Protiradonové izolace - Krasobruslení\nNávrh a pokládka proƟradonových izolací\nv nových i stávajících stavbách\nPožadavky na proƟradonové izolace\nProƟradonová izolace versus hydroizolace\nMateriály pro proƟradonové izolace\nNátĢrové, stĢrkové a stƎíkané izolace\nFaktory ovlivŸující úēinnost proƟradonových izolací\nSpojitost izolaēního systému\nTĢsné napojení vodorovné izolace na stĢny ve stávajících stavbách\nÚēinnost proƟradonových izolací\nNávrh a realizace proƟradonových izolací\nPoužiơ v nových stavbách\nPoužiơ ve stávajících stavbách\nPodklady pro návrh v nových stavbách\nPodklady pro návrh ve stávajících stavbách\nVýpoēet tloušƛky proƟradonové izolace\nProvádĢní proƟradonové izolace\nZákladním úkolem proƟradonové izolace je zvýšit tĢsnost\nkontaktních konstrukcí proƟ pronikání radonu z podloží\ndo interiéru budov. Aby mohla tuto funkci plnit, musí být\nproƟradonová izolace aplikována souvisle po celé ploše\nkonstrukcí, které jsou v kontaktu s podložím. Vlastní materiál izolace musí výraznĢ omezovat transport radonu\ndifúzí a celá izolaēní soustava vēetnĢ spojƽ a prostupƽ\nmusí eliminovat konvekƟvní složku transportu radonu.\n2 POŽADAVKY NA PROTIRADONOVÉ\nProƟradonová izolace plní souēasnĢ i funkci hydroizolace, a proto musí splŸovat všechny požadavky kladené\nna hydroizolace. Od bĢžných hydroizolací se proƟradonová izolace odlišuje požadavkem na stanovení souēinitele difúze radonu, který popisuje odolnost vlastního\nmateriálu izolace proƟ pronikání radonu difúzí. Všechny\nmateriály a prvky používané v systémech ochrany spodní\nstavby proƟ radonu musí tedy splŸovat následující požadavky [1, 5, 8].\n musí být stanoven souēinitel difúze radonu ve vlastním izolaēním materiálu, ve spoji a popƎípadĢ i v pƎípoji izolace k materiálu pƎíruby plášƛové trouby. Znalost souēinitele difúze je toƟž nezbytná pro výpoētové\nposouzení potƎebné tloušƛky proƟradonové izolace\nv závislosƟ na typu objektu a radonovém indexu\nstavby. Hodnota souēinitele difúze v místĢ spoje izolaēních materiálƽ ukazuje na to, zda je propracována\ntechnologie spojování, neboƛ tĢsnost spojƽ hraje\nklíēovou roli v zajištĢní bariérové funkce izolace. Investor musí od dodavatele vyžadovat takový druh\nspoje, na který byla izolace testována. Tuto skuteēnost je tƎeba mít na pamĢƟ zvláštĢ u fóliových izolací,\nu nichž byl souēinitel difúze stanoven až na výjimky\njen pro spoje vytvoƎené horkovzdušným svaƎováním.\nVe snaze zlevnit izolaēní práce však nĢkteƎí dodavatelé nahrazují svaƎované spoje neotestovanými spoji\nna bázi samolepících páskƽ, což je nepƎípustné, neboƛ\ntĢsnost tĢchto spojƽ je ve vĢtšinĢ pƎípadƽ v reálných\n musí mít životnost shodnou s pƎedpokládanou životnosơ objektu, neboƛ ztraơ-li izolaēní schopnost,\nmƽže to zpƽsobit poškození konstrukcí, které by jinak\nmohly plnit svou funkci v prƽbĢhu celé životnosƟ objektu. Navíc jsou po svém zabudování do konstrukce\nnepƎístupné a jejich výmĢna ēi oprava by si vyžádala\nznaēný stavební zásah a vysoké invesƟēní náklady\n(zpravidla vyšší než poƎízení nové izolace v novém\n musí odolávat veškerému namáhání, kterému budou\nv prƽbĢhu své životnosƟ vystaveny, tj. nejen namáhání hydrofyzikálnímu, ale i mechanickému a koroznímu\n(nesmí být z biologicky odbouratelných látek, musí\nbýt odolné proƟ chemismu podzemní vody, proƟ\nprorƽstání koƎenƽ, atd.),\n všechny prvky a materiály použité v izolaēním systému musí být navzájem sluēitelné, tj. nesmí se negaƟvnĢ ovlivŸovat. Plaơ to samozƎejmĢ i o vrstvách\npodkladních a ochranných,\n mechanické vlastnosƟ izolace (pevnost v tahu, tažnost atd.) musí být takové, aby pro daný typ založení\na dané konstrukēní provedení spodní stavby pƎenesla\npƎípustné mezní deformace.\n3 PROTIRADONOVÁ IZOLACE VERSUS\nJak již bylo výše uvedeno, ochrana proƟ vodĢ i radonu se\nzajišƛuje pouze jednou izolaēní vrstvou. Požadavky na bezpeēnost a kvalitu izolaēního souvrství jsou však v obou\npƎípadech dosƟ proƟchƽdné. Zaơmco na hydroizolaci\njsou nejvyšší nároky kladeny tam, kde je objekt zakládán\npod hladinou podzemní vody, nebo kde se kolem podzemí\nvyskytují nepropustné zeminy, v pƎípadĢ proƟradonové\nizolace je tomu zcela naopak. Nejvyšší bezpeēnost a spolehlivost musí vykazovat v zeminách suchých a vysoce\nDƽvodem je skuteēnost, že v zeminách nepropustných\nnebo dokonce pod hladinou podzemní vody, je jen velmi\nmalé nebo témĢƎ žádné množství pƽdního vzduchu, který\nse navíc mƽže šíƎit jen difúzí. Zato pro suché a propustné\npodloží je charakterisƟcký vysoký obsah pƽdního vzduchu a jeho transport proudĢním. V dƽsledku podtlaku\nve spodních parƟích domu je pak tento vzduch spolu\ns radonem nasáván netĢsnou konstrukcí spodní stavby\na to až ze vzdálenosƟ nĢkolika metrƽ od domu.\nMá-li být stavba chránĢna proƟ radonu z podloží prostƎednictvím proƟradonové izolace, musí být na její ochranu vždy použity kvalitní, trvanlivé a spolehlivé izolaēní\nmateriály, byƛ by k tomu z hydroizolaēního hlediska nebyly\nJe samozƎejmé, že požadovat absolutní plynotĢsnost\nizolace není v reálných podmínkách možné. Není to ale\nani zapotƎebí. Existují toƟž technicky pƎijatelná a cenovĢ\nvýhodná Ǝešení, která dokáží zvýšit spolehlivost izolaēního povlaku a jeho odolnost vƽēi prƽniku radonu. Mezi\ntato Ǝešení patƎí odvĢtrání podloží, vytvoƎení podtlaku\nv podloží pod budovou, podtlakové odvĢtrání vzduchové\nmezery umístĢné v kontaktních konstrukcích a nucené odvĢtrání vnitƎního vzduchu. Do ochrany je však zaƎazujeme\naž pƎi zvĢtšených nárocích na bezpeēnost, tj. pƎi vyšších\nhodnotách propustnosƟ a koncentrace radonu v podloží.\nNa ochranu proƟ radonu tedy není nutné vytváƎet ÞnanēnĢ nákladné izolaēní povlaky s akƟvním nebo pasivním\nkontrolním systémem, umožŸujícím kontrolu tĢsnosƟ\nvytvoƎením vakua mezi izolacemi a pƎípadnĢ i dodateēné\nutĢsnĢní izolaēních defektƽ.\n4 MATERIÁLY PRO PROTIRADONOVÉ\n4.1 Asfaltové pásy\nZ hlediska ochrany proƟ tlakové vodĢ a radonu patƎí mezi\nklady asfaltových pásƽ skuteēnost, že je lze celoplošnĢ\nnatavovat k podkladu, ēímž je vylouēena existence vzduchové mezery mezi izolací a stavební konstrukcí, kterou\nby se mohla nekontrolovatelnĢ šíƎit voda i radon.\nVlastnosƟ asfaltových izolaēních pásƽ závisí pƎevážnĢ\nna druhu a materiálu nosné vložky a na typu asfaltové\nkrycí hmoty. Podle typu krycí hmoty rozlišujeme pásy\nz asfaltƽ oxidovaných a asfaltƽ modiÞkovaných.\nAsfaltové pásy z oxidovaného asfaltu – jedná se o vývojovĢ nejstarší typ asfaltových pásƽ s dnes již pƎekonanou mechanickou i korozní odolnosơ. Tepelná stálost je omezena\ncca 70 °C a ohebnost teplotou 0 °C. V praxi se doporuēuje\ntyto pásy zpracovávat jen pƎi teplotách vyšších jak 5 °C,\njinak dochází pƎi jejich rozvinování k praskání krycí vrstvy.\nRovnĢž tažnost dosahuje pouhých 2–5ര% (bez výztužné\nvložky). Pohyby v konstrukci vyvolané sedáním, smršƛováním a teplotními zmĢnami vedou k namáhání pásu\nv místĢ spáry a k jeho postupnému trhání. asem nebo\nvlivem nižších teplot pásy kƎehnou, stávají se neohebnými\na lámou se. V žádném pƎípadĢ je není možné považovat\nza plasƟcko-elasƟckou látku, která snadno pƎeklene rƽzné\ndeformace podkladu pƎi zachování funkēních vlastnosơ.\nAsfaltové pásy z modiÞkovaného asfaltu – cílem modiÞkace je zvĢtšit rozmezí použitelnosƟ, tj. odstranit nebo\nsnížit kƎehkost asfaltƽ pƎi teplotách pod 0 °C a na druhé\nstranĢ omezit stékavost pƎi vyšších teplotách. ModiÞkací\nse rozumí taková úprava, pƎi které se asfalty mísí s vhodnými látkami organického polymerního pƽvodu. V souēasné dobĢ pƎevládají dva zpƽsoby modiÞkace asfaltƽ:\n1. plasƟcký typ modiÞkace pomocí atakƟckého polypropylénu (APP) – množství modiÞkaēní pƎísady se\npohybuje od 15 do 30ര%. Pásy tohoto typu vynikají\ndlouhou životnosơ, odolnosơ vƽēi vysokým teplotám\n(až do cca 140 °C), vƽēi UV záƎení a proƟ stárnuơ.\nOhebnost za chladu vyhovuje až do cca –20 °C. Prƽtažnost APP hmoty bez vložky dosahuje cca 50ര%.\nPlasƟcký charakter modiÞkace však zpƽsobuje, že\npo protažení se pás nevrací do pƽvodního tvaru. Pásy\ntohoto typu se navrhují tam, kde rozhoduje trvanlivost a kde izolaēní povlak není vystaven nadmĢrnému\nmechanickému zaơžení. Pásy s plasƟckou modiÞkací\nbývají lacinĢjší než s elasƟckou modiÞkací, jejich vlastnosƟ pƎi nízkých teplotách jsou však horší.\n2. elasƟcký typ modiÞkace pomocí SBS (styren-butadien-styren) kauēuku – tento typ pásƽ je elasƟcký\ni pƎi teplotách hluboko pod nulou. Až do cca –35 °C\nse netrhají a nelámou. Vynikají vysokou ßexibilitou\na tažnosơ, která mƽže dosahovat i nĢkolika stovek\nprocent (bez vložky). Po protažení se vrací do pƽvodního tvaru. Zato tepelná stálost 100 °C je horší než\nu APP pásƽ a rovnĢž odolnost vƽēi UV záƎení je nižší.\nPoužívají se na izolace pƎenášející stƎední až vysoká\nnapĢơ (SN 73 0600). Je nutno však upozornit, že\nvýsledné vlastnosƟ SBS pásƽ závisí na množství modiÞkaēní pƎísady. U kvalitních pásƽ by se mĢl obsah elasƟcké modiÞkace pohybovat mezi 7 a 15ര%. Poklesne-li\npod 7ര%, chová se asfalt za nižších teplot již témĢƎ\njako bĢžný asfalt oxidovaný. Vyšší obsah modiÞkaēní\npƎísady dává asfaltu i samozacelující schopnosƟ napƎ.\npƎi místním proražení.\nVĢtšina pásƽ se vyrábí s nosnou vložkou, i když nĢkteré modiÞkované SBS pásy se obejdou i bez ní. Výztužná\nvložka ovlivŸuje mechanické vlastnosƟ pásu, pƎedevším\npevnost v tahu a tažnost.\nVzhledem k nízké životnosƟ vložek na bázi papírových\na hadrových lepenek a netkaných jutových texƟlií nesmí\nbýt na proƟradonové izolace použity asfaltové pásy s tĢmito vložkami. Podle SN 73 0601 (2006) nesmí být jako\njediný materiál použity ani asfaltové pásy s vložkou z kovové fólie (nejēastĢji hliníkové), které mají jen minimální\ntažnost, navíc hliník mƽže pƽsobením alkalických vod\nkorodovat (nesmí být aplikovány na vlhký ēerstvý beton)\na koneēnĢ se i hƽƎe pokládají (po zahƎáơ nosné vložky\nz ní asfaltové krycí vrstvy mohou stékat, vložka se láme,\npochƽznost je po delší dobu omezena atd.).\nPƎednost by mĢla být dávána pásƽm s nenasákavými\nvložkami z minerálních, sklenĢných nebo synteƟckých\nvláken v podobĢ rohoží ēi tkanin. ObecnĢ plaơ, že vložky\nz tkanin jsou pevnĢjší a odolnĢjší na proražení než vložky\nz rohoží. Výrobky s vložkami z tkanin mají pevnost v tahu\naž 20 kN/m, zato pevnost pásƽ s vložkami z rohoží se\npohybuje mezi 6 kN/m (sklenĢné rohože) po 16 kN/m\n(polyesterové rohože). KromĢ menší pevnosƟ bývá nevýhodou nĢkterých sklenĢných rohoží i omezená tažnost\n(do 4 %), což mƽže ēinit poơže pƎi tvarování pásƽ v místech detailƽ. Tento nedostatek odstraŸují v poslední dobĢ\nznaēnĢ používané houževnaté a prƽtažné rohože z polyesteru (tažnost až 50 %), které poskytují pásƽm dobrou\ntvarovatelnost. I pƎi roztavení krycí asfaltové hmoty drží\ntakový pás dobƎe pohromadĢ.\nNosnou vložku mƽže tvoƎit i plastová fólie, napƎ. polyetylén.\nNĢkteƎí zástupci tĢchto materiálƽ mají na fólii nanesenu\nsamolepící vrstvu z modiÞkovaného asfaltu, která má jednak funkci izolaēní, jednak slouží k vzájemnému spojování\npásƽ a k plnoplošnému pƎipevnĢní k podkladu. Aplikace\nizolace se tak ve srovnání s procesem natavování zrychlí.\nZavedení modiÞkovaných pásƽ a kvalitnĢjších výztužných\nvložek umožnilo pokládat asfaltové pásy volnĢ (bez celoplošného natavení). Mechanické kotvení se provádí\npouze na svislých konstrukcích, obdobnĢ jako u fóliových\nizolací. Z hlediska izolaēní bezpeēnosƟ a spolehlivosƟ však\npƎedstavuje volné kladení asfaltových pásƽ rizikovĢjší\nvariantu ve srovnání s celoplošným pƎipevnĢním k podkladu. U volného kladení závisí toƟž výsledná tĢsnost\nizolaēního povlaku pƎevážnĢ na kvalitĢ spojƽ, prostupƽ\na pƎítomnosƟ defektƽ v izolaci.\n4.2 Plastové fólie\nMezi nejēastĢji se vyskytující fóliové izolaēní materiály\nƎadíme izolace z polyvinylchloridu, polyetylénu, polypropylénu, termoplasƟckých polyoleİnƽ a etylénpropylenových kauēukƽ. Každý z uvedených typƽ materiálƽ má své\nspeciÞcké vlastnosƟ, urēené jeho chemickou strukturou\na ơm do jisté míry i vymezenou oblast použitelnosƟ. Podle úēelu použiơ bývají jednotlivé polymery upravovány\nrƽznými pƎísadami, jako napƎ. plasƟÞkátory, zmĢkēovadly,\nanƟoxydanty, pigmenty, stabilizátory atd. Dƽsledkem bývají velké rozdíly ve vlastnostech i mezi pƎedstaviteli téhož\nPro tento druh izolaēních materiálƽ je typické volné pokládání fólií, které mƽže být jak pƎínosem, posuzujeme-li\nrychlost realizace a pracnost, tak ne zcela ideálním Ǝešením z pohledu zajištĢní bezpeēné a spolehlivé funkce. Výsledná tĢsnost izolace toƟž daleko více závisí na tĢsnosƟ\ndetailƽ a pƎítomnosƟ poruch od mechanického poškození\npƎi následných pracích, než na kvalitĢ samotné izolace.\nPravdĢpodobnost poškození tenkých fólií o tloušƛce\nnejēastĢji v rozmezí od 1 do 2രmm je daleko vĢtší než\nrobustnĢjších asfaltových pásƽ. Vzrƽstají tak požadavky\nna kvalitní ochranu položené izolace.\nFólie z mĢkēeného polyvinylchloridu (PVC-P)\nJednou z pƎedních vlastnosơ fólií z PVC-P je jejich rozmĢrová stálost, která zajišƛuje, že pƎi horkovzdušném svaƎo-\nvání nedochází ke zvlnĢní fólie. Mezi další pƎednosƟ patƎí\nvysoká pevnost a tažnost (až 250 %), pƎimĢƎená mĢkkost\na ohebnost a to i pƎi nižších teplotách, a v dƽsledku toho\ni dobrá tvarovatelnost. NĢkteré fólie mohou být vyztuženy vložkou ze sklenĢných nebo polyesterových vláken.\nVyztužením se zlepšují mechanické vlastnosƟ (zvyšuje se\npevnost, snižuje smršƛování), ale zároveŸ klesá tažnost,\na to ze stovek % na desítky %. PƎi teplotách pod 0 °C PVC-P\nfólie tuhnou a kƎehnou, a proto vyžadují velmi opatrné zacházení. Pokládka je možná už od teplot okolního vzduchu\n–5 °C. PƎi teplotách pod –20 °C fólie pƎi ohybu praskají.\nJsou odolné proƟ prorƽstání koƎenƽ.\nNestanoví-li výrobce jinak, nesmí pƎijít fólie z PVC-P\ndo pƎímého kontaktu s asfaltovými výrobky, pĢnovým\npolystyrénem, pryží a pĢnovým polyuretanem, které\nurychlují proces uvolŸování zmĢkēovadel z fólie a ơm i její\nstárnuơ. Od tĢchto materiálƽ se PVC-P oddĢluje separaēní\nvrstvou. Fólie z PVC nejsou obecnĢ odolné ultraÞalové\nsložce sluneēního záƎení, a proto je nelze nezakryté vystavit vlivu povĢtrnosƟ (kromĢ stƎešních fólií).\nPolyetylénové fólie (PE)\nPolyetylénové fólie se vyrábĢjí buě z nízkotlakého nebo\nvysokotlakého polyetylénu. Pro první skupinu je charakterisƟcká vysoká hustota, zpravidla v rozmezí 940–970 kg/m3,\na proto se tyto fólie oznaēují také jako vysokohustotní,\nve zkratce HDPE. Naopak jako nízkohustotní se zkratkou\nLDPE nazýváme fólie z vysokotlakého polyetylénu, které\nmívají hustotu 920–930 kg/m3, ale vĢtšinou se používají\nv nalehēeném stavu (v dƽsledku pƎidání speciálních chemických pƎísad získají pĢnovou strukturu), kdy hustota\nklesá až k 500 kg/m3.\nPolyetylénové fólie mají vysokou životnost, jsou odolné\nvƽēi plísním, mikroorganismƽm, agresivním podzemním\nvodám a zƎedĢným roztokƽm bĢžných chemikálií. Podržují si pružnost a ohebnost i za chladu. Vyznaēují se\nzdravotní a ekologickou nezávadnosơ. Ve srovnání s PVC-P\nfóliemi neuvolŸují zmĢkēovadla a tedy nemĢní tolik své\nPolyetylénové fólie se nejēastĢji spojují horkovzdušným\nsvaƎováním a to buě dvoustopým svárem se stƎedním\nzkušebním kanálkem nebo jednoduchým svárem. SvaƎovat lze i topným klínem nebo extruzní technikou s pomocí\nFólie z vysokohustotního polyetylénu HDPE se od svého\npƽvodního uplatnĢní jako skládkové fólie dostaly mezi\nizolace urēené pro spodní stavbu díky znaēné trvanlivosƟ\na mechanické odolnosƟ. Vysoká pevnost, nižší ohebnost\na znaēná teplotní roztažnost jsou však vlastnosƟ, které\ntento materiál ēiní pomĢrnĢ hƽƎe tvarovatelným. U slo-\nžitĢjších pƽdorysƽ s mnoha zákouơmi a nárožími se tak\naplikace fólie stává pomĢrnĢ pracnou. PƎi svaƎování fólie\ndochází díky velké teplotní roztažnosƟ polyetylénu k nevratnému zvlnĢní, které zpravidla výškovĢ dosahuje 1 až\n2 cenƟmetry. ZvlnĢní fólie mƽže být vyvoláno i lokálním\nohƎevem sluneēním záƎením. Mezi podkladem a fólií tak\nvzniká pomĢrnĢ velká vzduchová mezera umožŸující\ntransport vody i radonu.\nVšechny fólie z nízkohustotního polyetylénu LDPE jsou\nohebnĢjší a rovnĢž jejich tvarovatelnost je lepší než u fólií\nz HDPE. PƎitom plaơ, že ēím je hustota nižší, ơm je fólie\nmĢkēí a lépe se s ní pracuje. ZároveŸ ovšem klesá pevnost\nfólie v tahu. VĢtší poddajnost fólie zpƽsobuje, že zvlnĢní\npƎi svaƎování je minimální.\nNa bázi HDPE se také vyrábĢjí nopované (proÞlované)\nfólie, což jsou fólie s prolisy nejēastĢji ve tvaru komolých\nkuželƽ o výšce od cca 6രmm po 20രmm. Vzhledem k špatné\ntĢsnosƟ spojƽ realizovaných pomocí samolepících páskƽ\n(kladených mezi pƎeložené fólie nebo na jejich povrch)\nnesmí být tyto fólie podle SN 73 0601 (2006) používány\nna proƟradonové izolace.\nFólie z termoplasƟckých polyoleÞnƽ (TPO)\nMezi základní pƎednosƟ termoplasƟckých polyoleÞnƽ\npatƎí dobrá zpracovatelnost a ohebnost i pƎi nízkých teplotách, trvalá pružnost a rozmĢrová stabilita. Fólie z TPO\nmají vysokou životnost a dobrou chemickou odolnost. ObdobnĢ jako PE fólie se vyznaēují zdravotní a ekologickou\nnezávadnosơ (neuvolŸují zmĢkēovadla). Na rozdíl od PVC-P fólií mohou pƎijít do styku s pĢnovým polystyrenem.\nTPO fólie lze velmi dobƎe spojovat svaƎováním horkým\nvzduchem nebo topným klínem. ObĢma zpƽsoby je lze\nspojovat i s fóliemi z HDPE, ēehož lze s výhodou využít pƎi\nvzájemném napojování izolací z tĢchto materiálƽ.\nPryžové fólie (EPDM)\nFólie se vyrábí z trvale elasƟckého synteƟckého kauēuku EPDM (Etylen – propylen – dien – monomer) s pƎídavkem anorganických plniv (sazí), minerálních olejƽ\na vulkanizaēních ēinidel. Vynikají vysokou tažnosơ, elasƟēnosơ (i za nízkých teplot) a dobrou tvarovatelnosơ\nzpƽsobenou mĢkkosơ fólie. Materiál je odolný proƟ ozónu, UV záƎení, vĢtšinĢ bĢžných chemikálií, mƽže pƎijít\ndo styku s asfalty.\nFólie se kladou volnĢ, z obou stran se chrání texƟliemi.\nSpojování jednotlivých pásƽ se provádí lepením.\nVzhledem k pomĢrnĢ vysokému souēiniteli difúze radonu\nnepƎedstavují fólie z EPDM výraznou barieru proƟ radonu.\nV této oblasƟ se tedy uplatní spíše výjimeēnĢ, na hranici\nnízkého a stƎedního rizika a v domech dobƎe vĢtraných.\n4.3 NátÐrové, stÐrkové\na stÖíkané izolace\nV podobĢ nátĢrƽ, stĢrek ēi stƎíkaných izolací se na povrch\nkonstrukcí nanáší za studena celá Ǝada izolaēních materiálƽ rƽzného chemického složení. ZaƎadit sem mƽžeme\nnapƎíklad polyuretanové ēi epoxidové nátĢry, polymercementové stĢrky (nejēastĢji na bázi akrylátové disperze)\na jednosložkové nebo dvousložkové hmoty na bázi emulze\nz modiÞkovaných asfaltƽ s cementovou pƎísadou. \_ada\nz tĢchto materiálƽ poskytuje po vytvrzení pružný izolaēní\npovlak, který je vĢtšinou schopen pƎemosƟt existující\nvlasové trhliny v podkladní konstrukci. Nejsou však zpravidla odolné proƟ novĢ vznikajícím trhlinám. Ne všechny\nhmoty jsou také schopné odolávat v zeminách bĢžnĢ se\nvyskytujícím pƎírodním agresivním slouēeninám.\nHmoty lze aplikovat prakƟcky na všechny druhy podkladƽ jako jsou zdivo, beton, omítky, pórobeton, cementovláknité materiály atd. Zdivo vĢtšinou postaēí zaspárovat,\nnemusí být omítnuto. Vyžaduje se ēistý a pevný podklad\nbez zbytkƽ oleje a mastnoty. NĢkteré materiály pƎilnou\ni k vlhkému podkladu. Rohy a kouty je tƎeba opatƎit fabionem z cementové malty.\nU dvousložkových hmot je bezpodmíneēnĢ nutné dodržet mísící pomĢr a dobu zpracovatelnosƟ namíchaného materiálu, která však mƽže být ovlivnĢna okolní\nPƎi aplikaci jednotlivých materiálƽ se musí dodržovat\npracovní postup udaný výrobcem, zejména co se týēe\npožadavkƽ na penetraci podkladu, minimální aplikaēní\nteplotu (vĢtšinou to bývá 5 °C), tloušƛku vrstvy nanesenou v jednom pracovním bĢhu, vyztužení armovací tkaninou, dobu schnuơ pƎed nanesením ochranných vrstev\natd. Doba schnuơ se vĢtšinou pohybuje mezi 1 až 3 dny\nv závislosƟ na teplotĢ a vlhkosƟ vzduchu. PƎi chladném\na vlhkém poēasí se doba schnuơ prodlužuje.\nVĢtšina polymercementových hmot a stĢrek z modiÞkovaných asfaltƽ není bezprostƎednĢ po aplikaci odolná\nproƟ vodĢ (jedná se vesmĢs o vodou Ǝeditelné prostƎedky), a proto musí být z nich vyrobené izolaēní povlaky\nchránĢny po urēitou dobu pƎed deštĢm. Odolnými proƟ\ndešƟ se stávají v závislosƟ na materiálovém složení za 2 až\n24 hodin od aplikace.\nNespornou výhodou této skupiny materiálƽ je, že umožŸují dokonale utĢsnit i tvarovĢ velmi složité detaily\na prostupy. Nevýhodou je velká pracnost, zvýšené nároky na povrch podkladní konstrukce, problemaƟcká\nkontrola požadované tloušƛky izolace a znaēná závislost\nna klimaƟckých podmínkách. Kvalita a tĢsnost výsledné\npovlakové izolace zde mnohem více závisí na pracovní\nkázni a na dodržování technologických postupƽ.\n5 FAKTORY OVLIVÂUJÍCÍ Ú¼INNOST\nZƎetelnĢ je tƎeba zdƽraznit, že co se týēe kvality, je tato\nskupina materiálƽ velice heterogenní. Dokonce i mezi\nchemicky pƎíbuznými hmotami lze nalézt výrobky s výraznĢ odlišnou trvanlivosơ a odolnosơ vƽēi mechanickému\na hlavnĢ koroznímu namáhání. VýbĢr proto musí být vždy\npodƎízen dƽkladnému prostudování chemického složení\na vlastnosơ konkrétního výrobku. V projektu musí být\nvždy uveden název výrobku, nelze se spoléhat na obecné\nSpojitost izolace, neboli souvislé provedení izolaēní bariéry po celém povrchu konstrukcí, které jsou v kontaktu\ns podložím, je základní podmínkou dosažení potƎebné\núēinnosƟ proƟradonových izolací. Jakékoliv, byƛ jen ēásteēné vynechání izolace, napƎ. v místĢ revizních ēi instalaēních šachet, jímek, mokrých sklípkƽ atd. snižuje výraznĢ\núēinnost izolaēního systému.\nBariérové vlastnosƟ vƽēi pronikání radonu se u jednotlivých zástupcƽ této skupiny také výraznĢ odlišují.\nEpoxidové a PU nátĢry zabraŸují pronikání radonu obdobnĢ jako HDPE fólie, bariérové vlastnosƟ asfaltových\nstĢrek odpovídají vlastnostem bitumenových pásƽ. Tyto\nmateriály lze tedy použít jako efekƟvní proƟradonové\nizolace. Prodyšnost cementových stĢrek je však velmi\nvysoká (o tƎi Ǝády vyšší než HDPE fólií) a ani po pƎidání\npolymeru se vĢtšinou nedosáhne dostateēných bariérových schopnosơ.\n4.4 Bentonitové izolace\nIzolace tohoto druhu obsahují montmorilloniƟcké jílové\nminerály s Þltraēním souēinitelem ƎádovĢ 1.10–11 m/s, tj.\no dva Ǝády nižším než u bĢžných jílƽ. Princip bentonitových izolací spoēívá v tom, že po styku s vodou zvĢtšuje bentonit svƽj objem a proniká do všech duƟn i trhlin\nv chránĢné konstrukci, ēímž vytváƎí souvislý pro vodu\nnepropustný povlak. PƎedpokladem úspĢšné funkce je\ndokonalé sevƎení bentonitu mezi podkladní a chránĢnou\nZákladním typem souēasných bentonitových povlakových izolací jsou bentonitové matrace, v nichž je suchý\nbentonitový prášek rovnomĢrnĢ uložen mezi dvĢma\ngeotexơliemi nebo je nalaminován na plastovou fólii,\nnejēastĢji z HDPE.\nV suchém stavu netvoƎí bentonitové izolace prakƟcky\nžádnou bariéru proƟ pronikání radonu (souēinitel difúze\nradonu je ještĢ o Ǝád vyšší než u cementových stĢrek).\nI když hydratace bentonitu snižuje souēinitel difúze o tƎi\nƎády na úroveŸ PVC fólií, samotný bentonit není schopen\nvytvoƎit trvalou ochranu proƟ radonu, neboƛ pƎi vyschnuơ\npodloží ztrácí bariérové vlastnosƟ. \_ešením mƽže být\nkombinace bentonitu s PE fólií, která zde plní roli izolace\nproƟ radonu (samozƎejmĢ pouze za pƎedpokladu, že spoje\nfólie jsou svaƎeny nebo alespoŸ slepeny samolepícími\n5.1 Spojitost izolaÎního systému\nIzolaēní povlak musí probíhat bez pƎerušení i pod nosnými\nkonstrukcemi, tj. pod sloupy i stĢnami. V tĢch místech\nkonstrukce, kde je pƎestupováno dovolené namáhání izolace, se spojitost izolace zajišƛuje pomocí tzv. hydroizolaēních pƎepážek, jejichž pƎíklad uvádí I5.\nV místĢ dilataēní spáry, kde je izolace vystavena zvýšenému mechanickému namáhání, se dlouhodobá spojitost\nzajišƛuje zesílením izolaēního povlaku pƎídavným pásem\no minimální šíƎce 300 až 500രmm podle materiálu použité\nizolace. PƎíklady Ǝešení jsou uvedeny na I6.\nSprávnĢ provedená spojitá proƟradonová izolace musí\neliminovat i tzv. radonové mosty, kterými proniká radon\nz podloží spárou mezi deskami tepelné izolace a obvodovým základovým pasem do vzduchových duƟn v obvodových stĢnách (Obr. 1i). Radonové mosty se mohou\nvyskytovat zejména u staveb s obvodovými stĢnami z tvarovek se svisle orientovanými duƟnami kladenými na sraz\nbez promaltování svislých spár a s ložnými spárami, které\nvzduchové duƟny pƎerušují buě jen ēásteēnĢ nebo vƽbec\nne. Vyskytovat se ale mohou i u lehkých sendviēových\nkonstrukcí na bázi dƎeva nebo oceli. Takovéto stĢny se\npak stávají zdrojem radonu v domĢ. Výskyt radonových\nmostƽ závisí na vzájemné poloze základu, obvodové stĢny,\ntepelné izolace a proƟradonové izolace v soklové parƟi\ndomu. Možné zpƽsoby pƎerušení tohoto radonového\nmostu pƎináší detaily na I7.\nObr. 1i. PƎíklad tepelného\nmostu, kdy radon\nproniká z podloží spárou\nmezi tepelnou izolací\na obvodovým základovým\npasem do duƟn\nv obvodové stĢnĢ\n5.2 TÐsné napojení vodorovné izolace\nna stÐny ve stávajících stavbách\nZajisƟt spojitost izolace ve stávajících stavbách není\njednoduché, neboƛ nelze zaruēit, že novĢ instalované\nizolace do podlah se podaƎí napojit na stávající izolace\npod stĢnami, které navíc nemusí být již plnĢ funkēní.\nVkládání nových izolací pod stávající stĢny bývá omezeno materiálovým složením stĢn, konstrukēním systémem\nbudovy, obơžnou proveditelnosơ u objektƽ s podzemními\npodlažími a v neposlední ƎadĢ poƎizovací cenou. RovnĢž\ndodateēné provádĢní izolací z vnĢjší strany suterénních\nstĢn bývá pracné a nákladné. Nespojité provedení izolace\nse pak projevuje velmi nízkou úēinnosơ, která zpravidla\nZákladním pravidlem zajišƛujícím u stávajících staveb\nalespoŸ ēásteēnou spojitost izolaēní bariéry je, aby proƟradonová izolace dodateēnĢ pokládaná mezi stávající\nstĢny byla plynotĢsnĢ napojena na stávající izolaci pod\nstĢnami. Není-li pod stĢnami izolace nebo je její funkēnost narušena, transport radonu stĢnami a spárou mezi\npodlahou a stĢnou se omezí:\n podƎíznuơm nebo podbouráním stĢny a vložením\nnové izolace do vzniklé spáry, na kterou se plynotĢsnĢ napojí nová izolace v podlaze,\n injektáží stĢny utĢsŸovacími roztoky. ProƟradonová\nizolace se plynotĢsnĢ pƎipojí na stĢny opatƎené soklíkem z cementové omítky o výšce minimálnĢ 100രmm\nnad rovinu injektáže,\n odvĢtráním podloží v místĢ napojení podlah na stávající stĢny. ProƟradonová izolace v podlaze se plynotĢsnĢ pƎipojí na stĢny opatƎené soklíkem z cementové\nomítky o výšce alespoŸ 100രmm,\n umístĢním venƟlaēní vrstvy do podlahové konstrukce\nnejlépe pod proƟradonovou izolací, která se plynotĢsnĢ pƎipojí na stĢny opatƎené soklíkem z cementové\nomítky o výšce alespoŸ 100രmm.\nPostupné vkládání izolaēních pásƽ do proƎezané nebo\nvybourané spáry je považováno za nejdokonalejší a dlouhodobĢ nejspolehlivĢjší metodu. V závislosƟ na konkrétních podmínkách lze k podƎíznuơ použít buě ruēní pilu\n(u cihelných stĢn o tloušƛce do 600രmm, kdy se Ǝez vede\nv ložné spáƎe), nebo elektrickou pilu, ēi diamantovou lanovou pilu, u níž nezávisí na tloušƛce ani materiálu zdiva.\nProƎezávání i probourávání se provádí na etapy – po pracovních zábĢrech v délce 750 až 1 500രmm, pƎiēemž se\nobvykle postupuje od rohƽ budovy a meziokenních pilíƎƽ.\nPo vložení izolace se spára zaplní cementovou maltou\ns vodoodpudivou pƎísadou (na vyzdívky se použijí kvalitní\npálené cihly). Další pracovní zábĢr je možno provést až\npo Ǝádném zatvrdnuơ cementové malty. Tato metoda\nnení pƎíliš vhodná pro objekty s pilíƎi a klenbami.\nPoužitelnost injektážních metod pro omezení transportu\nradonu stĢnami vychází z teoreƟckého pƎedpokladu, že\nzmenšením pórƽ a kapilár, popƎípadĢ jejich úplným zaplnĢním a utĢsnĢním se sníží množství transportovaného\nradonu. K tĢmto úēelƽm lze použít pouze utĢsŸovací roztoky, které mohou být na bázi draselného nebo sodného\nvodního skla, organických pryskyƎic, paraİnƽ ēi živiēných\nemulzí a v pƎípadĢ vĢtších duƟn v nehomogenním zdivu\ni na bázi cementové a mikrocementové suspenze. PrakƟcké ovĢƎení injektážních metod jako prostƎedku pro\nomezení transportu radonu stĢnami nebylo ale zaơm\nOdvĢtrání podloží se nejēastĢji realizuje pomocí perforovaného odsávacího potrubí, které se umísƛuje do štĢrkového lože pod novou podlahou po obvodu stĢn podle P4\nnebo P5 tak, aby bylo v blízkosƟ styku podlahy a stĢny.\nVzduch proudící v drenážním potrubí odvádí nejen radon,\nale i vlhkost, ēímž se zároveŸ eliminuje transport vlhkosƟ\nVenƟlaēní vrstva vytvoƎená v podlahové konstrukci pod\nproƟradonovou izolací, napƎíklad podle M3 snižuje nejen\ntransport radonu, ale i vlhkosƟ do stĢn. Úēinnost odvodu vlhkosƟ je vyšší pƎi provedení venƟlaēní vrstvy z plastových tvarovek spoēívajících na štĢrkovém podsypu.\nVenƟlaēní vrstva nad proƟradonovou izolací podle M4\nvytváƎí jen pojistku proƟ prƽniku radonu do interiéru. Její\nschopnost odvádĢt vlhkost ze stĢn je minimální a pƎísun\nvlhkosƟ do stĢny neovlivŸuje vƽbec.\nNapojení proƟradonové izolace v podlaze na stĢny opatƎené soklíkem z cementové omítky se v závislosƟ na materiálovém složení izolace Ǝeší podle I3.\n5.3 TÐsnost spoj×\nSpojitost izolaēního povlaku pƎi provedení z prefabrikovaných pásƽ závisí na plynotĢsnosƟ spojƽ mezi jednotlivými\npásy. Jednotlivé technologie spojování musí být podle\nSN 73 0601 (2006) ovĢƎeny pomocí stanovení souēinitele\ndifúze radonu. Hodnota tohoto parametru v místĢ spoje\nmusí odpovídat hodnotĢ pro vlastní izolaēní materiál. Je-li\nv místĢ spoje zmĢƎena vyšší hodnota souēinitele difúze\nradonu, je spoj netĢsný.\nVzájemné boēní a ēelní pƎesahy asfaltových pásƽ se obvykle plynotĢsnĢ spojují natavením asfaltové krycí vrstvy. V pƎípadĢ pásƽ se samolepící úpravou na spodním\npovrchu je tĢsnost spoje dosažena aplikací pƎimĢƎeného\ntlaku na horní pás, jehož pƎesah pƎilne k povrchu níže\nsituovaného pásu. Je-li však horní povrch pásƽ opatƎen\nminerálním posypem, samotná samolepící úprava není\nschopna zajisƟt požadovanou tĢsnost spoje. Samolepící úprava pƎilne toƟž pouze k vrchním zrnƽm posypu\na vzduchové mezery mezi níže položenými zrny zƽstávají\nnevyplnĢny. Spoj propoušơ radon, což lze dokumentovat hodnotami souēinitele difúze radonu zmĢƎenými\nv místĢ spoje. Tab. 1i a 2i ukazují, že souēinitel difúze\nradonu „samolepícího“ spoje je minimálnĢ o dva Ǝády\nvĢtší než natavovaného spoje nebo vlastního materiálu.\nMá-li spoj vykazovat požadovanou tĢsnost proƟ pronikání radonu, musí se spoje mezi samolepícími pásy\ns minerálním posypem Ǝešit natavením samolepící vrstvy\nv místĢ pƎesahu.\nTab. 1i. Souēinitel difúze radonu pro SBS modiÞkovaný asfaltový\npás s Al vložkou, natavovaný spoj a samolepící spoj\nSBS modiÞkovaný asfaltový pás\ns Al vložkou\n(4,9 ± 0,5).10–14\n(5,1 ± 0,5).10–14\n(4,3 ± 0,4).10–10\nk sobĢ pƎítlaēnými (pohánĢcími) váleēky svaƎovacího\nObr. 2i. Jednoduchý svar\nObr. 3i. Dvojitý svar se\nObr. 4i. Extruzní svar\ns pƎídavným materiálem\nObr. 5i. PƎeplátování\nTab. 2i. Souēinitel difúze radonu pro SBS modiÞkovaný\nasfaltový pás vyztužený polyesterovou rohoží, natavovaný spoj\na samolepící spoj\nvyztužený polyesterovou rohoží\n(7,1 ± 0,2).10–12\n(8,6 ± 1,0).10–12\n1,2.10–8 – 1,7.10–11\nSpoje polymerních fólií se obvykle provádí lepením\n(pryžové fólie, PVC-P) nebo ēastĢji svaƎováním. SvaƎuje se horkým vzduchem, horkým klínem nebo extruznĢ\ns pƎídavným svaƎovacím materiálem (Obr. 4i). Vzhledem\nk tomu, že místa spojƽ jsou vždy slabým místem z hlediska\nvodotĢsnosƟ i vzduchotĢsnosƟ, požaduje se ēasto spojení dvojitým svárem s vytvoƎením zkušebního kanálku\n(Obr. 3i). Správnost spoje lze pak odzkoušet pƎetlakováním kanálku. Jednoduché spoje (Obr. 2i) se zkouší obơžnĢji podtlakovou zkouškou pomocí vakuových zvonƽ\npƎikládaných na povrch izolace. Bezpeēnost jednoduchého svaru lze zvýšit jeho pƎeplátováním (Obr. 5i). Vzniklý\nvzduchový kanál lze podtlakovĢ odzkoušet.\nSvaƎování fólií horkým vzduchem spoēívá v zahƎáơ spojovaných povrchƽ do plasƟckého stavu proudem vzduchu\nvystupujícího z hubice horkovzdušné sváƎeēky a v následném stlaēení spoje. ŠíƎka homogenního jednoduchého\nspoje musí být minimálnĢ 30രmm (Obr. 2i).\nSpojování fólií horkým klínem spoēívá v natavení styēných ploch obou spojovaných fólií horkým (kovovým)\nklínem a následným stlaēením obou roztavených ploch\nPƎi extruzním svaƎování je na spoj obou fólií pƎitavena\n„housenka“ z roztaveného pƎídavného materiálu shodného s izolaēní fólií. Svar musí být široký minimálnĢ\n30രmm (Obr. 4i). Tento zpƽsob spojování se doporuēuje\npƎedevším v nepƎístupných místech pro svaƎování „horkým klínem“ a v místech vyžadujících zvláštní pozornost\na peēlivost provedení, mezi nĢž patƎí zejména opracování\nkoutƽ, rohƽ, prostupƽ, opravné svary apod.\nPo kontrole kvality provedených spojƽ se u PVC-P fólií\ndoporuēuje zajisƟt jejich okraj pojistnou zálivkou. Zálivková hmota se na okraj spoje nanáší vytlaēováním z PE\nlahviēky s výtokovou trubiēkou ve víēku. Pro snadnou\nvizuální kontrolu provedeného jištĢní mƽže mít zálivková\nhmota barvu odlišnou od barvy vlastní fólie.\nSpoje polymerních fólií pomocí rƽzných samolepících\npáskƽ nemusí v reálných staveništních podmínkách pƎi\nzvýšené vlhkosƟ a prašnosƟ vykazovat požadovanou tĢsnost. U nopových fólií je tato technologie spojování zcela\nneúēinná, a proto nelze podle SN 73 0601 (2006) nopové\nfólie považovat za proƟradonové izolace.\nNemožnost vytvoƎení plynotĢsného spoje mezi nopovými\nfóliemi pomocí samolepících páskƽ (Obr. 6i) je zƎejmá\nz výrazného rozdílu mezi souēiniteli difúze radonu pro\nvlastní nopovou fólii a pro spoj (Tab. 3i).\nTab. 3i. Souēinitel difúze radonu pro HDPE nopovou fólii a spoj\nHDPE nopová fólie\n(4,1 ± 0,1).10–12\nSpoj samolepícím páskem\n(7,4 ± 0,7).10–10\nka provádĢjícího izolaci, ani pro umístĢní konstrukēních\nprvkƽ jako napƎ. pƎírub prƽchodek. Velmi obơžnĢ se dále\ntĢsní prostupující média ležící na izolované konstrukci\n(Obr. 7i). Takovýchto vedení je tƎeba se vyvarovat. Je-li\nprostup v tloušƛce stĢny, musí se nejprve utĢsnit a teprve poté je možné zdít stĢnu. Opaēný postup vede vždy\nk netĢsnostem (Obr. 8i).\nTam, kde dochází k dilataēním pohybƽm prostupujících\nmédií, se prostupy zásadnĢ Ǝeší pomocí ochranné prƽchodky s pevnou pƎírubou, na kterou se plynotĢsnĢ pƎipevní izolace (napƎ. natavením, pƎivaƎením nebo sevƎením\nzesíleného izolaēního povlaku mezi volnou a pevnou pƎírubu napƎ. podle I4.3 a I4.4). Prƽchodka mƽže být z tuhého plastu, nerezové oceli nebo oceli opatƎené proƟkorozním nátĢrem. Mezera mezi prƽchodkou a prostupujícím\ntĢlesem se tĢsní pružnými materiály, napƎ. pryžovými\nproÞly stahovanými šrouby, tmely, asfaltovanými provazci\na bandáží, polyuretanovou pĢnou atd.\nObr. 6i. PƎíklady\nnefunkēního tĢsnĢní spojƽ\nnopových fólií pomocí\n5.4 TÐsnost prostup×\nTĢsnost prostupƽ proƟradonovou izolací patƎí mezi zásadní parametry ovlivŸující úēinnost celého izolaēního systému. TĢsnost prostupƽ lze opĢt testovat pomocí stanovení\nsouēinitele difúze radonu. SN 73 0601 (2006) vyžaduje,\naby dodavatelé izolaēních systémƽ uvádĢli zpƽsob napojení izolace na prƽchodku vēetnĢ hodnoty souēinitele\ndifúze radonu tohoto napojení.\nAby bylo tĢsnĢní prostupƽ proveditelné, nemĢly by být\nprostupy umísƛovány do rohƽ a koutƽ, protože v tĢchto\nmístech není zajištĢn dostateēný prostor pro pracovní-\nObr. 7i. Noēní mƽra\nizolatéra. Takhle ne.\nToto nejde plynotĢsnĢ\nzaizolovat. Chyba vznikla\nuž ve stádiu projektu.\nObr. 8i. Vychází-li prostup\ndo stĢny, musí se nejprve\nizolaēního povlaku na\na teprve poté je možné\npokraēovat ve zdĢní stĢny.\nPƎi opaēném postupu\nnelze izolaci na potrubí\nV místech, kde nelze umístit ochrannou prƽchodku\ns pƎírubou, se použije ochranná prƽchodka bez pƎíruby,\nk níž se proƟradonová izolace plynotĢsnĢ pƎipojí pomocí\nmanžety z izolace osazené na prƽchodku. AlternaƟvnĢ\nlze izolaci ukonēit u prƽchodky s utĢsnĢním spáry mezi\nizolací a prƽchodkou trvale pružným tmelem s následným\npƎelepením manžetou ze samolepícího pásku.\nU stávajících staveb, není-li souēásơ rekonstrukce i výmĢna instalací, lze použít i prƽchodku podélnĢ dĢlenou.\nProstor mezi prƽchodkou a pƽvodní konstrukcí se vyplní,\npopƎ. zainjektuje betonovou smĢsí.\nNedochází-li k dilataēním pohybƽm prostupujících médií,\nje možno izolaēní vrstvy pƎímo napojit na prostupující\ntĢlesa za pomoci manžet z izolaēního materiálu, napƎ.\npodle I4.1 a I4.2.\nPodmínky provádĢní jsou velmi dƽležitým aspektem zajištĢní spolehlivosƟ jakékoliv ochrany spodní stavby proƟ\nvodĢ i radonu. Ukazuje se toƟž, že chyby vznikající ve stádiu provádĢní bývají fatální. Do provádĢcích podmínek\nmƽžeme zahrnout následující aspekty:\n klimaƟcké faktory – vždy je nutno uvážit, pƎi jakých\nteplotách budou probíhat izolaēní práce a tomu pƎizpƽsobit výbĢr izolaēních materiálƽ a technologií.\nObecnĢ plaơ, že pƎi nižších teplotách izolaēní materiály kƎehnou a jsou mechanicky snadno poškoditelné.\nAni od pracovníkƽ vystavených záporným teplotám\nnelze oēekávat bezvadnou práci. Dalším významným\nklimaƟckým faktorem mƽže být vlhkost podkladu,\npopƎípadĢ nepƎípustnost pokládky nĢkterých izolaēních materiálƽ za deštĢ. Vliv klimaƟckých faktorƽ lze\nomezit ochranou staveništĢ mobilními pƎístƎešky,\n technologické faktory – pro daný tvar izolovaných\nploch je tƎeba zvolit vhodnou izolaēní technologii tak,\naby izolace mohla být položena v co možná nejménĢ\npracovních etapách, neboƛ etapové spoje bývají ēastým zdrojem poruch. Ve spolupráci s projektantem\nje tƎeba zajisƟt proveditelnost všech konstrukēních\ndetailƽ a prostupƽ (prostupy ani dilataēní spáry nemají být umísƛovány do koutƽ a rohƽ, atd.),\n ēasové faktory – kvalita prací bývá znaēnĢ negaƟvnĢ ovlivnĢna rychlosơ výstavby, tj. minimalizací ēasu\npotƎebného k položení izolaēních vrstev,\n kvaliÞkaēní faktory – izolaēní práce je tƎeba svĢƎovat\npouze Þrmám s kvaliÞkovanými a prƽbĢžnĢ proškolovanými pracovníky a vybavených potƎebnou technologií,\n kontrolní mechanismy – provádĢní izolaēních prací je\nnutno prƽbĢžnĢ kontrolovat kvaliÞkovaným, na dodavatelské ÞrmĢ nezávislým odborníkem.\n6 Ú¼INNOST PROTIRADONOVÝCH IZOLACÍ\nÚēinnost souvisle provedených proƟradonových izolací\nv nových stavbách mĢƎená procentem domƽ, v nichž koncentrace radonu nepƎekroēí smĢrnou hodnotu 200 Bq/m3,\nse pohybuje v intervalu od 80ര% do 90ര%. To znamená, že\njen v 10 až 20ര% nových domƽ chránĢných proƟ radonu\npouhou izolací pƎekraēuje koncentrace radonu smĢrnou\nhodnotu. ProƟradonovou izolaci lze tedy považovat ze\nvelmi úēinný prostƎedek bránící vstupu radonu do nových staveb. Plaơ to však jen za pƎedpokladu, že izolace\nje navržena a použita v souladu s SN 73 0601 (2006) .\nÚēinnost proƟradonových izolací dodateēnĢ vkládaných\ndo stávajících staveb není obecnĢ pƎíliš vysoká. Rozumíme-li úēinnosơ v souladu s SN 73 0601 (2006) procentuální vyjádƎení poklesu koncentrace radonu k hodnotĢ\npƎed opatƎením (vztah 1), potom na základĢ zjištĢní Státního ústavu radiaēní ochrany  se prƽmĢrná úēinnost\npohybuje okolo 37ര%. Jinými slovy Ǝeēeno, koncentrace\nse sníží jen na 63ര%.\nkde u je úēinnost opatƎení [%], Cp resp. Ck, je koncentrace\nradonu [Bq/m3] v pobytovém prostoru zjištĢná prƽkazným mĢƎením pƎed opatƎením, resp. po provedených\nMĢƎeno procentem domƽ, v nichž koncentrace poklesne\npo pokládce izolace pod smĢrnou hodnotu 400 Bq/m3, je\núēinnost dokonce ještĢ nižší, a to pouhých 22ര%. Tento\nšpatný výsledek je dƽsledkem nemožnosƟ provedení\nizolaēního povlaku celistvĢ a souvisle a pƎecenĢní možnosơ samotných proƟradonových izolací ve stávajících\nstavbách ze strany projektantƽ. Je tedy velmi pravdĢpodobné, že jakmile koncentrace radonu v objektu pƎekroēí\n640 Bq/m3, nemusí se podaƎit snížit samotnou proƟradonovou izolací koncentraci pod smĢrnou hodnotu\nPrƽmĢrná úēinnost proƟradonové izolace provedené\nv kombinaci s pasivním vĢtracím systémem podloží nebo\ns pasivnĢ odvĢtranou venƟlaēní vrstvou se pohybuje okolo 47ര%. Je-li základem vĢtracího systému svislé odvĢtrání\nnad stƎechu objektu, potom se úēinnost v obou pƎípadech\nzvýší až na 52ര%. Takovéto kombinované systémy je tedy\nmožné navrhovat v závislosƟ na zpƽsobu pasivního odvĢtrání až do koncentrace radonu v objektu 750 Bq/m3,\nresp. 830 Bq/m3.\nPƎekroēí-li ve stávajícím objektu prƽmĢrná koncentrace\nradonu 800 Bq/m3, mĢla by být dodateēná izolace provedena v kombinaci s akƟvním odvĢtráním podloží nebo\nvenƟlaēní vrstvy nebo by alespoŸ mĢla být provedena\npƎíprava pro pƎemĢnu pasivního odvĢtrání na akƟvní.\n7 NÁVRH A REALIZACE\n7.1 Použití v nových stavbách\nPoužiơ proƟradonové izolace pro ochranu pƎirozenĢ\nvĢtraných pobytových prostor v kontaktních podlažích\nnových staveb je pƎehlednĢ znázornĢno schématem\nna Obr. 9i.\nSamotnou proƟradonovou izolaci lze bez dalších doplŸkových opatƎení použít na ochranu proƟ radonu u všech\nstaveb s pƎirozenĢ vĢtranými pobytovými prostory v kontaktních podlažích pƎi stƎedním a vysokém radonovém indexu stavby, když koncentrace radonu v podloží rozhodná\npro stanovení radonového indexu stavby nepƎesahuje\nPoužiơ kombinovaných opatƎení se doporuēuje i pƎi koncentracích nižších než jsou výše uvedené hodnoty, pokud\nlze pƎedpokládat nĢkterou z následujících skuteēnosơ:\nnapƎ. v dƽsledku odvodu povrchové vody, umĢlým\nsnížením hladiny spodní vody apod.;\nPƎekraēuje-li koncentrace radonu v podloží výše uvedené limity, musí být proƟradonová izolace provedena\nv kombinaci buě s odvĢtráním podloží pod objektem\n(Sešit P) nebo s venƟlaēní vrstvou v kontaktních konstrukcích (Sešit M). Kombinované opatƎení je rovnĢž\nnutné, a to bez ohledu na koncentraci radonu v podloží\ni tehdy, je-li souēásơ kontaktní konstrukce podlahové\nvytápĢní nebo je pod stavbou umístĢna drenážní vrstva\no vysoké propustnosƟ.\n(Sešit I – I1, I2)\nObr. 9i. Použiơ\nproƟradonové izolace pro\n ve všech místech kontaktního podlaží je zajištĢna spolehlivá výmĢna vzduchu bĢhem celého roku,\n stropní konstrukcí nad kontaktním podlaží nedochází\nk proudĢní vzduchu, prostupy jsou utĢsnĢny,\nv podloží, které by mohly vést k výskytu trhlin v kontaktních konstrukcích (napƎ. nestabilní svahy, poddolovaná území, otƎesy od dopravy apod.);\nNa druhé stranĢ lze v urēitých objektech proƟradonovou\nizolaci nahradit celistvou hydroizolací s vodotĢsnĢ provedenými spoji a prostupy navrženou podle hydrofyzikálního namáhání nebo jen vodotĢsnou železobetonovou\nkonstrukcí podle SN EN 206-1 o minimální tloušƛce prvkƽ\n250രmm (bílou vanou). Jedná se o stavby, kde jsou buě\nv kontaktních podlažích všechny pobytové prostory nucenĢ vĢtrány, nebo se v kontaktních podlažích nenachází\nžádné pobytové prostory a plaơ, že:\n oēekávají se dodateēné zásahy do kontaktních konstrukcí, které povedou k porušení proƟradonové\n(Sešit I – I1,I2) v kombinaci\n(Sešit P) nebo s ven.lační\nvrstvou (Sešit M)\n vstupy do kontaktních podlaží z ostatních podlaží jsou\nopatƎeny dveƎmi v tĢsném provedení a s automaƟckým zavíráním.\n7.2 Použití ve stávajících stavbách\nOpatƎení založená na proƟradonových izolacích nejsou\nv pƎípadĢ stávajících staveb zdaleka tak ēastá, jako u staveb nových. Je to dƽsledek jednak nižší úēinnosƟ a jednak\npomĢrnĢ vysokých poƎizovacích nákladƽ. Jejich použiơ\npƎipadá v úvahu v objektech s pobytovými místnostmi\nv kontaktních podlažích, v nichž koncentrace radonu pƎevyšuje 600 Bq/m3 a kde:\n jsou kontaktní konstrukce ve velmi špatném stavu\n(napƎ. dƎevĢné podlahy na škvárovém podsypu, suché\ndlažby pƎímo na podloží, neizolované betony atd.),\n je potƎeba zároveŸ vyƎešit zvýšenou vlhkost kontaktních konstrukcí.\nPomĢrnĢ omezené použiơ proƟradonových izolací vychází ze skuteēnosƟ, že jejich pokládka vyžaduje vytvoƎení\nnových podlah nebo obnažení suterénních stĢn z vnĢjší\nstrany, což je zásah nejen velmi drahý, ale i ēasovĢ nároēný a neobejde se bez omezení provozu. Bez významu\nnení ani nejistá úēinnost zpƽsobená nemožnosơ zajisƟt\nspojitost izolaēního systému (ne vždy je možné izolaci\nvložit i pod stĢny nebo z vnĢjší strany suterénního zdiva).\nNa druhé stranĢ, bude-li v objektu probíhat rekonstrukce\nkontaktních konstrukcí (podlah a suterénních stĢn) ze\nzcela jiného dƽvodu než je radon, je vložení nové proƟradonové izolace do novĢ budovaných konstrukcí jistĢ\nefekƟvním opatƎením a to pƎi jakýchkoliv hodnotách koncentrace radonu v domĢ.\nProƟradonová izolace se do stávajících staveb instaluje\nvždy v kombinaci s odvĢtráním podloží (Sešit P) nebo\ns venƟlaēními vrstvami v kontaktních konstrukcích (Sešit M). Zvyšuje se tak úēinnost systému a eliminuje se\nzhoršení vlhkostního stavu kontaktních konstrukcí pƎi\nnespojitém provedení izolace.\nPoužití protiradonové izolace pro ochranu stávajících staveb je pƎehlednĢ znázornĢno schématem na\n7.3 Podklady pro návrh v nových stavbách\nPodkladem pro návrh proƟradonové izolace v nových\nstavbách jsou všechny údaje, který umožní projektantovi\n radonového prƽzkumu stavebního pozemku [10, 11]\nVen.lační vrstva na stávající podlahu\n(Sešit M) nebo\nodvětrání podloží (Sešit P)\nJe pod stávajícími\nPro.radonová izolace v podlaze\n(Sešit I) napojená na stávající (nebo\nnově vloženou) izolaci pod stěnami\nv kombinaci s odvětráním podloží\n(Sešit P – P4) nebo s ven.lační\nvrstvou (Sešit M – M3, M4)\nv podlaze napojená\nna soklík (Sešit I – I3)\nv kombinaci s odvětráním\npodloží (Sešit P – P4)\nnebo s ven.lační vrstvou\n(Sešit M – M3, M4)\nZ výše uvedených údajƽ se urēí hodnota koncentrace\nradonu v podloží a propustnost podloží, na jejichž základĢ se stanoví radonový index stavby a rozhodne se\no tom, zda stavba mƽže být chránĢna samotnou proƟradonovou izolací nebo zda je nutná kombinace proƟradonové izolace s odvĢtráním podloží nebo s venƟlaēními\nObr. 10i. Použiơ\n7.4 Podklady pro návrh ve stávajících\nNávrh proƟradonové izolace do stávajících staveb musí\nvycházet zejména z podrobného stavebnĢ technického\nprƽzkumu zamĢƎeného na:\n kvalitu a tĢsnost stávajících kontaktních konstrukcí\n(složení, pƎítomnost hydroizolaēních vrstev, výskyt\ntrhlin, vlhkostní stav atd.),\n uspoƎádání spodní stavby (hloubka pod terénem, tvar\npodzemního podlaží, umístĢní podzemního podlaží\nvzhledem k nadzemním podlažím atd.),\n hydrogeologické údaje (hladina podzemní vody a její\nkolísání bĢhem roku, údaje o zpƽsobu odvodnĢní\ndešƛové vody a odpadních vod, údaje o prosakování\nvody do podzemních podlaží a o odvodu prosáklé\nDalším nezbytným podkladem jsou výsledky doplŸkových\ndiagnosƟckých mĢƎení provádĢných s cílem zjisƟt zdroje\nradonu, idenƟÞkovat a lokalizovat vstupní cesty radonu\nv kontaktních konstrukcích a stanovit zpƽsob jeho šíƎení\nSmyslem je pƎipravit takové informace, aby izolace byla\naplikována efekƟvnĢ, tj. zejména v místech vstupních cest\nradonu do budovy a na stranĢ druhé, aby byly eliminovány možné negaƟvní projevy opatƎení (napƎíklad uzavƎení\nvlhkosƟ v kontaktních konstrukcích).\n7.5 VýpoÎet tloušªky protiradonové izolace\nMinimální tloušƛka proƟradonové izolace se pro každý\nkonkrétní objekt stanoví výpoētem podle SN 73 0601\n(2006) v závislosƟ na:\n hodnotách koncentrace radonu v podloží a propustnosƟ podloží rozhodných pro stanovení radonového\n parametrƽ objektu (plocha kontaktních konstrukcí,\nintenzita výmĢny vzduchu, objem vnitƎního prostoru),\n souēiniteli difúze radonu v proƟradonové izolaci\n[2, 3, 7].\nPodrobný popis výpoēetního postupu a pƎehled hodnot\nsouēinitele difúze radonu v jednotlivých izolaēních materiálech (asfaltových pásech, polymerních fóliích, stĢrkách,\nnátĢrech atd.) je uveden v Sešitu D.\n7.6 ProvádÐní protiradonové izolace\nTvar izolovaných ploch má být co nejjednodušší, pokud\nmožno bez prostupƽ a dilataēních spár a s co nejmenším\npoētem rohƽ, koutƽ a takových tvarƽ, které vyžadují velký\npoēet etapových spojƽ.\nPodklad pod proƟradonovou izolaci musí splŸovat podmínky (napƎ. na vlhkost, drsnost atd.) stanovené výrobcem, popƎ. dodavatelem izolace. Zpravidla se vyžaduje\nrovný povrch, bez duƟn a ostrých nerovnosơ, výstupkƽ\na zlomƽ. Kvalitní pƎíprava podkladu je dƽležitá zejména\nu izolací, které jsou s podkladem spojeny (nátĢry, stĢrky,\nceloplošnĢ natavené asfaltové pásy) a u velmi tenkých\nizolací. Kvalita povrchu podkladních konstrukcí musí být\npƎed zahájením izolaēních prací vždy zkontrolována.\nPodkladní betony by mĢly být provedeny v nejmenší\ntloušƛce 100രmm a s celoplošným vyztužením síơ ēi rozptýlenou výztuží. Je-li nutno pod podkladní betony umísƟt\ndrenážní vrstvu (napƎ. na jílovitých zeminách), musí být\nodvĢtrána do exteriéru.\nPodklad pro svislou izolaci provádĢnou do vany mohou\nkromĢ cihelné stĢny tvoƎit i záporové, pilotové ēi štĢtovnicové stĢny stavební jámy. V takovém pƎípadĢ je zpravidla\nnutné povrch pažící stĢny vyrovnat cementovou omítkou,\nstƎíkaným betonem nebo jiným vhodným zpƽsobem podle nárokƽ použité povlakové izolace. Vzhledem k tomu,\nže pažící stĢna i nosná konstrukce objektu mohou vykazovat odlišné deformace (posunuơ, sedání atd.), je vhodné\nizolaēní povlak od pažící stĢny oddĢlit kluznou vrstvou\nvyluēující namáhání izolace smykem. PƎíslušnou dilataci\nmusí umožnit i napojení vodorovné a svislé izolace.\nPodklady pro izolaci musí být dohotoveny s takovým ēasovým pƎedsƟhem, aby byly dostateēnĢ vyzrálé a kvalitou\npovrchu odpovídaly pƎedepsaným požadavkƽm. Musí být\nosazena pƎípadná prostupující tĢlesa (ochranné prƽchodky atd.), k nimž se bude izolace pƎipojovat. Prƽchodky\nmusí být vytvoƎeny z materiálƽ odolných korozi, aby nesnižovaly životnost izolaēní bariéry.\nKladení izolaēního povlaku\nPokládka proƟradonové izolace by mĢla být zajišƛována\npouze zkušenými a proškolenými pracovníky vybavenými\npotƎebnou technikou. PrƽbĢh izolaēních prací je tƎeba\npravidelnĢ kontrolovat, aby se ovĢƎilo, že použitý izolaēní\nmateriál, jeho tloušƛka a zpƽsob provedení spojƽ a prostupƽ odpovídají projektu.\nV nových stavbách závisí podoba každého izolaēního systému na postupu výstavby podzemí objektu a na zpƽsobu\nkladení svislé izolace. V principu jsou možné dva pracovní\n svislá izolace se provádí z výkopu (I1),\n svislá izolace se provádí do vany\n(provádĢní z jámy – I2).\nPƎi provádĢní izolace z výkopu se nejprve na pƎipravenou podkladní betonovou konstrukci položí vodorovná\nizolace, která se zakryje vhodnou ochranou. Dále se pokraēuje postavením obvodových suterénních stĢn, na nĢž\nse z vnĢjší strany z výkopu umísơ svislá izolace vēetnĢ\nochranné vrstvy proƟ poškození od zásypu. Spojení svislé\na vodorovné izolace se v tomto pƎípadĢ Ǝeší zpĢtným\nspojem, jehož minimální délka je 150 až 200രmm. ZpĢtný\nspoj bývá ēastým místem prƽsaku vody a prƽniku radonu\ndo objektu, a proto je tƎeba v tomto místĢ izolaēní povlak\nzesílit pƎídavným izolaēním pásem podle I1.1 nebo I1.2.\nToto Ǝešení se uplatŸuje pƎevážnĢ jen v podmínkách zemní vlhkosƟ a vody prosakující odvodnĢnými zeminami.\nProvádíme-li izolaci z jámy, vytvoƎí se nejprve podkladní\nvana, jejíž dno je vĢtšinou betonové a stĢny z plných ostƎe\npálených cihel zdĢných na cementovou maltu v tloušƛce od 65രmm do 150രmm podle výšky stĢny. NáslednĢ\nse na vnitƎní stranu podkladní vany položí vodorovná\ni svislá izolace, která se v koutech a na hranách zesiluje\npƎídavným izolaēním pásem podle I2.1 nebo I2.2. Nosná konstrukce stavby se realizuje jako poslední. Bude-li\ntvoƎena monoliƟckým železobetonem, musí být ještĢ\npƎed kladením armatury a betonáží provedena dƽkladná\nochrana izolaēního povlaku, napƎ. pomocí polotuhých\nplastových desek. Tato varianta se volí pƎi zakládání objektƽ pod hladinou podzemní vody nebo v neodvodnĢných\nzeminách, kde hrozí možnost vzniku sekundární hladiny\nod zadržené srážkové vody.\nProƟradonová izolace musí být provedena v celé ploše kontaktní konstrukce. Doporuēuje se její plnoplošné\npƎilepení (pƎitavení) ke konstrukci, což znaēnĢ redukuje\nmožnost transportu radonu neodvĢtranou vzduchovou\nmezerou mezi podkladní konstrukcí a vlastní izolací.\nOchrana položené izolace\nPƎed zakryơm izolace se musí provést kontrola její celistvosƟ a neporušenosƟ a tĢsnosƟ spojƽ a prostupƽ.\nVodorovná izolace musí být pƎed položením dalších podlahových vrstev chránĢna proƟ poškození vhodným zpƽsobem, napƎ. pƎekryơm ochrannou texƟlií o vyšší gramáži\n(alespoŸ 500 g/m2), deskami z plastƽ, vrstvou prostého\nSvislá izolace se chrání proƟ mechanickému poškození pƎi\nprovádĢní zásypu napƎ. pƎizdívkou z ostƎe pálených mrazuvzdorných cihel, ochrannou texƟlií o plošné hmotnosƟ\nalespoŸ 500 g/m2, ochrannými deskami, popƎ. fóliemi\nz plastƽ. Na vysokém radonovém indexu se doporuēuje\ntuto ochranu Ǝešit prostƎednictvím vlnitých desek nebo\nplastových nopovaných fólií, které pƎi vytažení až nad\nterén umožŸují zároveŸ odvĢtrání radonu. V nĢkterých\npƎípadech mƽže být výhodné použiơ tvrzených nenasákavých tepelnĢ izolaēních desek, neboƛ je souēasnĢ\ns ochrannou funkcí Ǝešena i tepelná izolace stĢny.\nPƎi ochranĢ izolace z tenkovrstvých materiálƽ (napƎ.\nochranných texƟlií, ochranných desek z plastƽ) nesmí\nzásypové materiály obsahovat ostrohranné pƎímĢsi. ProvádĢní zásypu (vēetnĢ jeho zhutnĢní) musí být provedeno\ntak, aby nedošlo k poškození izolace.\nPƎi pƎerušení provádĢní izolace (napƎ. v místech pracovních spár, etapových napojení apod.) musí být zajištĢna\nochrana izolace proƟ provozním vlivƽm doēasnou (provizorní) vrstvou nebo konstrukcí.\nPo rozpracované a nechránĢné izolaci je dovoleno pƎecházet jen v nejnutnĢjší míƎe. PƎímé pojíždĢní po izolaci nebo\nukládání kusových a sypkých hmot na ní je nepƎípustné.\nNové stavby – napojení vodorovné a svislé izolace\npomocí zpĢtného spoje\nV podmínkách zemní vlhkosƟ a vody prosakující horninovým prostƎedím v odvodnĢné\nZpĢtný spoj musí být zesílen pƎídavným pásem o minimální šíƎce 300രmm (asfaltové\npásy) nebo 450രmm (polymerní fólie)\nDetail provedení zpĢtného spoje\nNové stavby – izolace spodní stavby\ndo podkladní vany\nPod hladinou podzemní vody nebo v neodvodnĢné základové spáƎe, kde se prosakující\nvoda mƽže hromadit a doēasnĢ pƽsobit hydrostaƟckým tlakem na konstrukci – zejména\nv zeminách o nízké propustnosƟ\nKouty a hrany musí být zesíleny pƎídavným pásem o minimální šíƎce 300രmm\nDetail napojení vodorovné a svislé izolace\nCeloplošnĢ navaƎené asfalt. pásy I2.2\nVolnĢ položené polymerní fólie\nStávající stavby – napojení nové izolace podlah\nna stávající stĢny\nJe-li tƎeba ve stávající stavbĢ vytvoƎit novou podlahu z dƽvodu nefunkēnosƟ stávajících podlah\n(napƎ. shnilé prkenné podlahy, rozpadlé betony atd.) a není možné napojit izolaci v podlaze\nna izolaci pod stĢnami (pod stĢnami izolace není nebo je nefunkēní a pod stĢny nelze vložit\nNová podlaha s proƟradonovou izolací ve stávající stavbĢ se vždy kombinuje buě s odvĢtráním\npodloží nebo s venƟlaēní vrstvou v konstrukci podlahy\nNapojení asfaltového pásu na stávající stĢnu – pƎitavením na soklík\nz cementové omítky opatƎený asfaltovým penetraēním nátĢrem\nNapojení PE fólie na stávající stĢnu – pomocí pƎídavného modiÞkovaného\nasfaltového pásu s nosnou vložkou sklenĢnou nebo polyesterovou pƎitaveného na soklík z cementové omítky opatƎený asfaltovým penetraēním\nnátĢrem a na PE fólii\nNapojení PVC-P fólie na stávající stĢnu – horkovzdušným pƎivaƎením\nna podtmelený poplastovaný plech pƎikotvený ke stĢnĢ\nProstupy bez dilataēních pohybƽ – pƎímé napojení izolace na prostupující tĢlesa\nProstup asfaltovými pásy\nPozn. Na ocelová potrubí lze asfaltové pásy pƎivaƎit i natavením asfaltové krycí vrstvy. TĢsnící úsek na potrubí\n(pƎetažení pásu) musí mít délku alespoŸ 150രmm.\nProstup polymerními fóliemi\nPozn. Fólie z PVC-P lze horkovzdušnĢ pƎivaƎit na potrubí\nz tvrzeného PVC. ObdobnĢ lze PE fólie pƎivaƎit na potrubí z HDPE. Tento spoj se však doporuēuje pojisƟt\nProstupy s dilataēními pohyby – napojení izolaēního povlaku na ochrannou prƽchodku\ns pevnou pƎírubou\nPozn. Volná pƎíruba podtmelena asfaltovým tmelem.\nPozn. Fólie mezi pevnou a volnou pƎírubou podtmeleny.\nV tĢch místech konstrukce, kde je pƎestupováno dovolené namáhání izolace, nebo tam, kde není možné ze staƟckých dƽvodƽ pƎerušení probíhající výztuže, se spojitost izolace zajišƛuje pomocí tzv. hydroizolaēních pƎepážek. Ty\nmohou být buě z ocelových desek nebo z nátĢrových povlakƽ ze synteƟckých pryskyƎic (epoxidy, polyuretany).\nProbíhající výztuž se v pƎepážce utĢsní buě pƎivaƎením na ocelovou desku nebo nanesením nátĢru na výztuž až\ndo výšky 80രmm. PƎepážky pƎesahují obrys konstrukce minimálnĢ o 150രmm a na tento pƎesah se tĢsnĢ napojí\nizolace (napƎ. nalepením, natavením, sevƎením mezi ocelovou desku a volnou pƎírubu).\nIzolaēní pƎepážka v povlaku z asfaltových pásƽ\nDilataēní spáry by mĢly probíhat alespoŸ 0,5രm od rohƽ a koutƽ. Vzhledem k tomu, že zde dochází k rƽzným\npohybƽm, je nutno izolaēní povlak zesílit pƎídavným pásem (asfaltovým, fóliovým, pryžovým) šíƎe minimálnĢ\n300രmm. Do dilataēní spáry se pod izolaēní povlak vkládá expanzní pásek na bázi bentonitu nebo vodou bobtnajících pryskyƎic. Vhodným doplŸkem je pƎeklenuơ dilataēní spáry plastovým proÞlovaným pásem vloženým\ndo betonové podkladní konstrukce.\nDilatace v povlaku\nz asfaltových pásƽ\nPozn. Zesílení pryžovým pásem o šíƎce min. 300രmm vlepeným do asfaltové hmoty a stabilizovaným asfaltovým\npásem o šíƎce min. 500രmm.\nz polymerních fólií\nPozn. Zesílením povlaku pƎídavným pásem o šíƎce min.\nEliminace radonových mostƽ\nv místĢ perimetru\nU objektƽ s obvodovým zdivem z tvarovek se svisle orientovanými duƟnami kladenými na sraz bez promaltování\nsvislých spár mƽže radon do tĢchto tvarovek pronikat spárou mezi základem a deskami tepelné izolace. Zdivo se\npak stává zdrojem radonu v domĢ. Na následujících detailech jsou uvedeny možnosƟ pƎerušení této spáry pro\npƎípad nepodsklepeného domu. ObdobnĢ se postupuje i u objektƽ s podzemními podlažími.\nVodorovná proƟradonová izolace\nje ve výšce alespoŸ 300രmm nad terénem\nPozn. U PVC-P fólií se místo pásu z HDPE fólie použije poplastovaný plech, k nĢmuž se PVC-P fólie horkovzdušnĢ\npƎivaƎí. Je-li proƟradonová izolace tvoƎena PE fólií, pak se tato fólie pƎetáhne pƎes hranu základového pasu o šíƎku\nrovnající se vyložení cihelné tvarovky.\nVodorovná proƟradonová izolace je nad terénem o ménĢ než 100രmm\nPozn. U PVC-P fólií se místo L lišty z HDPE fólie použije poplastovaný plech, k nĢmuž se PVC-P fólie horkovzdušnĢ\npƎivaƎí. Je-li vodorovná proƟradonová izolace tvoƎena PE fólií, mƽže být na svislou izolaci použit i asfaltový modiÞkovaný pás.\nVodorovná proƟradonová izolace je ve výšce 100–300രmm nad terénem\nPozn.: Souvislý pás tmelu musí vždy probíhat nad úrovní okolního terénu.\nJiránek M., Kotrbatá M.: Radon Diīusion Coeĸcients in 360 Waterproof Materials of Diīerent Chemical\nComposiƟon. In: RadiaƟon ProtecƟon Dosimetry 2011; 145(1), pp. 178–183, doi: 10.1093/rpd/ncr043\nJiránek M., Rovenská K., FroŸka A.: Radon diīusion copeĸcient – a material property determining the applicability of waterproof membranes as radon barriers. In: Proceedings of the American AssociaƟon of Radon\nScienƟsts and Technologists 2008 InternaƟonal Symposium Las Vegas NV, September 14–17, 2008. AARST,\nJiránek M.: Spolehlivost a opƟmalizace proƟradonových opatƎení. In: Bezpeēnost jaderné energie 15(53),\n2007 ē.3/4, pp. 102–108, ISSN 1210-7085\nWitzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20. Skriptum, Fakulta stavební VUT\nPraha, 2006, ISBN: 80-01-03422-4\nJiránek M.: Ochrana staveb proƟ radonu z podloží podle revize SN 73 0601 (2006). In.: Sborník konference\nIzolace 2006. Izolace spodních staveb. 1. 3. 2006, Praha, pp. 18–22\nJiránek M.: PƎehled izolací proƟ radonu na ēeském trhu. In: Materiály pro stavbu 6/2006, pp. 30–32\nJiránek M., Hƽlka J.: Applicability of various insulaƟng materials for radon barriers. In: The Science of the Total\nEnvironment 272 (2001), pp. 79–84\nFojơková I. Zpráva o Ǝešení úkolu „Vyhodnocování efekƟvnosƟ proƟradonových opatƎení“, SÚRO Praha, 2001\nNeznal M., Neznal M.: Ochrana staveb proƟ radonu. Grada Publishing a.s., Praha 2009\nSešit I – ProƟradonové izolace\nNávrh a pokládka proƟradonových izolací v nových i stávajících stavbách\nVydání první, 27/146 stran sešitu/dílu I.\nPrvní díl publikace Radon – stavební souvislosƟ sestává z 6 kapitol uspoƎádaných do samostatných sešitƽ: O I P M SRNA D


Z E A Světice, a.s. – KIS Středočeského kraje\nZ E A Světice, a.s.\nZ E A Světice, a.s., dostala cenu Regionální agrární komory Středočeského kraje.\nV Zahradách 170, Světice, 251 01 Říčany u Prahy, okres Praha – východ\nAkciová společnost ZEA Světice, a.s., vznikla na základě rozhodnutí členské schůze ZD Světice v roce l995. Společnost je v podstatě jediným původním zemědělským podnikem, který v naší oblasti, tj. jižní části okresu Praha-východ, přečkal období transformace původních zemědělských družstev a privatizace státních statků. Zatím se daří přestát i potíže, vznikající úbytkem výměry obhospodařované půdy, především vlivem stavební činnosti v okolí Prahy.\nHlavním předmětem činnosti společnosti je zemědělská výroba a služby zemědělské povahy, společnost dále provozuje obchodní činnost a technické služby. Společnost obhospodařuje 1720,59 ha zem. půdy (z toho 1692 ha o.p.) dle evidence LPIS v katastru 30 obcí okresu Praha-východ a Kolín. Většina půdy je pronajata od vlastníků pozemků, část pozemků společnost vlastní. Rozhodujícím objemem produkce rostlinné výroby je produkce obilovin, které pěstujeme na více než 1000 hektarech (prům. výnos 5,4 t/ha), dále osevní postup pravidelně zahrnuje cca 300 ha řepky (3,6 t/ha), 75 – 100 ha luskovin nebo technických plodin (lupina bílá, mák) a další maloobjemové plodiny.\nStav hospodářských zvířat byl v r. 2007 559 ks skotu, z toho 305 dojnic s dojivostí 18 l mléka za den, 2149 ks prasat, z toho 166 prasnic s dvaceti odchovanými selaty na prasnici. Finanční situaci společnosti nepříznivě ovlivňuje trvalý pokles cen komodit živočišné výroby, zejména vepřového masa. Z tohoto důvodu a při vědomí stále větších nároků na životní prostředí v našem regionu je společnost nucena od chovu prasat, i přes vcelku dobré výrobní výsledky, ustoupit.\nVýrazným kladem hospodaření je to, že je zabezpečen odbyt na značnou část zemědělské produkce. Nedílnou součástí výroby společnosti, přinášející trvale ročně zisk, je lisování výrobků z umělých hmot. Společnost zaměstnává v současnosti 65 pracovníků (z toho 21 žen).


Přerov si připomene sto let od narození slavného rodáka – básníka Josefa Kainara | Krajské listy.cz\nPopisek: Básník, textař, dramatik a překladatel Josef Kainar\n„Symbolicky právě v pondělí 29. června se sejdeme na letní divadelní scéně u Galerie města Přerova na Horním náměstí, kde v 17 hodin zahájíme komponovaný pořad, složený z básní, které napsal Kainar. Recitovat bude Čestmír Beťák, jeho písně zazpívají přerovští muzikanti. Vstup bude volný,“ uvedla vedoucí kanceláře primátora Daniela Novotná. V tentýž dne bude v salonku Galerie k vidění informační panel, který připomene život a dílo Josefa Kainara.\n„Zároveň se tam pokusíme o velmi zajímavý rekord – a tím bude přepisování Kainarových veršů. K dispozici bude jeho kniha básní, kterou návštěvníci mohou po kouscích přepisovat a zároveň u vlastnoručně přepsaného kousku připsat i své jméno či krátký vzkaz,“ konstatovala spolupořadatelka akce Marta Jandová. V osm hodin večer pak na letní divadelní scéně vystoupí partička brněnských herců, která zahraje představení na kainarovské téma s názvem The Impro Džow.\nFotosoutěž pro básníky\nKromě toho bude symbolicky 29. června zahájena fotosoutěž, která rovněž odkazuje na Kainara, o němž je známo, že byl nejen básník, textař, dramatik, překladatel, hudebník, ilustrátor, výtvarník, novinář a scénárista – ale také nadšený fotograf. „Od 29. června až do konce září nám mohou lidé posílat na adresu snímky z Přerova. Je jedno, jestli na nich bude zákoutí, nebo zda půjde o fotku z nějaké akce. Důležité je, aby byla fotka opatřena krátkým veršem. Nemusí jít o nic složitého, třeba o jeden výstižný či vtipný rým,“ nastínila Daniela Novotná. V říjnu pak budou fotky na webu města, kde jim budou návštěvníci přidělovat body. První místo bude ohodnoceno částkou pět tisíc korun, druhé tři tisíce a třetí dva tisíce korun.\nZačal chodit za školu\n„Ve školním roce 1928/1929 začal studovat na přerovském gymnáziu, ale snad vlivem rodinných poměrů začal chodit za školu a za neomluvené hodiny měl sníženou známku z chování. Zhoršil se i ve škole – z latiny, němčiny a matematiky měl čtverku. V sekundě se už zase Kainarův prospěch i docházka výrazně zlepšily, ale už další rok musel složit reparát z matematiky, což se opakovalo i v kvartě a kvintě,“ konstatoval Jiří Lapáček. Své hudební nadání ale Josef Kainar poctivě rozvíjel. Od primy navštěvoval nepovinný zpěv, od sekundy do tercie k tomu ještě přidal školu orchestrální hry, v tercii dal se svými kamarády dohromady malý tango-orchestr. V kvintě se pak začal učit i na kytaru. V té době také začal psát písňové texty, pokoušel se prosadit ve Studentském časopisu, veřejně recitoval. A stěžoval si, že kantoři na přerovském gymnáziu nemají dosti porozumění pro soudobé studentské snahy…\nDo historie, spojené s Josefem Kainarem, se významně zapsalo také datum 5. května 1934. Tehdy coby sedmnáctiletý student odešel ráno normálně do školy, byl prý ale roztržitý a po deváté hodině gymnázium opustil. Procházel se u Bečvy, dostal se až za kapličku u nemocnice, kde v rozčilení vytáhl bubínkový revolver a střelil se do levého boku. Stačil ještě přejít po lávce na druhý břeh k Michalovu, kde se nechal v blízké ordinaci ošetřit od svého lékaře. Skončil v nemocnici, kde se podrobil operaci, při níž mu byl vyňat projektil, který uvízl na čtvrtém žebru. Vyšetřovací spis nakonec konstatoval, že čin spáchal v duševní depresi, na kterou ale neměly vliv rodinné ani školní problémy. „Ze vzpomínek kamarádů ale víme, že příčinou byla nešťastná láska k o rok starší Janě Jurečkové. Ozvuky tohoto prožitku nalézáme v cyklu básní Z písní Janě,“ prozradil Jiří Lapáček.\nV roce 1934 se rodina rozhodla opustit Přerov, takže školní rok začínající letopočtem 1935 už Josef Kainar začínal na olomouckém gymnáziu. „V dalším životě udržoval s Přerovem jen velmi volné kontakty. Napsal některé písňové texty pro zájezdový pořad Loď rytmu, s níž se objevil v roce 1940 i v rodném Přerově,“ uvedl Lapáček.\nPozději už žil a tvořil převážně v Praze. Měl blízko k divadlu, takže pracoval jako dramaturg v Divadle satiry, coby novinář psal pro Rovnost, kde vycházely také jeho vtipy, obrázky a básně, spolupracoval i s Československým rozhlasem. Po roce 1947 se už věnoval pouze literatuře. Josef Kainar zemřel 16. listopadu 1971 ve věku 54 let.\nPozvánky na další akce, které v červnu pořádá město Přerov:\n5. června * Setkání nad tématem doprava * Další veřejné projednávání navrhovaného Plánu mobility se uskutečni v pondělí 5. června ve velkém sále Městského domu v Přerově. Zájemci se dozvědí, jaké změny přinese plán v městské dopravě a jaká opatření se plánují. Setkání s dopravními odborníky začne v 16:30 hodin.\n5. června * Děti třídily, teď dostanou odměnu * Zástupci města a technických služeb vyhodnotí soutěž ve sběru papíru, hliníkových obalů a použitých baterií, která probíhala v přerovských základních školách. Akce se uskuteční v Mervartově síni zámku a začíná v 9 hodin.\n6. června * Přerovem projede recesní cyklojízda * Sraz cyklistů v recesistických kostýmech – nejlépe na téma pivo - bude v 16 hodin v parku Michalov u bistra U Králíčka. Samotná cyklojízda bude startovat v 16:15. Trasa má délku devět kilometrů a povede z Michalova přes lávku U Tenisu, Vsadsko a Želatovskou ulici - dále kolem hvězdárny do Újezdce a poté zpět do Michalova. Od 17 hodin pak proběhne v Michalově vyhlášení NEJ kostýmu a také soutěže Do práce na kole. Na malé návštěvníky čeká skákací hrad, ti starší mohou soutěžit v cyklo-kvízu.\n7. června * Na šikovné děti čeká Scholar * Sošku Scholar, která je trofejí pro úspěšné přerovské školáky, si letos odnese 24 dětí. Získají ji šikovní žáci z osmi přerovských základních škol, kteří jsou příkladní a svědomití ve školní výuce, dosahují úspěchů ve sportu či umění, nebo vynikají svou poctivostí, čestností a smyslem pro fair-play. Prestižní ocenění získávají děti z rukou zástupců města už po čtrnácté. Slavnostní předání se bude konat v Mervartově síni přerovského zámku a začíná v 9 hodin.\n12. června * Z očí do očí * V pořadí už šesté setkání přerovských občanů s primátorem Vladimírem Puchalským se uskuteční v pondělí 12. června v Galerii města Přerova na Horním náměstí. V neformální diskuzi mohou lidé sdělit svoje názory na fungování města, co se jim nelíbí – nebo naopak co kvitují. Setkání začíná v 16 hodin.\n14. června * Kapka krve na papíře… * Kapka krve se stala hlavním motivem výtvarné soutěže pro děti, kterou vyhlásilo město Přerov ve spolupráci s transfúzní stanicí místní nemocnice. Děti z osmi přerovských škol vytvářely v hodinách výtvarné výchovy obrázky se zaměřením na dárcovství krve – a v rámci výuky se dozvěděly i základní informace, proč se krev daruje, komu slouží, nebo kdo má možnost věnovat svou nejcennější tekutinu. Odborná porota vybrala nejzdařilejší práce a jejich autoři budou 14. června v 8 hodin ohodnoceni. Sejdou se v Kině Hvězda, kde budou následně i díla školáků vystavena.\n18. června * Vzpomínka u hrobu i společná modlitba uctí oběti masakru * Pietní akt, připomínající tragickou událost, která se stala v noci z 18. na 19. června roku 1945 na Švédských šancích u Přerova, se uskuteční pravě v neděli 18. června. Ve 13 hodin se bude konat vzpomínkový akt na hřbitově – u hrobu obětí, ve 14 hodin se pak na Švédských šancích uskuteční společná modlitba. Její účastníci vzpomenou na 265 nevinných lidí, mezi nimiž byli Karpatští Němci, Slováci i Maďaři, kteří se stali poválečného vyřizování si účtů. Z vlaku, který je vezl domů – na Slovensko, je nechali 18. června vyvléct příslušníci 17. pěšího pluku z Petržalky. Donutili je pochodovat na kopec zvaný Švédský šance, kde je v noci nemilosrdně postříleli. V rámci této vzpomínkové akce se bude na letní divadelní scéně Mezi hradbami konat koncert Ireny Kanovské, která bude za klavírního doprovodu zpívat balady. Začíná v 16 hodin a vstup je volný.\n21. června * Evropský den hudby oživí i Přerov * Evropský den hudby se blíží a s ním i oslava letního slunovratu. Kořeny muzikantského svátku, který zavedli ve Francii, sahají až do roku 1982. Přerov se k tomuto svátku také hlásí - proto se ve středu 21. června od 15 hodin rozezní na několika místech v centru Přerova hudba různých žánrů. Lidé se mohou těšit na veřejná pouliční vystoupení těchto kapel: Imperio (etno - latin - funky - gipsy world music), Jazz za Bukem (jazz-blues), Třetí dáma (rock), Atlas Světa (rock - pop), Critical Acclaim (rock-crossover), Kowall Company(rock - pop), D.U.Bmusic (hard´n heavy funky groove company).\nkraj Olomoucký, Přerov, Kainar,


Barva Vánoc, nápady vánoèní dárky pro zamìstnace, kalendáøe\nBarva Vánoc, firemní vánoèní dárky a pøání na Vánoce\nBarva Vánoc, dobré nápady na firemní vánoèní dárky a pøání pro Vaši firmu na Vánoce\nZamyslete se dobøe nad tím, jaké luxusní propagaèní a reklamní pøedmìty vybrat pro své klienty. Tøeba èokoládové vánoèní dárky, to je dobrý tip na best dárky jak pro zamìstnance tak i pro Vaše klienty. Máme dobré a vtipné nápady na firemní best dárky na Vánoce. Snadno jimi zrealizujete svoje firemní vánoèní pøání. Posloužíme Vám, hledáte-li tipy i na jakékoliv jiné reklamní pøedmìty i kalendáøe. Dnes jsou stále populárnìjší vánoèní pøání z èokolády místo døívìjších novoroèenek jen z papíru. Nìkdy je ale jako tip na dárek nejlepší znaèková bonboniéra s belgickými pralinkami. U nás si vždy vyberete chutné originální lahùdkové belgické pralinky jako dárkové pøedmìty pro firmu na Vánoce. Máme také další skvìlé nápady na firemní vánoèní best dárky pro firmy. Na pøání vytvoøíme nádherné dárkové balíèky a koše z reklamní èokolády a firemního vína, které jsou vhodné jako balíèek pro firmu i jako dárek pro klienty. Objednejte si k tomu také plnobarevný potisk vybraných kalendáøù vánoèních dárkù. Vánoèní firemní pøání je ale vhodné objednat zavèas, abyste stihli pøání na Vánoce svým klientùm vèas odeslat. Barva Vánoc, opravdu dobrý tip. Reklamní cukrovinky jsou stále oblíbenìjší jako luxusní firemní best dárek. Dárkové pøedmìty Praha a reklamní agentury Praha jsou vhodnými místy, kde si koupíte tak dobrou vìc, jakou je firemní èokoláda. Èokolády jsou stále populárnìjší jako tip na firemní vánoèní best dárky, musejí však mít firemní potisk èokolády. Dále jako velmi dobrá firemní propagace poslouží tøeba i originální vánoèní blahopøání v podobì bonboniéry s belgickými pralinkami. Vánoèní pøání z èokolády, bonboniéra jako tip na dárek a další vtipné dárkové pøedmìty, tøeba luxusní èaj pro firmu na Vánoce. Právì firemní originální znaèkové anglické èaje v podobì vánoèní kolekce jsou hitem letošních Vánoc. Dárkovì balený anglický èaj se totiž dá nádhernì kombinovat s belgickými pralinkami a bonboniérami do elegantních dárkových balíèkù nebo košù doplnìných visaèkou s firemním logem. Luxusní vánoèní pøání jsou nìkdy lepší než kalendáøe pro firmu. Náš e-shop Vám dobøe poslouží k nákupu firemních dárkù, kalendáøù 2018, novoroèenek 2018, èokoládových dárkù, dárkových košù, firemních bonboniér i èokolády s firemním potiskem. Prodáváme moc dobré firemní dárky z èokolády, máme dobré nápady na dárky na Vánoce.\nBarva Vánoc, urèitì nejlepší volba. Takže když to struènì shrneme, co jsou ty nejlepší luxusní best dárky pro Vaše klienty a obchodní partnery? 1/ firemní belgické pralinky v bonboniéøe s potiskem 2/ kvalitní firemní víno s potiskem 3/ znaèkové anglické èaje s potiskem 4/ rozmanité èokoládové dárky, od nejmenších èokoládièek až po velké tabulkové èokolády s potiskem 5/ elegantní firemní balíèek nebo koš, který obsahuje cokoliv, na co si vzpomenete 6/ kalendáø 2018. To vše jsou úžasné propagaèní a dárkové pøemìty, které si Vámi obdarovaní zákazníci a partneøi dobøe zapamatují. Všechny tyto pøedmìty mùžete samozøejmì doplnit i firemním pøáním a nìkdy staèí i jen malá visaèka s Vaším firemním logem a hezkým blahopøáním. Náš e-shop Vám dobøe poslouží k nákupu tìchto firemních best dárkù s barevným potiskem. Pøesvìdète se nákupem u nás, že máme opravdu dobré nápady na ty nejlepší dárky na Vánoce a že také Vám, hezkým a chutným dárkem, udìláme radost. A nakupte si u nás v Tereze vèas...


Únikovka Psychiatrická léčebna: příběh Řezníka | Slevomat.cz\n2 / 6 V Escape Master pro vás připravili únikovku, ze které vám bude běhat mráz po zádech!\n3 / 6 Budete mít 60 minut na únik a vyřešení záhady, proč v okolí Řeznictví mizí lidé!\n4 / 6 Úniková hra Podivné řeznictví – Knife and Bones probíhá na adrese Soudní 10 v Nuslích.\n5 / 6 Hru si zarezervujete pomocí on-line formuláře.\n4,8/5 Escape Master\nPraha - Nusle (mapa) 40 zákazníků\nNabídka Hodnocení (1 530) O podniku Dotazy\nOblíbená hra po 2 letech opět v nabídce\n3,9/5Tour de Pub\nPekná hra, super uvedenie do deja a veľmi zaujímavé úlohy. Páčilo sa nám všetko, zvládli sme to bez…\nÚniková hra z psychiatrické léčbny – Příběh řezníka:\nDobra hraní: 60 minut\nRezervaci můžete změnit nebo zrušit alespoň 24 hod. před objednanou hrou, jinak voucher propadá.\nCítíte ten chlad? Tuhne vám krev v žilách? Naskakuje vám husí kůže? Máte 60 minut na únik a vyřešení záhady, proč v okolí Řeznictví mizí lidé! V Escape Master pro vás připravili únikovku, ze které vám bude běhat mráz po zádech! Naštěstí v tom nebudete sami – přijít můžete v partě až 5 lidí a ze silného zážitku si odnesete i fotky na památku. Těšte (nebo děste) se na zapeklité šifry, kódy, tajné vzkazy a silný příběh!\nPříběh je temný, ale hra sama o sobě není strašidelná. Úkoly jsou skvěle propracované a není to jen o šifrách – chce to mít oči otevřené. Pán, který nás do příběhu uvedl, pak celý zážitek jen podtrhl.


Domů / Whisky / Laphroaig Quarter cask 48% 0.7l - Doprava zdarma!!!!\nTyp: Single malt whisky Země původu: Skotsko - ostrov Islay Obsah: 0,7 l Obsah alkoholu:...\nLaphroaig Quarter cask 48% je vynikající jednosladová whisky světové popularity, oblíbená zejména pro své velice výrazné a specifické chuťové vlastnosti.\nJedná se o whisky bez uvedení stáří.\nWhisky, která zrála ve velmi malých sudech z amerického bílého dubu (sudy mají čtvrtinovou velikost než běžné sudy, proto název Quarter Cask). Tím dochází k většímu kontaktu stařené whisky se dřevem a tím pádem výraznějšímu zrání. Dub přidává whisky jemnou sladkost a sametovost.\nRašelinová vůně s náznak fenolu, kokosu a banánu je velice charakteristická pro tuto whisky. Chuť je hluboká, komplexní a kouřová, přesto nabízí překvapivě jemnou sladkost. Závěr je dlouhý, suchý s kouřem a kořením.


Vítězem v TV je Kameňák 2, porazil VyVolené - iDNES.cz\nVítězem v TV je Kameňák 2, porazil VyVolené\n6. ledna 2006 10:55, aktualizováno 10:55\nV loňském roce nejvíce diváků přilákala k televizním obrazovkám Nova s pokračováním Troškovy komedie Kameňák 2. Z konkurenčních kanálů to byla komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku a finále Vyvolených.\nZdeněk Troška, Jana Paulová a Václav Vydra křtí knihy Kameňák 1-3 a CD Zdeňka Trošky.(13.12.2005) | foto: Dalibor Puchta, iDNES.cz\nPrvní lednový den roku 2005 Kameňák na Nově sledovalo 3,57 milionu dospělých diváků, což představuje 42,1 procenta veškeré dospělé populace v ČR. Film v tu dobu sledovalo 71,6 procenta všech diváků u obrazovek.\nNa ČT měla největší diváckou kulisu 4. prosince komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku (2,22 milionu), na Primě pak finále VyVolených o týden později (2,21 milionu).\nMezi nejsledovanější pořady na Nově loni patřila druhá řada soutěže pěveckých talentů Česko hledá SuperStar, v Top 15 se nachází 11 dílů tohoto pořadu.\nDo Top 15 na Nově pronikl i jeden díl seriálu On je žena! s Ivanou Chýlkovou v hlavní roli, soutěž Česká Miss 2005 a anketa Anno 2004.\nZ žebříčku Top 15 nejsledovanějších pořadů na České televizi mimo zpravodajství vyplývá, že také na ČT1 lákal diváky seriál s Ivanou Chýlkovou. V případě ČT to byla série Hop nebo trop, jejíž tři díly se ocitly na třetím, pátém a sedmém místě; díly vidělo od 1,97 do 2,06 milionu diváků.\nDruhým nejsledovanějším pořadem vůbec na ČT byl jeden z dílů seriálu Četnické humoresky (2,1 milionu), Top 15 pak uzavírají další čtyři díly tohoto pořadu. Mezi patnáctkou pořadů s největší diváckou kulisou je i pohádka Království potoků, kterou ČT nabídla na Štědrý večer.\nNechybí ani film Pelíšky, komedie Psí kus a dva díly dalšího seriálu Dobrá čtvrť; jediným zahraničním pořadem v Top 15 je film Trosečník s Tomem Hanksem v hlavní roli.\nPrima sklízela divácký ohlas s reality show VyVolení. Finále bylo nejsledovanějším pořadem loňského roku na Primě, další díly VyVolených obsadily na Primě v Top 15 dalších šest míst.\nTaké na Primě lákal původní seriál, a to Rodinná pouta. Dva díly byly nakonec druhým a pátým nejsledovanějším pořadem televize. Do Top 15 se ještě dostal film Černí baroni, jeden díl Nikdo není dokonalý, jedno z pokračování seriálu Synové a dcery Jakuba skláře a dva zpravodajské a jeden publicistický pořad.\nTémata: komedie, Vydra, Vyvolený, XXX - b) Film/TV, Česká Miss, Česká televize, Ivana Chýlková, Kameňák, Program ČT 1, Program Nova, Rodinná pouta, Superstar, Tom Hanks, VyVolení, Zdeněk Troška


Uzené orgie provoněly hrad Veveří. Na jedlíky čekají tuny masa - Brněnský deník\nUzené orgie provoněly hrad Veveří. Na jedlíky čekají tuny masa\nVeverská Bítýška /VIDEO/ – Maso ve všech podobách od uzených vtipů po přímo před diváky bourané prase přilákalo na hrad Veveří v sobotu davy návštěvníků. Slavnosti moravského uzeného již popáté provoněly památku příjemnou vůní z udíren.\nMaso ve všech podobách od uzených vtipů po přímo před diváky bourané prase přilákalo na hrad Veveří v sobotu davy návštěvníků. Slavnosti moravského uzeného již popáté provoněly památku příjemnou vůní z udíren.Foto: DENÍK/Attila Racek\nUzený hovězí jazyk, pikantní párky nebo tradiční tlačenka – jako ochutnávku nabízí stánky prakticky vše, co domácí uzenáři vymysleli. A řada lidí nenakupuje jen podle pohledu, ale i po chuti. „Mám chuť na klobásky, protože bůček jsem si koupil už v Olomouci,“ říká Ivo Snídal, který přijel s rodinou od Prostějova.\nHovězí speciality nabízí stánek firmy Mitrovsky Angus, která si krávy na maso sama chová. „Nepoužíváme chemii při výrobě, takže se vracíme k původním způsobům uchovávání jako je sušení. Děláme tedy třeba sušené klobásy,“ prozradí u stánku ředitel společnosti Aleš Hatlák.\nPodle odhadu organizátorů v minulých letech spořádali jedlíci za víkendovou akci kolem pěti tun uzeného. Letos se mezi návštěvníky najde pět, kteří jsou ochotní v pojídání na rychlost změřit žvýkací svaly s šampionem Jaroslavem Němcem.\nZkušený borec je ale v likvidaci šesti špekáčků s přehledem poráží. „Tentokrát to bylo náročnější, protože uzeniny nebyly ohřáté,“ hodnotí svůj výkon Němec.\nMuž, který postavou rozhodně nepřipomíná profesionálního jedlíka, se v těchto vodách pohybuje třináct let a jen za loňský rok si připsal přes třicet vítězství v nejrůznějších pojídacích výzvách. Porazit ho mohou zkusit další odvážlivci v neděli, kdy se na Veveří pustí do půlkilové tlačenky.\nPřestože si lidé slavnosti užívají ponejvíce skrz chuťové pohárky, najdou na hradě i zábavu pro oči a uši. Kromě kreslených vtipů zaměřených – jak jinak – na uzené a bourání prasete jim návštěvu zpříjemní hudba cimbálové kapely. A ochutnávací zážitky si návštěvníci nemusejí nechat pro sebe, protože hlasem rozhodnou o králi moravských uzenářů. „Vzal jsem to poctivě a řekl bych, že jsem vyzkoušel vše, co stánkaři nabízeli k ochutnání. Výběr vítěze není jednoduchý. Asi to budu muset obejít ještě jednou,“ žertuje Pavel Vrbenský.\nAčkoli se akce zaměřuje na moravské tradiční výrobky, najdou na ní lidé letos nově i šunky z Francie, Rakouska nebo Itálie. Jak se tam dostaly? „Chceme dát lidem možnost je porovnat s moravskými výrobky, protože se dělají pomocí jiných postupů. Lidé tady mohou vyzkoušet třeba rok starou parmskou šunku,“ zmíní organizátor slavností Michal Burian.\nSlavnosti pokračují ještě v neděli od půl desáté dopoledne do půl čtvrté odpoledne. Kromě přípravy paštik a dalšího programu lidé uvidí třeba čerstvého krále uzenářů.


'GTA Online' Gunrunning aktualizace přichází červen 13: Rockstar odhaluje podzemní bunkr, mobilní operační centrum a další - WebSetNet\n'GTA Online' Gunrunning Update přichází v červnu 13: Rockstar odhaluje podzemní bunkru, mobilní operační centrum a další\nChcete vydělat skutečné peníze? Pracujte tvrdě, získáte titul a pokračujte v čestné kariéře GTA Online DLC vůbec. Přes Rockstar Newswire, Další GTA Online Gunrunning aktualizace oficiálně přijde v úterý, červenec 13, pro PS4, Xbox One a PC.\nMinulý týden Rockstar sdílel některé nové screenshoty, ale dnes se konečně setkáme s oficiálním přívěsem. Vypadá to opravdu dobrá zábava - podzemní bunkr, mobilní operační centrum, nová výzbrojová vozidla a další pomohou při vašem úsilí o to, abyste se stali novým králem v podzemním průmyslu obchodování s pistolemi v San Andreas.\nDříve společnost Rockstar sdílela obrázky nového bunkru, zbraní, vozidel a dalších. Možná dvěma nejzajímavějšími vozidly jsou MOC, sofistikovaný přívěs s každým myslitelným vybavením potřebným pro provoz vašeho bizu a tento bizarní létající motocykl.\nCentrum mobilních operací\nJste nadšeni pro GTA Online Gunrunning DLC? Dejte nám vědět v níže uvedené poznámce.\nKategorie Tech-Net-Game Zprávy Značky přijde, zbraně, Online, odhaluje, Rockstar, Podzemní, aktualizovat Zanechat komentář příspěvek navigaci


Kocky-online: fórum :: Zobrazit téma - Málo bílých krvinek (snížená imunita) - FIV u bytové kočky?\nMálo bílých krvinek (snížená imunita) - FIV u bytové kočky?\nObsah fóra Kocky-online: fórum • Zdravotní problémy\nZaložen: 28. 04. 2010\nDatum vložení: po 25.březen 2019, 18:27 Předmět: Málo bílých krvinek (snížená imunita) - FIV u bytové kočky?\nMáme 10ti letého kocoura, který se k nám dostal z ulice jako zubožené kotě s kočičím svrabem, rýmou a špatným zažíváním (měl jícen a žaludek samý vřed). Podařilo se ho vypiplat a je z něj krásný 5kg kocour. Jen má celý život dietu - granule Royal Canin Gastro Intestinal, po všem ostatním má průjmy... Jednou za čas i přes dietní krmivo průjem přijde (řidčí stolice), tak nasadíme na 3-5 dní Entizol a zase je vše v normálu. Před týdnem to právě zase začalo, akorát s tím rozdílem, že Entizol tentokrát nezabral. Průjem se zhoršoval, prakticky kadil jen hnědou vodu s hlenem. O víkendu už začal i zvracet, nejprve granule, pak i makrelu, díky které jsem do něj prášek vždy dostala. Pak už jen šťávy a pěnu. Dnes ráno jsem tedy jela k vetovi, na rentgenu žádné cizí těleso (na chlupy má pravidelně Bezopetku nebo tablety kočičí trávy). Dehydrovaný zatím mírně, tak nemusel zůstat na kapačky. Krevní rozbor: ledviny OK (hurá!), játra OK, cukr OK, ale málo bílých krvinek - měl by mít hodnoty 7-17 a má pouze 2,4 Jedná se o panelákového kocoura, ven nechodí. Nic se u nás nezměnilo, stále stejná strava, nenastydl atd... Padla možnost, že se jedná o tzv. kočičí AIDS. Konzultovala jsem s paní z útulku, který navštěvuji, a která mi řekla, že za její 15ti letou "praxi" se snad nesetkala s tím, že by se tato diagnoza objevila u bytové kočky, spíš u venkovních - nechává všechny přijaté kočky na FIV, FEP i FeLV testovat. Kocourek nepřišel do styku s jinou kočkou, přišel k nám k tehdy dvouleté kočce, žijí spolu takhle prakticky 10 let - od té to asi nemohl chytit.\nMáte někdo zkušenost, že by došlo náhle ke zhoršení imunity u bytové kočky, že by dostala FIV?? Nebo je možné, že měl kocourek FIV odmala, jen se to projevilo až nyní v 10ti letech? Ale z jakého důvodu, když se nic neobvyklého nestalo?\nProblém je v tom, že nemá chuť k jídlu, jindy granule zhltal tak rychle, že občas hned vyzvracel a zase snědl (zřejmě si pamatoval, jak hladověl jako kotě, tak prostě takhle hltal vždycky, aby mu to druhá kočka snad nesnědla). Dnes snědl z ruky jen 7 granulí, z misky je sám nechtěl. A pak dvě kolečka šunky natrhaná. Vodu pije normálně. Je víc přítulný než obvykle (a to je to velkej mazel), ale potulí se chvíli, pak si jde lehnout na zem, zase přijde, pak zaleze do šuplíku, kam se schovává, když je na chodbě nějaký hluk).... prostě se mi nelíbí ani jeho chování... byla jsem s kočkama dnes doma, abych ho pozorovala, druhá kočka klasicky celý den prospala, on byl jakoby na trní...\nNemusím snad ani říkat, jaký mám strach, co to je a co bude...\nProsím o rady, pokud zde někdo s podobným příběhem je... anebo o psychickou podporu, té není nikdy dost...\nZaložen: 27. 05. 2009\nDatum vložení: po 25.březen 2019, 19:10 Předmět:\nAsi to nepomůže, ale zkuste se třeba ještě zeptat na veterinární poradně Modrého kocouře.\nDatum vložení: po 25.březen 2019, 19:38 Předmět: Re: Málo bílých krvinek (snížená imunita) - FIV u bytové koč\nNebo je možné, že měl kocourek FIV odmala, jen se to projevilo až nyní v 10ti letech? Ale z jakého důvodu, když se nic neobvyklého nestalo?\nAno, je možné, že kocourek mohl mít FIV od mala(přinesl si FIV z ulice), některé kočky, které mají FIV jsou schopné žít několik let bez příznaků.\nDatum vložení: po 25.březen 2019, 19:56 Předmět: FIV\nSem na fórum chodila Evelinas z Košic, která měla nemocného kocourka FIV. Pokud si pamatuji, tak žil s FIV dlouho, ale pak přestal jíst a lékaři Evelinas doporučili uspání. Tak Vám držím tlapky, aby se Váš kocourek rozjedl. Zkuste mu udělat kuřecí vývar bez cibule(pro kočky jedovatá) a přefiltrovaný přes utěrku(tím se zbavý drobných kostiček) a na dno vývaru, mu můžete dát kousky uvařeného kuřecího masa. Vím, že Evelinas psala, že zkoušela dávat kocourkovi - Calopet pastu.:\nHodně na Vás myslím a držím všechny tlapky, aby Váš kocourek začal zase jíst!\nDatum vložení: po 25.březen 2019, 21:14 Předmět: FIV\nPokud si nejste jisti, můžete nechat udělat PCR vyšetření krve, který buď nalezne nebo vyvrátí genetickou přítomnost viru v krvi kocourka.\nZaložen: 19. 02. 2010\nDatum vložení: út 26.březen 2019, 6:46 Předmět:\nMy jsme měli nedávno trávící problémy u Budulína (9 let) zničeho nic začal mít krvavý průjem a zvracel krvavé hleny. Skončili jsme na kapačce(ambulantně) dostal injekci proti zvracení a průjmu a antibiotika. Dietní stravu z veteriny i doma uvařené kuřecí odmítal, s rýží už vůbec. Asi třetí nebo čtvrtý den už jsem o něj měla šílený strach tak jsem rozmrazila kousek kuřecích prsou a v kočičákovi to zmizelo obratem. Přidávali jsme i Probican. Zkusila bych kočičákovi nabídnout něco co mu chutná a nezhorší mu problémy. Držíme všechny palce a tlapky\nDatum vložení: út 26.březen 2019, 10:03 Předmět:\nJeště jsem chtěla napsat, že na veterině, ať lidé přišli se psem nebo kočkou, většina hlásila že jejich zvíře zvrací a má průjem, takže zřejmě nějaká infekce mezi zvířaty řádila a možná ještě řádí. I když kocourek žije jen doma, nikdy nevíte, co si přinesete domů na botách . U nás to naštěstí už odeznělo, pomalu se vracíme k normální stravě. Naštěstí to ani nikdo další nechytl. Podle mně Probicanem nebo obdobnými probiotiky určenými pro zvířata nic nezkazíte. Pokud by se stav nelepšil, nechala bych udělat to vyšetření krve.\nObsah fóra Kocky-online: fórum • Zdravotní problémy Časy uváděny v GMT + 1 hodina


Archiv pro měsíc: Květen 2020 | Johairstar magazín\n29 Kvě, 2020 Redakce Péče o zdraví 37 views\t0\nRoztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění, které zasahuje centrální nervovou soustavu a postihuje především mladší lidi. Přestože jde o nemoc nevyléčitelnou, medicína přichází se stále novými možnostmi léčby, které lidem s roztroušenou sklerózou umožňují … celý článek\n28 Kvě, 2020 Redakce Zajímavosti 28 views\t0\n27 Kvě, 2020 Redakce Tipy pro Vás 43 views\t0\nČTVRTEK 28. května. Tento den se změní způsob myšlení a komunikace. Vaše myšlení a řeč budou zabarveny emocemi a momentální náladou. V pozitivním smyslu byste měli být schopni lépe vyjadřovat své potřeby a pocity. … celý článek\n27 Kvě, 2020 Redakce Péče o zdraví 39 views\t0\nRestriktivní opatření vyhlášené vládou kvůli pandemii koronaviru se konečně uvolňují. Přesto je stále mnoho seniorů, kteří potřebují ochranné pomůcky, dezinfekci, ale například i obědy. Češi opět dokázali, že když o něco jde, dokáží se … celý článek\n27 Kvě, 2020 Redakce Kosmetika v praxi 44 views\t0\nStárnutí pleti je přirozený, nevyhnutelný proces, avšak míra jeho průběhu, může být urychlena interními i externími faktory. Vlivem těchto faktorů se mohou objevovat rané známky stárnutí, jako je mdlý vzhled a přechodné změny textury … celý článek\n27 Kvě, 2020 Redakce Tipy pro Vás 40 views\t0\nSTŘEDA 27. května. To je příznivý den pro pracovní a jiné schůzky, obchodní jednání, pohovory, prezentace, veřejné vystupování a zkoušky. Je to ideální den pro vzdělávání, vyřizování emailů, telefonátů a korespondence. Den je velmi … celý článek\n26 Kvě, 2020 Redakce Móda a styl 37 views\t0\nSandály na blokovém podpatku zažily svůj největší boom v 70. letech minulého století a od té doby se opakovaně vrací na módní výsluní. Blokové podpatky, takzvané „brikety“, si vybojovaly přední místo i v letošních … celý článek\n25 Kvě, 2020 Redakce Tipy pro Vás 44 views\t0\nKřišťálově čistá vodka Amundsen je díky šestinásobné destilaci výjimečně jemná a nechává vyniknout intenzivní chuť ingrediencí použitých do míchaných drinků. Léto se blíží, tak jdeme míchat. Amundsen Lemonade Sklenici naplňte ledem. Zalijte trochou oblíbeného … celý článek\n25 Kvě, 2020 Redakce Tipy pro Vás 42 views\t0\nStále ještě úřadující Miss Czech Republic Denisa Spergerová zažívá po pracovní stránce velmi plodné období. Mimo to že se pilně připravuje na maturitu a na zkoušky na o školu tak jde z kšeftu do … celý článek\n25 Kvě, 2020 Redakce Trendové účesy 29 views\t0


Schleich - Bayala, Jednorožec mořský hřebec | Schleich - Modroočko.cz\nOstatní hračky Figurky a zvířátka Schleich Fantasy svět Svět Bayala Schleich - Bayala, Jednorožec mořský hřebec\nRučně malovaný model z tvrdé gumy, mořský hřebec - Jednorožec.\nKód zboží: SC70571\nMořský jednorožec hřebec je krásně ručně malovaná figurka. Tento bájný tvor vystupuje v mnoha příbězích jako symbol čistoty a síly. Plaché a ušlechtilé bytosti jsou zahaleny tajemstvím. Žije v podmořském světě Meamare ve skořápce zasazené do mořských lesů.


problém s bluetooth\nAbcLinuxu:/ Poradna / Linuxová poradna / problém s bluetooth\nŠtítky: Bluetooth, cd, distribuce, komunikace, Live, Nokia, openSUSE, PC, Ubuntu\nDotaz: problém s bluetooth\n6.11.2008 19:00 aaaaa\n1.png (10880 bytů)\nAhoj lidi, chci přejít na Ubuntu 8.10 a tam mám problém s přenosem dat a prohlížením telefonu. Telefon se bezproblému spáruje, ale nelze do něj z PC odeslat žádná data a ani do telefonu nahlížet.\nV opensuse 11 s KDE 3.5.10 se spojím s telefonem a přenos dat mezi PC a telefonem Nokia 6300 funguje bez problému. Zatím jsem to zkoušel jen na live CD ne na instalaci, ale podle mě by to nemělo vadit. Fungovat by to mělo i na live CD, pokud jsou všechny potřebné balíky nainstalovány.\nPostupoval jsem podle návodu který už není úplně aktuální. Přestože se mě telefon a bluetooth podaří spárovat, tak při pokusu odeslat nebo prohlížet na mě vyskočí dvě chybové hlášky viz. přílohy.