores con la finalidad de evitar filtraciones durante el funcionamiento del reservorio.\nProcedimiento constructivo.Especificaciones T?cnicas Constructivas\nEl tarrajeo de muros se aplicar en dos etapas, en la primera llamada paeteo se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento ejecutando las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego con el paeteo endurecido se aplica\nla segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada, debiendo quedar lista para recibir la pintura. El trabajo se har con cintas de mortero pobre 1:7 cemento arena, corridas verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tarrajeo ser en proporcin 1:4 cemento: arena y aditivo impermeable de acuerdo al criterior del profesional a cargo, con un espesor de e=1.5cm.\nLa Unidad de Medida es el metro cuadrado (m2) para tarrajeo de superficies, Metro lineal (ml) para vestidura de aristas Para tarrajeo de superficie, se encontrar el rea total sumando el rea efectivamente tarrajeada por columnas. El rea de cada una ser igual al permetro de su seccin, multiplicado por la altura del piso hasta la cota del fondo de la losa, descontando las secciones de viga que se apoyan en la columna. Para la vestidura de aristas, se medir y sumar las aristas o bordes perfilados para obtener el total.\nEsta partida se pagar, previa autorizacin del Supervisor, por metro cuadrado (m2) de tarrajeo, ejecutado segn las especificaciones antes descritas. La partida ser pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y dems insumos e imprevistos necesarios para la ejecucin de la partida.\n02.05.02. TARRAJEO EXTERIORES, e=1Cm, 1:4 (m2) Especificaciones T?cnicas Constructivas\nEsta partida, comprende la ejecucin del revestimiento de muros exteriores constituido por una capa de mortero cemento arena 1:4, aplicada sobre el paramento.\nSe emplear Cemento Prtland QUE CUMPLA LA NORMA ASTM-C 150, arena fina de ro, clavos c/cabeza para madera, agua y andamio de madera. En los revoques ha de cuidarse mucho la calidad de la arena, que no debe ser arcillosa. Ser arena lavada, limpia y bien graduada, clasificada uniformemente desde fina hasta gruesa, libre de materias orgnicas y salitrosas. Cuando est seca toda la arena pasar por la criba No. 8. No ms del 20% pasar por la criba No. 50 y no ms del 5% pasar por la criba No. 100. Es de referirse que los agregados finos sean de arena de ro o de piedra molida, marmolina, cuarzo o de materiales silceos. limpios, de sales, residuos vegetales u otras medidas perjudiciales. Los agregados deben ser libres\nEl tarrajeo de muros se aplicar en dos etapas, en la primera llamada paeteo se proyecta simplemente el mortero sobre el paramento ejecutando las cintas o maestras encima de las cuales se corre una regla, luego con el paeteo endurecido se aplica la segunda capa, para obtener una superficie plana y acabada, debiendo quedar lista para recibir la pintura. El trabajo se har con cintas de mortero pobre 1:7 cemento arena, corridas verticalmente y a lo largo del muro, la mezcla del tarrajeo ser en proporcin 1:4 cemento: arena, con un espesor de e=1.5cm. Las cintas se aplomarn y sobresaldrn el espesor exacto del tarrajeo y estarn espaciadas a 1m., partiendo lo ms cerca posible de la unin de las Especificaciones T?cnicas Constructivas\nesquinas, luego de rellenado el espacio entre cintas se picarn stas y en su lugar se rellenarn con mezcla ms fuerte que la usada en el tarrajeo, las cintas no deben formar parte del tarrajeo. El revoque terminar en el piso.\nLos encuentros de muros, debe ser en ngulos perfectamente perfilados, las aristas de los derrames expuestos a impactos sern convenientemente boleados, los encuentros de muros con el cielo raso terminarn en ngulo recto con una brua de separacin.\nLa unidad de medicin es el (m2). Se tomara el rea realmente ejecutada y cubierta efectiva en todas las paredes, columnas u otros elementos que los lleven de acuerdo con los planos de arquitectura.\nEsta partida se pagar, previa autorizacin del Supervisor, por metro cuadrado (m2) de tarrajeo, ejecutado segn las\nespecificaciones antes descritas. La partida ser pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los costos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y dems insumos e imprevistos necesarios para la ejecucin de la partida.\n02.05.03. TARRAJEO EXTERIORES, e=1Cm, 1:4 (m2)\nNota: Para ejecutar esta partida se deber guiar con el tem N 02.05.03\n02.06. INSTALACIONES HIDRAULICAS\n02.06.01. MATERIAL GRANULAR FILTRANTE EN CAPTACION GRAVAARENA (m3)\nNota: Para ejecutar esta partida se deber guiar con el tem N 02.04.01\n02.06.02. ACCESORIOS, REBOSE Y SALIDA DE C-1, L=1 1/2,\nLos trabajos a ejecutar esta partida comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios para llevar a cabo las obras civiles del suministro e instalacin de Accesorios, rebose y salida de C-1, L=1 %, desage=2, teniendo en consideracin que todos los accesorios debern ser revisados cuidadosamente antes de ser\ninstaladas a fin de descubrir defectos tales como roturas, rajaduras, porosidades, etc. Asimismo se verificara que queden libres de cuerpos extraos.\nLa ejecucin de esta partida el ejecutor deber guiarse los detalles que se encuentran plasmados en los planos.\nDurante los trabajos de colocacin hay que cuidar que no queden atrapados objetos y materiales extraos dentro de los accesorios. Para evitarlo se debe taponar las entradas de los accesorios cada vez que el trabajo se interrumpa.\nCapataz Operario Pen Canastilla de 3 a 1 % Pegamento para PVC Reduccin PVC SAP para agua 3 a 2 Codo PVC SAP 1 % x 45 Codo PVC SAP 2 x 45 Tubo PVC SAP de 1 % Tubo PVC SAP de 2 Vlvula compuerta de bronce de 1 % Herramientas Manuales T?cnicas Constructivas Especificaciones\nSe medir el suministro e instalacin de cada Accesorios, Rebose y Salida de C-1, L=1 1/2, Desage =2 con el equipamiento indicado como una unidad (U) a ser pagada. Mtodo de Pago.-\nEl pago se har por Accesorios, Rebose y Salida de C-1, L=1 1/2, Desage =2, con el equipamiento completo instalado, que haya cumplido con las pruebas especificadas a satisfaccin y con la aprobacin del Supervisor y/o Inspector, aplicando el precio unitario.\n02.06.03. SISTEMA DE VENTILACION, 1/ESTRUCT. (C/Tapn PVC perforado) (u)\nNota: Para ejecutar esta partida se deber guiar con el tem N 02.06.03\n02.06.04. DADO DE CONCRETO 0.2x0.2x0.2m, 1:6, TAPON 2 PERFORADO (u)\nLa presin hidrulica interna a que son sometidas las tuberas, genera empuje o esfuerzos que tienden a desacoplarlos. Tales esfuerzos adquieren importancia en los accesorios como Vlvulas, Tees, Codos, Tapones, Cruz, etc.; donde la fuerza de empuje debido a la presin interna debe distribuirse sobre las paredes de las zanja.\nA tal efecto se deben utilizar bloques de anclaje de hormign, el accesorio de PVC debe estar protegido con filtro, pelcula de polietileno o algn otro material adecuado para impedir el Especificaciones T?cnicas Constructivas\ndesgaste de la pieza por el roce con el bloque de anclaje en el tiempo.\nLos bloques de anclajes deben calcularse considerando el esfuerzo producido por la mxima presin que se pueda generar en la lnea, sta por lo general coincide con la presin de prueba.\nLa tabla siguiente indica el empuje (kg) en accesorios por cada kg/cm2 de presin hidrulica interna.\ndimensionarse de modo que el esfuerzo o carga unitaria que se trasmite al terreno no supere la carga de resistencia admisible dado para el tipo de terreno donde se trabajan las zanjas e instalaciones.\nLos accesorios (Codos, Tee, Tapn, Cruz, Vlvula, etc.) y Grifos Contra Incendio, requieren necesariamente ser anclados, no as las vlvulas que slo deben tener un apoyo para permitir su cambio. Los anclajes que sern de concreto simple y/o armado de fc=175 kg/cm2, se usarn en todo cambio de direccin tales como tees, codos, cruces, reducciones, en los tapones de los terminales de la lnea y en curvas verticales hacia arriba, cuando el relleno no es suficiente debiendo tenerse cuidado de que los extremos de accesorios queden descubiertos.\nLos apoyos de las vlvulas, tambin sern de concreto simple y/o armado. Para proceder a vaciar los anclajes o apoyos, previamente el constructor presentar a la empresa, para su aprobacin los diseos y clculos para cada tipo y dimetro de accesorios, grifos o vlvulas, segn los requerimientos de presin a zanja abierta y a la naturaleza del terreno en la zona donde ser anclados o apoyados.\nMano de Obra, Materiales y Equipo.-\nCapataz Operario Oficial Pen Clavos para Madera con Cabeza 3 Cemento Portland Tipo I (42.50kg) Hormigon Madera Tornillo Herramientas Manuales\nLa unidad de medida de esta partida ser en Metro Cbico (u) de dados de Anclaje para accesorios 0.20 x 0.20 x 0.20 m.\nEl pago se har al precio unitario del Expediente Tcnico. Este precio ser la compensacin total por toda la labor, equipo y herramientas e imprevistos necesarios para completar este tem.\n02.07. CARPINTERIA METALICA\n02.07.01. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.6x0.6m C/LLAVE TIPO BUJIA (u)\nLas tapas sanitarias de inspeccin tipo pesado, sern con pasador\nremovible de acero, y con retenedores para evitar que los pasadores se salgan con el uso. Debern ser auto lubricado.\nSern con rodamientos y bolillas. No se permite colocar menos de 4 bisagras por puerta debiendo ir la inferior y superior a 10 del borde, y las del centro sern equidistantes de las dos anteriores. En las puertas de los cubculos de baos se colocarn 3 bisagras por hoja.\nLas bisagras para puertas metlicas sern de fierro de 4. No se colocar menos de cuatro bisagras por puerta.\nLa cerrajera deber ser colocada de acuerdo a las plantillas de instalacin, hojas de instalacin y detalles de preparacin de puertas y marcos proporcionados por los fabricantes; deber coincidir con precisin y ser colocadas firmemente y ajustadas con cuidado.\nLa instalacin de las cerraduras en puertas metlicas (huecos) se deber efectuar utilizando las unidades de refuerzo que suministrar el fabricante. Con excepcin de las bisagras, no se colocar ninguna cerrajera hasta T?cnicas Constructivas Especificaciones que las puertas estn acabadas de acuerdo a\nlo que se menciona en la especificacin de pinturas.\nSe tomarn las precauciones necesarias para evitar daar la cerrajera o daar el trabajo adyacente, protegiendo todas las perillas y otros visibles de cerrajera, tales como escudos, rosetas y otros, con tiras de tela debidamente colocada o papel especial que no afecte su acabado. Antes de entregar la obra se removern las protecciones y se har una revisin general del funcionamiento de toda la cerrajera. Antes de completarse el trabajo, el Contratista deber examinar toda la cerrajera, ajustar la misma segn sea necesaria y presentarla en perfecto estado de funcionamiento, libre de daos.\nLas muestras finales que cumplan con las Especificaciones establecidas debern ser sometidas a aprobacin.\nNo se aceptarn en Obra piezas diferentes a las muestras aprobadas. Los fabricantes de las cerraduras debern proporcionar plantillas de instalacin, hojas de instrucciones y se les podr requerir adicionalmente detalles de preparacin de puertas y marcos.\nMtodo de Medicin.La Unidad de Medida ser por Unidad (u), en este precio se incluye: suministro de materiales y dems actividades que estn incluidas para la culminacin de la presente partida con la aprobacin de la Supervisin y de conformidad con estas especificaciones y las dimensiones indicadas en los planos.\nMtodo de Pago.El pago se efectuara al precio unitario del presupuesto entendindose que dicho precio constituye la compensacin total por toda la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos y todos los gastos que demande el cumplimiento de la obra. Especificaciones T?cnicas Constructivas\n02.07.02. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.3x0.3m C/LLAVE TIPO BUJIA (u)\nNota: Para ejecutar esta partida se deber guiar con el tem N 02.07.01\n02.08. PINTURA EXTERIOR\nGeneralidades.Lo mencionado en esta partida o indicado en los planos, incluye el suministro de materiales, labor y equipos que sean necesarios para la ejecucin de los trabajos requeridos.\nEl resultante satisfactorio de un trabajo de pintura siempre depender de la limpieza de la superficie en cuestin, y las condiciones generales bajo las cuales se apliquen las mismas. A continuacin se especifican los requerimientos bsicos para el tratamiento de las superficies que se exigir en la obra.\nLa suciedad y materias extraas debern removerse prolijamente. Se usar leja o segn el caso, escobillas de cerdas y/o acero. Deber sacudirse la tierra y/o polvo antes de iniciar las faenas de pinturas. Las posibles manchas de grasas o aceites deben eliminarse cuidadosamente, teniendo especial cuidado que las mismas no se desparramen durante el proceso de limpieza.\nTodas las superficies de ladrillo, concreto expuesto, tarrajeados y superficies similares deben estar libres de suciedad exceso de mortero de cemento o cualquier sustancia de aceite.\nPreviamente todas las roturas, rajaduras, huecos, quiaduras, defectos, etc. sern resanadas o rehechos con el mismo material en igual o mayor grado de enriquecimiento.\nLas manchas de grasa debern ser eliminadas con un solvente, las escamas de xido deben escobillarse hasta llegar al mismo Especificaciones T?cnicas Constructivas\nmetal. La superficie debe estar completamente seca en el momento de pintarse.\nMateriales.Sellador: Es un elemento qumico que sirve como base para la posterior aplicacin de la pintura definitiva, y el cual deber ser un producto consistente al que se le puede agregar agua para darle una viscosidad adecuada para aplicarla fcilmente. Al secarse deber dejar una capa dura, lisa y resistente a la humedad, permitiendo la reparacin de cualquier grieta, rajadura,\nporosidad y asperezas y ser aplicada con brocha o rodillo.\nleo Mate: Son pinturas compuestas por resinas sintticas, son pinturas en las cuales el vehculo no voltil, est constituido por una mezcla de aceites secantes (crudos, tratados o sintticos) y de resinas naturales o artificiales, leo solubles. Se emplear pintura leo mate de fbrica, de marca o fabricantes conocidos y de calidad comprobada. La seleccin de colores ser coordinada con el supervisor y las muestras se realizarn en los lugares mismos donde se va a pintar, en los muros exteriores. La pintura entre otras caractersticas, debe ser resistente a los lcalis del cemento, resistente a la luz y a las inclemencias del tiempo. Se aplicarn en los ambientes indicados en los planos respectivos.\nLtex Polivinlico: Pintura a base de ltex polivinlico con alto contenido de ltex, lavable, resistente a la alcalinidad, a la lluvia y a los cambios de temperatura. Se emplear ltex vinlico de calidad tipo vencelatex o similar. Pintura Anticorrosiva:\nEs un producto elaborado con resinas sintticas debidamente plastificadas y con pigmentos inhibidores del xido. Los elementos a pintarse se limpiarn bien, eliminando los restos de escoria, xido, etc. y luego se aplicar dos manos de pintura base o Zincromato. En cada aplicacin se Especificaciones T?cnicas Constructivas\nemplear un color diferente, posteriormente se debe\naplicar 01 mano de pintura anticorrosivo. Se debe formar una pelcula fuerte con buena durabilidad, mxima adherencia y prcticamente nula absorcin de humedad.\nEsmalte: Son pinturas en las cuales el vehculo no voltil, est constituido por una mezcla de aceites secantes (crudos, tratados o sintticos) y de resinas naturales o artificiales, leo solubles o constituyendo un sistema homogneo. Esta pintura puede ser brillante o mate, segn la proporcin de pigmentos y su fabricacin. Se utilizar preparado de fbrica, de marca o fabricantes conocidos y de calidad comprobada. Se aplicar 01 mano de pintura esmalte sobre la carpintera metlica.\nLa seleccin de colores ser coordinada con el supervisor y las muestras se realizarn en los lugares mismos donde se va a pintar, en forma tal que se puedan ver con la luz natural del ambiente. Se rechazar el esmalte que no cumpla las caractersticas y calidad establecidas.\n02.08.01. PINTURA ESMALTE EN EXTERIOR (m2)\nsuperficies y colocacin de Pintura Esmalte manos en muros y columnas interiores y exteriores de la construccin.\nLos trabajos a realizar comprenden la preparacin de las superficies de acuerdo a lo sealado en la presente\nespecificacin, luego se aplicar el sellador blanco para Especificaciones T?cnicas Constructivas\npintura leo con brocha y se deja observar si\nsecar completamente. Se la\nsuperficie est perfecta para recibir la pintura final de leo de color, corrigiendo previamente cualquier defecto.\nLos materiales a usarse sern extrados de sus envases originales y se emplearn sin adulteracin alguna, procediendo en todo momento de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de los productos a emplearse. La pintura se aplicar en capas sucesivas con rodillo o brocha, a medida que se vayan secando las anteriores. Se dar un mnimo de 2 manos para las pinturas que no contengan aceite y 3 manos para las que si lo contienen. La seleccin de las muestras de colores ser hecha por la Entidad y las muestras se realizarn en los lugares mismos donde se va a pintar a fin de poderlos apreciar bajo la luz natural.\nDeber constatar la calidad y caractersticas de los materiales de acuerdo a lo especificado anteriormente. no haya secado convenientemente que la No se autorizar la labor de pintado mientras la superficie tarrajeada. El supervisor verificar\ncalidad de la pintura y color a emplearse, as como la correcta aplicacin homognea en dos capas. Se deber exigir el repintado de las superficies cuando el acabado no muestre uniformidad.\nSe medir en metros cuadrados (m2), el rea se determinar midiendo el ancho por el largo calculando las reas parciales para sumar y determinar el rea total de pintura.\nEsta partida se pagar, previa autorizacin del Supervisor, por metro Especificaciones ejecutada de acuerdo cuadrado (m2) de pintura,T?cnicas Constructivas a las especificaciones\nantes descritas. La partida ser pagada de acuerdo al precio unitario del contrato, el cual contempla todos los\ncostos de mano de obra, materiales, herramientas, transporte, y dems insumos e imprevistos necesarios para la ejecucin de la partida\n03. LINEA DE CONDUCCION\n03.01. OBRAS PRELIMINARES\n03.01.01. LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL - (m2)\nNota: Para ejecutar esta partida se deber guiar con el tem N 02.01.01 03.01.02. TRAZO Y REPLANTEO INICIAL - (m)\nEl trazo y replanteo, ser cuantificado por el rea del terreno donde se ejecute la obra; su unidad de medida ser el metro cuadrado (m) El precio unitario de esta partida incluir todos los materiales, insumos, mano de obra con sus beneficios, personal calificado para la medicin con equipos e\ninstrumentos; y dems implementos que se requiera para ejecucin de la partida.\n03.01.03. TRAZO Y REPLANTEO INICIAL - (m)\nNota: Para ejecutar esta partida se deber guiar con el tem N 03.01.02\n03.02.01. EXCAVACION MANUAL DE ZANJA, EN MATERIAL CONGLOMERADO, 0.4x0.7m - (m)\nLas excavaciones se medirn en metros lineales (m).\nEl pago se efectuara al respectivo precio unitario consignado en el presupuesto. El pago se har por metro lnea (m) excavado e incluir todos los costos de mano de obra, materiales, equipo y las operaciones de herramientas utilizados en\nremocin y extraccin de material, entibados y acomodamientos, entarimados, retiro de derrumbes, as como la disposicin del material y dems costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucin de la partida.\n03.02.02. REFINE Y NIVELACION ZANJA, a=0.4m - (m)\nRefine y nivelacin, consideran las labores de refine y conformacin de fondo de zanja para tuberas PVC en lneas de impulsin.\nPara proceder a instalar las tuberas de conduccin de agua potable, previamente las zanjas excavadas debern estar refinadas y niveladas de acuerdo a las indicaciones en los planos.\nEl refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo de la zanja excavada ya sea en forma manual o con equipo mecnico, teniendo especial cuidado que no queden protuberancias rocosas o troncos que hagan contacto con el cuerpo de la tuberas y accesorios. El fondo de zanja deber ser continuo, plano y libre de materiales duros, cortantes, o elementos de naturaleza orgnica.\nMano de Obra, equipos.Capataz Operario Pen Herramientas Manuales\na)Para proceder a instalar las tuberas, las zanjas excavadas debern estar refinadas y niveladas. b)El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo especial cuidado que no quede protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo del tubo. c)La nivelacin se efectuar en el fondo de la zanja, con el tipo de cama de apoyo aprobado por el ingeniero supervisor.\nDurante la ejecucin de los trabajos, la Supervisin y/o Inspeccin se efectuara los siguientes controles: El trabajo de refine y nivelacin de la zanja en terreno Rocoso se dar por terminado y aceptado cuando el fondo de la zanja este estrictamente perfilado y a previa aprobacin de la Supervisin y/o Inspeccin.\nEl refine se dar teniendo en cuenta al ancho de la zanja excavado, las paredes y el fondo de la zanja excavada.\nEl metrado ser en metros lineales (ml) de zanja correctamente refinada y nivelada, medido en su posicin original.\nLa medicin no incluir longitudes ms all de los lmites dados en los planos y que no fueran previamente aprobados por el Supervisor y/o Inspector.\nLa cantidad de metros lineales ser pagado al precio unitario establecido en el contrato, que incluir toda mano de obra, materiales equipos y herramientas, utilizados para la correcta ejecucin de esta partida.\n03.02.03. CAMA DE APOYO PARA TUBERIA, e=0.1m, a=0.4m - (m)\nConsiste la preparacin de cama de apoyo en fondos de zanja de acuerdo al tipo de terreno. Especificaciones T?cnicas Constructivas\nCapataz Operario Pen Tierra zarandeada Herramientas Manuales\na.-En Terrenos Normales y Semirocosos\nSer especficamente de arena gruesa o gravilla, que cumpla con las caractersticas exigidas como material selecto a excepcin de su granulometra. Tendr un espesor no menor de 0.10 m. debidamente compactada o acomodada (en caso de gravilla), medida desde la parte baja del cuerpo del tubo, siempre y cuando cumpla tambin con la condicin de esparcimiento de 0.05 m. que debe existir entre la pared exterior de la unin del tubo y el fondo de la zanja excavada. Solo en caso de zanja, en que se haya encontrado material arenoso no se exigir cama.\nb.-En terreno rocoso\nSer del mismo material y condicin del inciso, pero con el espesor no menor de 0.15 m.\nc.-En terreno inestable (arcillas expansivas, limos, etc) La cama se ejecutar de acuerdo a las recomendaciones del proyectista. En casos de terrenos donde se encuentren capas de relleno no consolidado, material orgnico objetable y/o basura, ser necesario el estudio y recomendaciones de un especialista de mecnica de suelos.\nSe colocar una capa de material fino, escogido (excepto de piedras o cuerpos extraos), con un espesor de 6. Los tubos deben apoyarse sobre el fondo de la zanja, en toda su extensin. Si el fondo es un material suave y fino, sin piedras y que pueda nivelar fcilmente no es necesario usar relleno de base especial, lo que quedar a juicio del Supervisor y/o Inspector.\nNo debe usarse arcilla inmediatamente alrededor del tubo, ya sea para la cama de apoyo, relleno lateral o superior. Previo a la ejecucin de los trabajos, se deber solicitar a aprobacin de la Supervisin y/o Inspeccin.\nEl metrado ser en metros lineales de zanja correctamente refinada y nivelada, medido en su posicin original.\nLa cantidad de metros lineales ser pagado al precio unitario, que incluir toda mano de obra, materiales equipos y\nherramientas, utilizados para la correcta ejecucin de esta partida.\n03.02.04. RELLENO COMPACTADO MANUAL CON MATERIAL PROPIO - (m3)\nEspecificaciones T?cnicas Constructivas Descripcin.-\nBajo esta partida el Ejecutor deber ejecutar todos los trabajos relacionados con el suministro, colocacin y compactacin de los materiales adecuados para relleno, provenientes de las excavaciones del proyecto, segn las indicaciones de los planos, las presentes especificaciones y a la conformidad de la Supervisin y/o Inspeccin.\nCap ataz Pe n\nLos materiales de relleno provendrn de las excavaciones debern ser aprobados por el Supervisor y/o Inspector. El material utilizado ser bien graduado y no deber contener elementos extraos o contaminados, residuos o material orgnico.\nAgua (ver anexo de materiales) Plancha compactadora con capacidad y caractersticas segn lo indicado en el anlisis de precios unitarios correspondiente. Herramientas Manuales.\nLa superficie en las cuales vaya a colocarse material de relleno, debern estar libres de bloques, cavidades, fragmentos sueltos, agua estancada o corriente y, en caso de material suelto, debe estar adecuadamente humedecidas, escarificadas y compactadas.\nEl Ejecutor ser responsable de la precisin en la colocacin del relleno, Especificaciones T?cnicas Constructivas\nde acuerdo con las lneas y niveles indicados en los planos.\nLos rellenos de material granular debern ser construidos en capas horizontales a todo lo ancho de la seccin y en longitudes que factible los mtodos de acarreo, mezcla, riego o secado y compactacin usados. Las capas cuyo espesor sea mayor\na treinta centmetros (30 cm) no sern usadas sin autorizacin expresa de la Supervisin y/o Inspeccin.\nCada capa de relleno o terrapln ser humedecida o secada a un contenido de humedad necesario para asegurar la compactacin mxima. Donde sea necesario asegurar un material uniforme, el Ejecutor mezclar el material usando, disco de arado, rastra u otro mtodo similar aprobado por el Supervisor y/o Inspector.\nSi la superficie de una capa cualquiera de relleno, que haya sido compactada, queda demasiada lisa e impermeable como para no adherirse adecuadamente a las capas siguientes, dicha superficie deber aflojarse, escarificndola o empleando cualquier otro mtodo aprobado, antes de colocar sobre ella las capas siguientes.\nCualquier material de relleno que resulte o inadecuado despus de colocado el relleno, deber ser removido y reemplazado por el Ejecutor, sin que tenga derecho a pago adicional por ello.\nEn todo momento, el Ejecutor deber proteger y mantener los rellenos en condiciones satisfactorias, hasta el inicio de la construccin de la capa siguiente.\nDurante la ejecucin de los trabajos, la Supervisin y/o Inspeccin efectuara los siguientes controles: Los valores de densidad debern alcanzar un mnimo de 95 % con una tolerancia de 2 %. Los lugares para la ejecucin de los ensayos sern determinados por la Supervisin y/o Inspeccin.\nENSAYOS Especificaciones T?cnicas Constructivas\nPropiedades y Caractersticas Compactacin\nestablecidas, se corregir por reduccin y adicin de material en capas de poco espesor, en cuyo caso para asegurar buena adherencia, ser obligatorio escarificar la capa\nexistente y compactar nuevamente la zona afectada a costo del Ejecutor. Todas las deficiencias que excedan las tolerancias\nmencionadas debern ser corregidas por el Ejecutor, a su costo, a plena satisfaccin de a Supervisin y/o Inspeccin.\nLa unidad de medida ser el Metro Cubico (m3) de material colocado, verificado por la Supervisin y/o Inspeccin, antes y despus de ejecutarse la actividad.\n03.02.05. ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM. DE 30mts - (m3)\nNota: Para ejecutar esta partida se deber guiar con el tem N 02.02.02\n03.03. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Especificaciones T?cnicas Constructivas\n03.03.01. PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA HDPE 63mm(2)SDR 17,ISO 4427-2008 - (m)\nEsta partida comprende el suministro e instalacin de tuberas de Polietileno de Alta densidad (PEAD) comercializada con sus siglas en ingles HDPE (High density polyethylene) con sistema de empalme HDPE, 63 mm, SDR 17; segn Norma NTP 4427, teniendo en consideracin que las tuberas debern ser revisadas cuidadosamente antes de ser instaladas a fin de descubrir defectos tales como roturas, rajaduras, porosidades, fallas de alineamiento, etc. Asimismo, se verificara que queden libres de cuerpos extraos.\nCapataz Operario Herramientas manuales Tubo HDPE 63mm (2N) SDR 17, ISO 4427-2008\nLa tubera deber ser colocada en la lnea adecuadamente trazada, y deber bajarse muy cuidadosamente a su lugar de instalacin. El cilindro de los tubos instalados debe apoyarse en toda su longitud sobre el terreno, cuidando que la unin no descanse directamente en el terreno.\nDurante los trabajos de colocacin hay que cuidar que no queden atrapados objetos ni materiales extraos en la tubera. Para evitar se deber taponar las entradas de los tubos cada vez que el trabajo se interrumpa. Previo a la ejecucin de los trabajos se solicitara la aprobacin de la Supervisin y/o Inspeccin.\nInstalacin de tuberas.El trabajo de tendido del TUBO HDPE es muy rpido y sencillo. Sin embargo deben observarse los siguientes puntos: Especificaciones T?cnicas Constructivas\nUna de las grandes ventajas del TUBO HDPE es que no necesita de una cama de arena o lama. Simplemente se debe evitar que el tubo entre en c contacto directo con piedras puntiagudas, para disminuir los riesgos. Evitar en lo posible la utilizacin de accesorios en tramos de cruce de calles o lugares complicados para eventual mantenimiento. Forma Correcta de desenrollar el tubo.\nEn el momento de desenrollar la tubera, una persona debe hacer girar el rollo mientras otra persona jala un extremo a lo largo de la zanja.\nForma incorrecta de desenrollar el tubo. Cuando una persona jala un extremo del tubo sin hacer girar el rollo se corre el riesgo de que se formen espirales y que el tubo se doble.\nForma correcta de tender el TUBO HDPE En la zanja el tubo debe quedar en forma ondulada para compensar las tensiones por cambios de temperatura y hacer que la lnea sea ms resistente a movimientos Especificaciones T?cnicas Constructivas\nssmicos (una gran propiedad de este material). Para prever el efecto de contraccin y dilatacin se debe instalar una tubera 1% mayor (en longitud) a la longitud de la zanja. Ej.: En una zanja de 100 metros entran 101 metros de tubo.\nForma incorrecta de tender el SUPERTUBO Cuando el tubo se instala en lnea totalmente recta se corre el riesgo de que el material se contraiga con el fro y se zafen las uniones. Adems que este tendido no es resistente a movimientos ssmicos. En lugares con pendientes pronunciadas se deber comenzar la instalacin de abajo hacia arriba. Esto hace la tubera se ondule por su propio peso.\nEl metrado del suministro e instalacin de tuberas, ser de acuerdo a los metros lineales realizados. La medicin no incluir la longitud ms all de los lmites dados en los planos y que no fueran previamente aprobados por el Supervisor y/o Inspector.\nEspecificaciones T?cnicas Constructivas Mtodo de Pago.-\nEl metrado del suministro e instalacin de tuberas ser pagado al precio unitario establecido en el contrato, que incluir toda mano de obra, materiales equipos y herramientas, utilizados para la correcta ejecucin de esta partida.\n03.03.02. PROVISION E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP C-10 D=63mm - (m)\nEsta partida comprende el suministro e instalacin de tuberas de Policloruro de Vinilo (PVC) con sistema de empalme unin flexible, PVC 63 mm, C - 10; segn Norma NTP 4422, teniendo en consideracin que las tuberas debern ser revisadas cuidadosamente antes de ser instaladas a fin de descubrir defectos tales como roturas, rajaduras, porosidades, fallas de alineamiento, etc. Asimismo, se verificara que queden libres de cuerpos extraos.\nCapataz Operario Pen Pegamento para tubo PVC Tubo PVC, NTP-ISO4422 63 mm Herramientas manuales\nLa tubera deber ser colocada en las zanjas adecuadamente trazadas, y deber bajarse muy cuidadosamente a su lugar de instalacin. El cilindro de los tubos instalados debe apoyarse en Especificaciones sobre el piso de la zanja, cuidando que la unin toda su longitud T?cnicas Constructivas\nno descanse directamente en el terreno.\nTransporte, Manipuleo y Almacenaje de la Tubera\nCarguo.Durante el transporte y acarreo de la tubera, deber evitarse golpes y trepidaciones. Cada tubo ser revisado al recibirse de fbrica, para constatar que no tengan defectos ni rajaduras, todos los tubos recibidos por el ejecutor se consideraran en buenas condiciones siendo su responsabilidad la conservacin de los mismos.\nDurante la descarga y la colocacin dentro de la zanja, los tubos daados (aunque estuvieran instalados), debern retirarse.\nA Granel.Este sistema de carguo se efecta cuando la cantidad de tubos a transportar no merezca cuando la cantidad de tubos a transportar no merezca el empleo de paquetes, o bien el vehculo a utilizarse es de barandas laterales fijas. En estas circunstancias el carguo es manual y se efecta por la parte posterior del vehculo, tomando en cuenta las siguientes precauciones:\nEl largo de la plataforma debe coincidir preferentemente con el largo del tubo a transportar, para evitar que esto sobresalgan sin soporte. Verificar que la plataforma del camin se encuentre en perfectas condiciones, libre de irregularidades, clavos o pernos salientes. Acondicionar la plataforma, colocando vigas de unos 10 cm de ancho a travs de la misma, separadas Constructivas Especificaciones T?cnicas no ms de 1.50m de acuerdo a la\nsugerencia de la Figura N 01.\nLa carga de los camiones debe efectuarse evitando los manipuleos rudos, los tubos\ndeben acomodarse de manera que no sufran dao durante el transporte. En caso de emplear material para ataduras (camo, totora o flejes), este no deber producir indentaciones, raspaduras o aplastamiento de los tubos.\ntubos deben disponerse con las campanas sobresalientes y alternadas\npara evitar deformaciones. (Ver figura N= 02)\nconsiderar esta alternativa de carguo, se recomienda que la altura de\nlos tubos no exceda de 1.50m con la finalidad de proteger el aplastamiento en los tubos de las camas inferiores. (Ver Figura N= 03).\nel caso necesario transportar tubos de PVC de distinta serie debern\ncargarse primero los tubos de paredes ms gruesas. Para efectos de economizar fletes, es posible embonar los tubos, unos de otros, cuando los dimetros lo permitan.\nPara los casos de efectuar transporte local o en obra, es necesario adoptar las\nprecauciones indicadas anteriormente cuidando la correcta disposicin de los tubos tal como se indica en la figura N= 04.\nla situacin lo merezca es factible preparar los tubos a\ntransportar en atados, esta situacin permite aprovechar an ms la altura de las barandas de los vehculos, toda vez que el atado se comporta como un gran tubo con mayor resistencia al aplastamiento, sobre todo de aquellos que se ubiquen en la parte inferior.\natado se prepara con amarres de camo, cordel o con algn\nelemento protector (papel, lona, etc.). (Ver figura N= 05)\nse reciba los tubos PVC, en los lugares donde se desarrollan los\nproyectos o en los almacenes de los distribuidores, deben tomarse algunas precauciones, la cuales, con la frecuencia que se hagan, se deben convertir en procedimientos de recepcin por parte del personal a cargo de los almacenes.\nsiguientes recomendaciones se han convertido en prcticas comunes,\na fin de prevenir eventuales problemas. Especificaciones T?cnicas Constructivas\nCada embarque de tubos deber ser inventariado e inspeccionado tan pronto se\nreciba. Los tubos son despachados de fbrica con extremo cuidado y es responsabilidad de la entidad que recibe el material asegurarse que no exista perdidas, extravos o daos.\nLa documentacin que acompaa cada despacho deber indicar un listado completo\nde todos los artculos. Los artculos recibidos debern chequearse contra estas facturas o guas, cualquier error de parte del fabricante deber ser reportado de inmediato, al transportista o distribuidor, haciendo las anotaciones correspondientes en las guas de despacho o facturas.\nPara aceptar despachos que se reciban, se recomienda seguir el siguiente procedimiento.\n1. Haga un examen general de la carga. Si la carga aparece intacta, una inspeccin ordinaria, mientras que est descargando la mercadera, es suficiente para asegurar que los tubos se encuentran en buenas condiciones. 2. Verifique las cantidades totales de cada artculo contra la gua de despacho (tubos, anillos de caucho, accesorios, lubricante,\npegamento, etc.). 3. Notifique al transportista inmediatamente y haga el reclamo de acuerdo a las instrucciones del caso. 4. Separe cualquier material daado. No lo use ni lo ponga a disposicin del pblico consumidor. El vendedor o el fabricante informara del procedimiento a seguir para devolucin y reposicin si fuera el caso. 5. Tome siempre en cuenta que el material que se recibe puede ser enviado como tubos sueltos, en paquete o acondicionados de otra manera.\nManipuleo y Descarga.- T?cnicas Constructivas Especificaciones\nLa forma en que los tubos de PVC son descargados, es una decisin y responsabilidad de la persona o entidad que la recibe.\naprovechando los paquetes que pueden pedirse al fabricante cuando el volumen as lo justifique; sin embargo, los tubos pueden ser descargada mano individualmente.\nEl reducido peso de los tubos de PVC facilita su manipuleo, en todo caso los tubos y accesorios no deben ser dejados caer el suelo para evitar daos en el material que puedan disminuir su resistencia. (Ver Figura N= 06)\nTambin debe prevenirse la posibilidad de que los tubos caigan o vayan a apoyarse en sus extremos o contra objetos duros, lo cual podra originar daos o deformaciones permanentes.\nPara evitar todo riesgo de deterioro, los tubos y accesorios no deben arrastrarse por el suelo para evitar daos por abrasin. (Figura N= 07).\nAlmacenaje.Un frecuente problema que se tiene en los almacenes de los distribuidores que utilizan tubos de PVC, son los daos que los mismos sufren durante el periodo de almacenaje. Las siguientes prcticas y procedimientos son recomendados a fin de prevenir daos en los tubos y accesorios complementarios.\nTubos.Especificaciones T?cnicas Constructivas\nEl almacn de los tubos de PVC debe estar situado lo ms cerca posible a la obra. El almacenaje de larga duracin a un costado de la zanja no es aconsejable. Los tubos deben ser trados desde el almacn al sitio de utilizacin, medida que se los necesite.\nLos tubos de apilarse en forma horizontal, sobre maderas de 10 cm de ancho aproximadamente, distanciados como mximo 1.50 m de manera tal que las campanas de los mismos queden alternadas y sobresalientes, libre de toda erosin exterior. (Ver Figura N 08).\nEn caso de no disponer de bastidores, la superficie de apoyo debe ser nivelada y plana colocando estacas de soporte lateral cada 1.50 m (Ver figura N 09).\nLa altura de cada pila no debe sobrepasar u metro y medio (1.50m). Los tubos deben ser almacenados al abrigo del sol, para lo cual es conveniente usar tinglados, si en cambio se emplearan lonas o fibras plsticas de color negro, se ha de dejar una ventilacin adecuada en la parte superior de la pila. Es recomendable almacenar los tubos separando dimetros y clases Especificaciones T?cnicas Constructivas\nLos accesorios o piezas especiales de PVC, que son complemento de los tubos, generalmente se despachan a granel, debiendo almacenarse en bodegas frescas o bajo techo hasta el momento de utilizacin. Los anillos de caucho no deben almacenarse al aire libre, debindose proteger de los rayos solares aprtelos de los aceites, grasas y de calor excesivo. Si el almacenamiento de ser muy prolongado, este debe hacerse adems en un lugar fresco.\nInstalacin de tuberas.-\nAntes de proceder al descenso del tubo al fondo de la zanja es necesario asegurarse:\nQue no exista tierra, graba o piedras en su interior. Que no presente muestras de golpeo o rajaduras. El descenso de los tubos de PVC a la zanja, puede ser efectuado manualmente.\nMontajes de los Tubos de PVC con Anillos de Jebe.Verificar la existencia de chafln en el extremo espiga del tubo, este es de 15 grados y es el indicado para una buena y fcil insercin. En el caso de los tubos sin chafln, por corte de ajuste o\naprovechamiento de longitudes cortas, este puede efectuarse siguiendo el proceso mostrado en las figuras (N 13, 13b, 13c).\nEspecificaciones T?cnicas Constructivas Ensamble.-\nLa conexin de un tubo PVC a otro, se efecta insertando el extremo achaflanado\na la campana con el anillo de caucho.\n03.04. SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS\n03.04.01. UNION PP P/HDPE 63MM(2) - (u)\nLos trabajos a ejecutar esta partida comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios para llevar a cabo las obras civiles del suministro e instalacin de UNION PP P/HDPE 63 mm, teniendo en consideracin que todos los accesorios debern ser revisados cuidadosamente antes de ser instaladas a fin de descubrir defectos tales como roturas, rajaduras, porosidades, etc. Asimismo se verificar que queden libres de cuerpos extraos. Especificaciones T?cnicas Constructivas\nAnillo de goma MUNICIPALIDAD Garra de Nylon Tuerca\nInstalacin de unin\ndel accesorio. Luego\nintroduzca el extremo de la tubera hasta llegar al\ninterno y haga una marca con un\nlpiz de agua o marcador. Saque la tubera del accesorio.\nen la tubera. La tuerca por el momento\ndebe quedar libre. La\ndebe quedar aproximadamente a 10mm (1cm) del\nextremo de la tubera.\nest sobre la tubera y no dentro del\nInserte la tubera en el cuerpo del accesorio (junto con la garra y el\nanillo de goma). tuerca\nAsegrese de que la tubera llegue al debe seguir libre.\nhasta que la ltima rosca del\naccesorio haya desaparecido. Para medidas menores (hasta 32mm) se pueden instalar los accesorios simplemente con las manos sin necesidad de herramientas.\nhaya desaparecido. Para medidas mayores de 40mm hasta 110mm debe Especificaciones T?cnicas Constructivas\nutilizar una llave para tubera o una llave de cadena.\nVerifique que la ltima rosca del cuerpo del accesorio haya\ndesaparecido debajo de la tuerca. En caso de que la accesorio y verifique que la adecuada.\nno pueda ajustarse ms desarme el de\nestn en la posicin\nCapataz Operario Pen Union PP 63MM (2) P/HDPE 63mm Herramientas Manuales\nSe medir el suministro e instalacin de cada Unin PP 63MM (2) P/HDPE 0 63mm, con el equipamiento indicado como una unidad (U) a ser pagada.\nEl pago se har por Unin PP 63MM (2) P/HDPE 0 63mm,,\nequipamiento completo instalado, que haya cumplido con las pruebas especificadas a\nsatisfaccin y con la aprobacin del Supervisor y/o Inspector, aplicando el precio unitario.\n03.04.02. CODO PVC, NTP ISO 4422 63mmx45 - (u)\nLos trabajos a ejecutar esta partida comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios para llevar a cabo las obras civiles del suministro e instalacin de Codo PVCUF, NTP-ISO4422 63 mm x 45, teniendo en consideracin que todos los accesorios debern ser revisados cuidadosamente antes de ser instaladas a fin de descubrir defectos tales como roturas, rajaduras, porosidades, etc. Asimismo se verificara que queden libres de cuerpos extraos.\nCapataz Operario Pen Pegamento para Tubera PVC Codo PVC-UF, NTP-ISO4422 63 mm x 45 Herramientas Manuales Especificaciones T?cnicas Constructivas\nSe medir el suministro e instalacin de cada Codo PVC-UF, NTP-ISO4422 63 x 45 mm, con el equipamiento indicado como una unidad (U) a ser pagada.\nEl pago se har por Codo PVC-UF, NTP-ISO4422 63 mm x 45 , con el equipamiento completo instalado, que haya cumplido con las pruebas especificadas a satisfaccin y con la\naprobacin del Supervisor y/o Inspector, aplicando el precio unitario.\n03.04.03. CODO PVC, NTP ISO 4422 63mmx22.5 - (u)\nLos trabajos a ejecutar esta partida comprende el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipos y servicios para llevar a cabo las obras civiles del suministro e instalacin de Codo PVC-UF, NTP-ISO4422 63 mm x 22.5, teniendo en consideracin que todos los accesorios debern ser revisados cuidadosamente antes de ser instaladas a fin de descubrir defectos tales como roturas, rajaduras, porosidades, etc. Asimismo extraos. se verificara que queden libres de cuerpos\nDurante los trabajos de colocacin hay que cuidar que no queden atrapados objetos y materiales extraos dentro de los accesorios. Para evitarlo se debe taponar las entradas de los accesorios cada vez que el trabajo se interrumpa. Especificaciones T?cnicas Constructivas\nCapataz Operario Pen Pegamento para Tubera PVC Codo PVC-UF, NTP-ISO4422 63 mm x 22.5 Herramientas Manuales\nSe medir el suministro e instalacin de cada Codo PVC-UF, NTP-ISO4422 63 x 22.5 mm, con el equipamiento indicado como una unidad (U) a ser pagada. Mtodo de Pago.-\nEl pago se har por Codo PVC-UF, NTP-ISO4422 63 mm x 22.5, con el equipamiento completo instalado, que haya cumplido con las pruebas especificadas a satisfaccin y con la aprobacin del Supervisor y/o Inspector, aplicando el precio unitario.\n03.04.04. ABRAZADERA D/ANCLAJE PARA TUBERIA HDPE@20M (u)\n03.05. DADOS DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS\n03.05.01. DADOS DE CONCRETO f"c=175Kg/cm2 PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS - (u)\nNota: Para ejecutar esta partida se deber guiar con el tem N 02.06.04\n03.05.02. DADOS DE CONCRETO 0.3x0.3x0.3m f"c=175Kg/cm2 PARA ANCLAJE DE T-HDPE - (u)\nNota: Para ejecutar esta partida se deber guiar con el tem N 02.06.04 Especificaciones T?cnicas Constructivas\n03.06. PRUEBA HIDRAULICA\nLa prueba hidrulica tiene por finalidad el verificar si todas las operaciones realizadas para la instalacin de la tubera han sido ejecutadas correctamente. Antes de efectuar la prueba debe verificarse lo siguiente:\nLa tubera tenga un recubrimiento mnimo de 30 cm. Las uniones y accesorios estn descubiertas. Al llenar la lnea debe purgarse convenientemente para eliminar las bolsas de aire. Los bloques de anclaje tendrn un fraguado mnimo de 7 das. Los tapones debern estar correctamente anclados para evitar fugas en estos durante la realizacin de la prueba. Es conveniente que la lnea a probar no exceda los 400 m.\n03.06.01. DOBLE PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA - (m)\nLa finalidad de las pruebas hidrulicas y desinfeccin, es verificar que todas las partes de la lnea de agua potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas\ncontrafugas y desinfectadas, listas para prestar servicios.\nTanto el proceso de prueba como sus resultados sern dirigidos y verificados por la Empresa, con asistencia del Constructor, debiendo ste ltimo proporcionar el personal, material, aparatos de pruebas, de medicin y cualquier otro elemento que se requiere para las pruebas.\nLas pruebas de las lneas de agua se realizarn en etapas: Especificaciones T?cnicas Constructivas\nPrueba hidrulica a zanja abierta.\nPara redes locales, por circuitos. Para conexiones domiciliarias, por circuitos.\nPara lneas de impulsin, conduccin, aduccin por tramos de la misma clase de tubera.\nPara redes con sus conexiones domiciliarias, que comprendan a todos los circuitos\nen conjunto o a un grupo de conjuntos.\nPara lneas de impulsin, conduccin y aduccin, que abarque todos los tramos conjunto. de\nDe acuerdo a las condiciones que se presenten en obra, se podr efectuar separado la prueba a zanja con relleno compactado, de la prueba de desinfeccin. zanja abierta, la de redes con sus correspondientes conexiones domiciliarias. De igual manera podr realizarse en una sola prueba a por\nEn la prueba hidrulica a zanja abierta, slo se podr subdividir las pruebas de los\ncircuitos o tramos completos, debiendo previamente ser aprobados por la Empresa.\nConsiderando el dimetro de la lnea y su correspondiente presin de prueba, se\nelegir, con aprobacin de la Empresa, el tipo de bomba de prueba que puede ser accionada manualmente o mediante fuerza motriz.\nLa bomba de prueba deber instalarse en la parte ms baja de la lnea y de ninguna manera en las altas.\nPara expulsar el aire de la lnea de agua que se est probando, deber necesariamente instalarse purgas adecuadas en los puntos altos, cambios de direccin y extremos de las mismas. Especificaciones T?cnicas Constructivas\nLa bomba de prueba de prueba y los elementos de purga de aire de conectarn a la tubera mediante:\nAbrazaderas, en las redes locales, debiendo ubicarse preferentemente frente a lotes, en donde posteriormente formarn parte integrante de sus conexiones domiciliarias.\nSe instalarn como mnimo 2 manmetros de rangos de presin apropiados, preferentemente en ambos extremos del circuito o tramo a probar.\nLa Empresa previamente al inicio de las pruebas, verificar\nfuncionamiento de los manmetros, ordenando la no utilizacin de los malogrados o los que no se encuentren calibrados.\nMano de Obra, Materiales y Equipos. capat az\nOpera rio Pen Hipoclorito de Calcio 70% Tapn hembra PVC-UF, NTP-ISO4422 63 mm Bomba/manmetro para prueba hidrulica Balde de Prueba hidrulica\nProcedimiento Constructivo.La presin de prueba a zanja abierta, ser de 1.5 de la presin nominal de la tubera de redes y lneas de impulsin, conduccin y aduccin; y de 1.0 de esta presin nominal, para conexiones domiciliarias, medida en el punto ms bajo del circuito o tramo que se est probando.\nEn el caso que el Constructor solicitar la prueba en una sola vez, tanto para las redes como para sus conexiones domiciliarias, la presin de prueba ser de 1.5 de la presin nominal. Especificaciones T?cnicas Constructivas\nAntes de proceder a llenar las lneas de agua a probar, tanto sus accesorios como sus Grifos Contra Incendio previamente debern estar anclados, lo mismo que\nefectuado su primer relleno compactado, debiendo quedar slo al descubierto todas sus uniones.\nSlo en casos de tubos que hayan sido observados, stos debern permanecer descubiertas en el momento que se realice la prueba. La presin de prueba a zanja con relleno compactado ser la misma de la presin nominal de la tubera.\nEn los accesorios, vlvulas y grifos contra incendio se considerar a\ncampana de empalme como una unin de medida en el punto ms bajo del conjunto de circuitos o tramos que se est probando.\nNo se autorizar realizar la prueba a zanja con relleno compactado y desinfeccin, si previamente la lnea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja abierta.\nLa lnea permanecer llena de agua por para proceder a iniciar la prueba.\nun perodo mnimo de 24 horas,\nEl tiempo mnimo de duracin de la prueba ser de dos (2) horas debiendo la lnea de agua permanecer durante este tiempo bajo la presin de prueba.\nNo se permitir que durante el proceso de la prueba, el personal que permanezca dentro de la zanja, con excepcin del trabajador que bajar a inspeccionar las uniones, vlvulas, accesorios, etc.\nA medida que se verifique el montaje de la tubera y una vez que estn colocados en su posicin definitiva todos los accesorios que debe llevar la instalacin, se proceder a hacer pruebas parciales de presin interna por tramo de 300 metros a 500 metros, como mximo en promedio. El tramo Especificaciones T?cnicas Constructivas en prueba debe quedar con las paredes exteriores y parte superior de las\ntuberas cubiertas con material de prstamo\n(arena gruesa zarandeada o material propio zarandeado), prueba\nal efectuar la\nhidrulica la totalidad de empalmes (espigas y campanas) quedaran descubiertas.\nEl tramo a prueba se llenara de agua empezando del punto de mayor presin de manera que se logre asegurar la completa eliminacin del aire por la vlvula y grifos de la parte ms alta.\nPor medio de bomba de mano, colocada en un punto ms bajo se llenara gradualmente el tramo en prueba a la presin de trabajo. Esta presin ser mantenida mientras se recorre la tubera y se examinan las uniones en sus dos sentidos (15 min. Sin alteracin de la aguja, si no se hace el recorrido). Si el manmetro se mantiene sin prdida alguna, la presin se elevara a la de comprobacin, utilizando la misma bomba. En esta etapa la presin debe mantenerse constante durante un mnimo sin bombear por cada 10 libras de aumento de presin.\nLa presin mnima de comprobacin para servicios de presin normal de trabajo, ser de 150 lb/pulg2. Se considerara como presin normal de trabajo, la presin media entre la mxima y la mnima de la instalacin, como valor recomendado y mientras no se indique lo contrario, dicha presin ser equivalente a 60 lb/pulg2, y la presin mnima de comprobacin a la que debe someterse la instalacin ser equivalente a dos veces la presin normal de trabajo.\nLa segunda prueba hidrulica ser en forma conjunta red matriz y conexiones domiciliarias (P = 110 lb/pulg2, tmn = 1/2 hora), la finalidad es verificar la presin al interior de la tuberas domiciliarias y accesorios, y el correcto proceso de instalacin de la cometida domiciliaria desde la red hasta la caja de registro. La prueba hidrulica ser hasta las bateras telescpicas PVC o tapones de PVC de 1/2 ubicados en las cajas de registro. Especificaciones T?cnicas Constructivas\nPara la prueba final se abrir todas las vlvulas, grifos, bocas de riego, descargas, etc. Y se dejara penetrar el agua lentamente para eliminar el aire, antes de iniciar\nla prueba a presin. Si fuera posible es conveniente empezar la carga por la parte baja dejando correr el agua durante cierto tiempo, hasta estar seguro que estas bocas, no dejen escapar ms aire.\nEn la prueba final no ser indispensable someterla a sobre-presin, pero si ser indispensable someterla a la presin normal de trabajo y luego a la presin esttica o sea a la presin normal a la que puede someterse la tubera.\nLa prueba se considerara positiva si no se producen roturas o prdidas de ninguna clase. La prueba se repetir tantas veces como sea necesario hasta conseguir un resultado positivo.\nLos procedimientos y ejecucin respectiva sern previamente aprobados por la Supervisin y/o Inspeccin.\nEn conexiones domiciliarias hidrulica se\ncon cajas de registro existentes, la prueba\nrealizara hasta un prximo, a los empalmes de las bateras telescpicas de PVC, para su efecto se instalaran tapones hembra de PVC de 1/2, o los que sean convenientes.\nDesinfeccin de la Tuberas\nTodas las lneas de agua antes de ser puestas en servicio, sern completamente desinfectadas de acuerdo con el procedimiento que se indica en la presente Especificacin y en todo caso, de acuerdo a los requerimientos que puedan sealar los Ministerios de Salud Pblica y Vivienda. El dosaje de cloro aplicado para la desinfeccin ser de 50 ppm.\nEl tiempo mnimo del contacto del cloro con la tubera ser de 24 horas, procedindose a efectuar la prueba de cloro residual debiendo obtener Especificaciones T?cnicas Constructivas\npor lo menos 5 ppm. De cloro.\nEn el periodo de cloracin, todas las vlvulas, grifos y otros accesorios, sern operados repetidas veces para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solucin de cloro.\nDespus de la prueba, el cloro ser totalmente eliminado de la tubera e inyectndose con agua de consumo hasta alcanzar 0.2 ppm. De cloro.\nSe podr utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuacin, en orden de preferencia: Cloro liquido Compuestos de Cloro disueltos en agua Compuestos de cloro seco\nCompuestos de cloro disuelto con agua.-\nPara la desinfeccin de la tubera por compuestos de cloro disuelto, se podr usar compuestos de cloro tal como, hipoclorito de calcio o similares y cuyo contenido de cloro utilizable sea conocido. asegurar la difusin efectiva del cloro en toda la lnea. Para controlar la cantidad inyectada y\nEn la desinfeccin de la tubera por compuestos de cloro disuelto, se podr usar compuestos de cloro tal como, hipoclorito de calcio o similares y cuyo contenido de cloro utilizable sea conocido. Para la adicin\nde estos productos, se usara una proporcin de 5% de agua, determinndose las cantidades a utilizar mediante la siguiente frmula: C x L g= % Cl x Especificaciones T?cnicas Constructivas\nGramos de hipoclorito. p.p.m. o mgs por litro Litros de agua.\nC = deseado. L =\nLa medicin de esta partida es en metros lineales (m.l) de la tubera realizada la prueba hidrulica y desinfectada, y que haya sido aprobado por la Supervisin y/o Inspeccin.\nEl pago de esta partida se efectuara en metros lineales (m.l), aplicando el costo unitario correspondiente, entendindose que dicho precio y pago constituirn compensacin total (mano de obra, leyes sociales, equipos, herramientas, impuestos y cualquier otro insumo o suministro que se requiere para la ejecucin del trabajo.\n04.01. FLETE TERRESTRE - (Global)\n04.02. FLETE RURAL - (Global)\nEsta partida consiste en transportar todos los materiales necesarios para la obra, desde los centros de abastecimiento por medio vehicular hasta la ubicacin de la obra, as mismo comprende el transporte rural necesario para el\nabastecimiento de materiales al lugar de ejecucin de la obra.\nPara la ejecucin de esta partida, se deber tener cuidado al transportar los materiales tales como cemento con el agua producto de lluvias para ello se dotar de medidas de seguridad adecuadas. y otros evitando contacto\nEl trabajo ejecutado ser medido en forma global (glb) y la forma de pago ser segn rendimiento de anlisis de costos unitarios en forma global.\nEl Agua que cumpla los requisitos indicados en la NTP 339.088. Se podr verificar en obra, el supervisor deber comprobar que se trata de agua potable apto para el consumo.\nLos agregados debern cumplir con La NTP 400.037 ASTM C 30. 5.1.2.1. El agregado fino:\nConstituido de arenas naturales y/o manufacturadas, deber ser durable, limpio, duro, no tener ms de 5% de arcillas o limos ni ms de 1.50 % de materias orgnicas, su gradacin deber cumplir lo indicado en la norma ASTM-C33. Especificaciones T?cnicas Constructivas\nEl agregado no deber retener ms del 45 % de dos tamices consecutivos cualesquiera.\n9.5 mm (3/8N)\n(N- 4) m m 23.60 mm (N- 8) 4.75 1.1 mm (N- 16) 8 600 um (N-30) 300 um (N-50)\nPORCENTAJE QUE PASA EM PESO (%) 10 0 85 100 80 90 50 75 30 50 10 20 2 Fuente: ASTM-C33 -5\n150 um (N- 100)\n5.1.2.2. El agregado grueso:\nConstituido por piedra partida, grava partida, canto rodado partido o cualquier otro material inerte aprobado por la Supervisin, no deber tener ms de 5% de arcillas o limos ni ms de 1.5% de materias orgnicas. Su tamao mximo ser hasta un tercio (1/3) el espesor de la garganta (segn ACI - 3.3.2). La norma ASTM C-33 establece los siguientes requisitos denominando a la piedra por el tamao mximo del agregado.\n5.1.2.3. Arena Fina:\nSe considera arena fina al material que luego de zarandearlo queda comprendido entre las mallas N- 4 y N- 200 (granos no mayores de 0,4 mm ni menores de mm). No debe contener ms de 2% de arcilla. Ser limpia, lavada y bien graduada. Estar constituida por partculas de material duro, resistente y durable, no recubiertas por ninguna sustancia oleaginosa, libre de impurezas, salitre y material orgnico, o en caso de contener sales deber lavarse previamente con agua. Especificaciones T?cnicas Constructivas\n5.1.3. CEMENTO 5.1.3.1. TIPOS: 5.1.3.1.1. Tipo I:\nCemento Prtland Normal Tipo I, segn NTP 334.009 ASTMC150, originario de fbrica, el empaque no tendr perforaciones y se deber certificar que la antigedad de fabricacin sea menor a un mes. Par uso requieran propiedades especiales del cualquier otro tipo. que no\nPara uso general, y especficamente cuando se desea moderada resistencia los sulfatos o moderado de calor de hidratacin.\nPara utilizarse cuando se requiere altas resistencias inciales:\nPara emplearse cuando se desea bajo calor de hidratacin.\nPara emplearse cuando se desea alta resistencia a los sulfatos.\nREQUISITOS FISICOS: TIPO DE CEMENTO I Cont. Aire del Mortero (A) %(Mx.) %(Mn.) 12 12 12 12 12 II III IV V\n(m2/kg)(Mtodos alternativos)(B) Ensayo de\nTurbidimetro. (Min.) Ensayo Permeabilime tro. (Min.) Expansin de Autoclave % (Mx.). Resistencia no menores que los valores 280 280 280 280 160 160 160 160 de\nmostrados para edades indicadas Resistencia a la Compresin,\n0.8 12 (120)\n12 (120) 19 (190)\n10 (100) 17 (170)\n8 (80) 7 (70) 17 (170) 15 (150) 21 (210)\nTiempo de Fraguado (Mtodos Alternativos)(D) Ensayo deGillmore (Minutos) Fragua Inicial: No 60 60 60 60 60\nNo 600 Vicat 600 600 600 600\nmayor que Ensayos de (minutos) Tiempo deFraguado: No menos de Tiempo deFraguado: No ms de\nEl cumplimiento con los requisitos de estas NTP, no necesariamente asegura que el contenido de aire deseado se obtendr en el concreto.\nCualquiera de los dos mtodos de ensayo pueden usarse a opcin de laboratorio de ensayo. Sin embargo cuando la muestra no cumple con los requisitos del ensayo con el permeabilimetro de aire, se usara el ensayo del turbidimetro y regirn los requisitos de este mtodo dado en la tabla.\nLa resistencia ensayada a cualquiera de las edades establecidas no sern menores que las alcanzadas a cualquiera edad previa especificada.\nEl comprador debe especificar el tipo de ensayo de tiempo de fraguado requerido, en caso que no especificara, regirn solamente los requisitos del Ensayo del Vicat.\nEl tiempo de fraguado es aquel descrito como tiempo de fraguado inicial en el Mtodo de Especificaciones T?cnicas Constructivas Ensayo C 191.\nREQUISITOS FISICOS OPCIONALES (A)\nTIPO DECEMENTO I Falso Fraguado, (P. Calor de Hidratacin 7 Das (Mx.). (kJ/kg) 28 Das (Mx). (kJ/kg) Resist. Comp. (Mpa) 28 Das Resist. ASulfatos, 14 das, (Exp.) Mx. (D) NOTAS: 28 22 28 (B) 0.04 Cal/g % 50 II 50 III 50 IV 50 V 50\nEstos requisitos opcionales son aplicables solamente cuando sea expresamente solicitado. Se verificara la disponibilidad.\nEs lmite opcional para la suma del silicato tricalcico y aluminato tricalcico no se solicitara cuando si se solicita este lmite opcional. Estos requisitos de resistencia se aplican cuando sean solicitados ya sea el calor de hidratacin o la suma de silicato tricalcico y aluminato tricalcico.\nCuando se especifique el calor de hidratacin, este ser en vez de los limites de C3S, C2S y C3A listado en la tabla 1 (Requisitos Qumicos).\nCuando se especifique la resistencia a los sulfatos, este ser en vez de\nlos limites de C3A y C4AF + 2C3A listado en la tabla 1 (Requisitos Qumicos)\n5. 1 . 4 . YESO\nEs un producto fabricado exclusivamente para obras civiles con los ms altos estndares de calidad. Presentacin.El yeso mayormente se comercializa en el mercado con una de plstico de 20kg.\nAplicaciones.El yeso El Milagro es utilizado para:\nEmpaste de paredes. Fabricacin de morteros.\nBlancura: 80 Pureza: 87.91% (CaSO4) Densidad: 1.311 gr. / cc. Humedad: 5.69% Malla N 325: 95.7% SiO2: 0.09% Fe2O3: 0.66% Al203: 0.12% Impurezas: 12.11\n5.1.5. CAL DE OBRA:\nProducto fabricado exclusivamente para obras civiles con los ms altos estndares de calidad. Especificaciones T?cnicas Constructivas\nPresentacin.La cal mayormente se comercializa en el mercado con una de plstico de 20kg. Aplicaciones. Cal Incamel tiene los siguientes usos: Fabricacin de morteros. Como desinfectante de tierra y silos. Como impermeabilizante de pisos. Como regulador de ph.\nEspecificaciones Tcnicas. Blancura: 75 Pureza: 87.9% (CaO) Densidad 1.2611 / cc. : gr. Humedad 3.01% : Malla N 200: 85%\nImpurezas: 11.7% PH: bsico 5.1.6. CONCRETO\nRespecto a la dosificacin del concreto, segn su resistencia a la compresin existen varios datos, dependiendo adems de la mencionada dosificacin se calcula por peso y volumen. As se tiene por ejemplo: Concreto Columnas fc = 175kg/cm2 (M3) MATERIAL Cemento Arena Gruesa Piedra Chancada INFES 8.66 Bolsas 0.51 0.76 M3 M3 8.85 CAPECO Bolsas 0.57 M3 0.58 M3\nCantidades de materiales por metro cbico de concreto\nCUADRO I Especificaciones T?cnicas Constructivas\nMATERIALES POR M3 Cemento (Bolsas) 140 175 210 245 280 1:2.8:2.8 1:2.3:2.3 1:1:9:1.9 1:1.5:1.6 1:1.2:1.4 7.01 8.43 9.73 11.50 13.34 Arena Gruesa (M3) 0.51 0.49 0.48 0.45 0.40 Piedra Chancada (M3) 0.64 0.61 0.60 0.58 0.58 0.184 0.184 0.185 0.187 0.188\nNota: (No se considera desperdicios) El cuadro II considera un asentamiento de 3, un tamao de agregado de % y un modulo de fineza, tambin variable de 2.40 a 3.00.\nEstn hechos de alambre retorcido con bajo contenido de carbn. La Viga comercializa clavos con cabeza estriada, gruesos de gran solidez. Estos clavos son los ms fuertes del mercado, lo cual evita que se doblen y permite tener una diversidad de aplicaciones. Presentacin.Estos clavos se comercializan en cajas de 30 kg. en los siguientes tamaos: Clavos con cabeza de 2 Clavos con cabeza de 2 % Clavos con cabeza de 3 Clavos con cabeza de 4\nAplicaciones.En obras fuertes de construccin como encofrados, columnas, techos, andamios, etc. COMPOSICIN QUMICA: SAE J403e Especificaciones T?cnicas Constructivas\nCOMPOSICIN QUMICA C mx. P mx. SAE J403e 0.1 0.04 Mn 0.30-0.50 S mx. 0.05\nPROPIEDADES MECNICAS: CALIBRE NOMINAL, d (NBWG) 16 15 13 12 10 9 8 7 DIMETRO NOMINAL DE ESPIGA, d (mm) 1.65 1.83 2.41 2.77 3.4 3.76 4.19 4.57 RESISTENCIA A LA TRACCIN (kg/mm2) MIN. 75.5 75.5 70 70 70 70 65 65 MAX. 130 130 115 115 115 115 115 115\nDIMENSIONES: Los clavos se designan por la longitud (L). Se comercializan en las siguientes dimensiones: ESPECIFICACIN DEL PRODUCTO, Lxd (PULG.xCALIBRE) 2" x 13 2" x 12 2 % " x 12 2 % " x10 2 2% 3 3 DIMENSIONES LONGITU LONGITUD D NOMINA (PULG.) 2 2 % DEL CLAVO L (mm) 50.8 50.8 63.5 63.5 76.2 76.2 DIAMETRO DE LA ESPIGA d (mm) 2.41 2.77 2.77 3.4 3.4 3.76 DIMETRO DE LA CABEZA min D (mm) 4.64 5.71 5.71 6.43 6.43 7.07\n3" x 10 3" x 9\n4" x 8 4" x 7\nPRESENTACIN: En cajas de cartn de 15kg, conteniendo 15 bolsas de 1Kg. 5.1.8. ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO\nAcero de construccin corrugado: Tolerancias dimensionales, propiedades mecnicas y composicin qumica de acuerdo a ASTM A615 (Grado 60) y NTP 341.031-2001.\nDIMENSIONES NOMINALES NQ DIAMETRO mm (*)8 3 12 4 5 6 8 11 1/2 5/8 3/4 1 13/4 (*)3/8 Pulg. 0.39 0.56 0.89 0.99 1.55 2.24 3.98 7.91 50 71 113 127 198 285 507 958 25.1 29.9 37.7 39.9 49.9 59.9 79.8 109.7 12000 MASA kg/m\nTambin se suministra en rollos de aproximadamente 200 kg en 3/8N y 8mm. Tambin se suministra en longitudes de 4500 y 6000mm y otras longitudes. TOLERANCIAS DIMENCIONALES Y DE FORMA NOMINA LONGITU MASA % INDIVIDU AL > 10 10 150 -50 -6 -6 LOTE -6 -4\nLa cantidad de barras de un mismo dimetro nominal que se Especificaciones T?cnicas Constructivas\npresenta a inspeccin como un conjunto unitario.\n5.1.9. ESMALTE SINTETICO\nEsmalte sinttico a base de resinas alqumicas, con las siguientes caractersticas:\nAcabado Color Expediente Slido volumen Peso especfico Mtodo de aplicacin Diluyente Secado tacto Secado duro Repintado Espesor pelcula seca Rendimiento terico\n: Brillante : El que indique el : Mnimo 30% : 0.89 1.19 : Soplete, Brocha, Rodillo. : Thiner STD : 4 6 horas : 24 horas : 12 horas mnimo : 1.0 1.5 mils : 12.60 m2/l a 1.0 mils seco\nThiner STD, a base de solventes aromticos, alifticos, teres y cetonas (rater evaporation de 2).\n5.1.11. PEGAMENTOS PATA TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC Y CPVC\nLos pegamentos para tubos y accesorios de PVC y CPVC, Forduit, son fabricados en el Per desde 1964, de acuerdo a la Normas Tcnicas Peruanas 399.090 y 399.072, siguiendo los ms estrictos controles de calidad. El Pegamento Forduit disuelve ambas superficies a unir y las convierte en una sola pieza. Esto garantiza una perfecta hermeticidad de la unin. Sus nuevos envases de hojalata (PVC) y de vidrio (CPVC) Especificaciones T?cnicas Constructivas\nprolongan por mayor tiempo la vida til del producto.\nPara su seguridad contra adulteraciones todas las presentaciones del Pegamento Forduit estn rotuladas con el logotipo, numero de lote y fecha de produccin. El pegamento Forduit, permite unir un rango ms amplio de dimetros, por lo que puede usarse para dimetros desde % hasta 6 en sistemas a presin, desage y elctricos, en su presentacin tradicional. RENDIMIENTO APROXIMADO DE\nPEGAMENTO (UNION ESPIGA CAMPANA CEMENTO DISOLVENTE Nominal NTP ISO (m m) 40 63 75 90 110 140 160 200 250 315 355 400 NTP (Pulg ) 1 % 2 2 % 3 4 5 6 8 10 12 14 16 90 80 60 50 35 28 15 5 3 2 1 0.8\nTIEMPO DE CURADO (SECADO) TEMPERATURA C DIAMETRO % 1 1 Y 2 2 % 6 5 15 8 min 1 min 5 90 min 5min 10 min 30 min 16 - 40\nEstos tiempos varan con la temperatura. Cuadro Referencial 5.1.12. GASOLINA 84\nMezcla voltil de hidrocarburos ligeros, que contiene pequeas cantidades de aditivos, apropiada para uso en motores de ignicin por chispa y de combustin interna.\nDocuments similaires à gddgdgdgdgddg\nEspecificaciones Tec. Ccescce Jimy\n2.2 Especificaciones Tecnicas Veredas y Areas Verdes