Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev PDF\nNeles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0\nDownload "Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0"\n1 Neles ValvGuard -järjestelmä VG800B Rev. 2.0 Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 9 VGB 70 fi Painos 8/05\n2 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Yleistä Yhteensopivuus Käyttötarkoitus Tiedonsiirto Toimintaperiaate Merkinnät Tekniset tiedot Kierrätys ja hävittäminen Turvallisuusohjeet ASENNUS Yleistä Asennus VDI/VDE-liitännällä varustettuun Metso Automation -toimilaitteeseen Asennus lineaaritoimilaitteeseen, jossa on Metso Automation tai IEC liitäntä Kaukokäyttömoduulin (RCI) asentaminen Putkisto ja paineilman syöttö Sähköiset kytkennät Lisäanturointi KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ Paikalliskäyttöpaneeli METSO AUTOMATIONIN FIELDCARE-OHJELMISTON JA HART-TIEDONSIIRRON KÄYTTÖ Käyttöliittymä Käytöstä poistaminen HUOLTO RCI-yksikkö TURVALLISUUSOHJEET ONGELMANRATKAISU VIRHEKOODIT TYÖKALUT PIIRUSTUKSET JA OSALUETTELOT Räjäytyskuva ja osaluettelo, VG800B Asennustarvikkeet toimilaitteille B1JU Asennustarvikkeet Quadra-Powr -, ST-, SP- ja Valv-Powr -toimilaitteille Asennustarvikkeet lineaaritoimilaitteille IEC liitostasolla Asennustarvikkeet rajakytkimille MITAT VG800B RCI TYYPPIKOODIT LUE ENSIN NÄMÄ OHJEET! Näissä ohjeissa annetaan tärkeää laitteen käyttöön ja käsittelyyn liittyvää tietoa. Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä laitteen valmistajaan tai valmistajan edustajaan. Löydät yhteystiedot tämän ohjeen takakannesta. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Oikeudet muutoksiin pidätetään. Tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.\n3 3 1 JOHDANTO 1.1. Yleistä Nämä ohjeet käsittelevät Metso Automation Neles Valv- Guard -järjestelmän käyttöä turvallisuuteen liittyvissä on/off-käyttökohteissa. ValvGuard koostuu kahdesta osasta, kaukokäyttöyksiköstä (RCI), joka asennetaan lähelle valvomoa, ja älykkäästä kenttälaitteesta VG800B:sta, joka asennetaan kentällä sijaitsevaan ESD-venttiilitoimilaitteeseen. Tavallinen rakenne on esitetty kuvassa 1. ValvGuard on turvajärjestelmä. Ennen asennuksen aloittamista on syytä käydä läpi lopulliselle asennukselle asetetut vaatimukset tai seurauksena voi olla puutteellinen asennus ja virheellinen toiminta. 1.2 Yhteensopivuus ValvGuardia voidaan käyttää kaikkien sylinteri- tai kalvotyyppisten jousipalautteisten toimilaitteiden kanssa. Ensisijaisesti sitä suositellaan käytettäväksi Metso Automationin toimilaitteiden kanssa, koska näihin toimilaitteisiin on saatavana kaikki asennustarvikkeet ja yhteensopivuus on varmaa. Katso lisätietoja luvusta Käyttötarkoitus ValvGuard toimii kahdella toisistaan riippumattomalla tasolla: turvallisuustasolla ja diagnostiikkatasolla Turvapiiri Tehtaan turvalogiikan tai vastaavan turvajärjestelmän antama 0/24 V DC -lähtösignaali kytketään RCI:hin ohjauskeskuksessa. RCI:n lähtö kytketään kentällä olevaan VG800B:hen vakiokaapeloinnilla. VG800B:n luistiventtiili ohjaa venttiilitoimilaitteen syöttöpainetta. Luistiventtiili on aukiasennossa (ESD-venttiili auki), kun syöttöjännite on 24 V ja kiinniasennossa (ESD-venttiili kiinni), kun jännite on 0 V. Kaavio on esitetty kuvassa Diagnostiikkatoiminto Mikrokontrolleri (µc) ohjaa ohjelmointitoimintoja ja tiedonkeruuta. Mikrokontrolleri saa käyttöjännitteensä normaalista 24 V DC:n jännitelähteestä. 0 V:n tilassa mikrokontrolleri ei ole aktiivinen. Mikrokontrollerin toiminta konfiguroidaan Metso Automationin DTM-ohjelmistolla. Tiettyjä toimintoja voidaan ohjata paikallisesti VG800Bkenttälaitteen kotelon painikkeilla. Katso lisätietoja kuvasta Tiedonsiirto VG800B-laitetta voidaan kaukokäyttää valvomosta HART-protokollan kautta PC-tietokoneella, jossa on sopiva modeemikytkentä RCI:hin. On olemassa myös toinen reaaliaikainen tapa, jolla mikrokontrolleri voi lähettää viestejä RCI-yksikköön ja edelleen laitoksen DCS-järjestelmään. Tämä tapa esitellään jäljempänä. TURVALLINEN SAFE AREA ALUE CONTROL VALVOMO ROOM RÄJÄHDYSVAARALLINEN HAZARDOUS AREAALUE VG800B RISTIKYTKENTÄHUONE ELECTRICAL ROOM DCS ALARM HÄLYTYS / OK TESTING TESTAUS HART- COMMUNICATION TIEDONSIIRTO TURVALOGIIKKA SAFETY PLC RCI Kuva 1 ValvGuard-järjestelmä 1.5 Toimintaperiaate Kaukokäyttörajapinta RCI Kaukokäyttörajapinta RCI asennetaan laitoksen turvalogiikan ohjauskeskukseen ja kytketään logiikan lähtöön. Turvalogiikan lähdön nimellisjännite on 24 V, mutta tähän sallitaan 15 %:n vaihtelu. RCI:llä on kaksi tehtävää: Välittää HART-signaaleja VG800B:lle ja VG800B:ltä. Tätä varten PC:n ja RCI:n väliin kytketään sopiva modeemi. Vastaanottaa reaaliaikaisia signaaleja VG800Bkenttälaitteelta. Näiden signaalien tila näkyy RCI:n kotelossa olevista kolmesta valodiodista (LED). RCI:ssä on myös potentiaalivapaita relelähtöjä, joiden tilat näkyvät LED-näytössä. Signaaleja on kolme, katso lisätietoja kuvasta 3.\n4 4 ND800 HART CPU Display Näyttö Pushbuttons Painikkeet ADC Digital I/O Position Asentoanturi sensor 10 Hz PWM HART RCI-lähtö out 0/24 V DC PSB TFsäätö SF- control control säätö PWMvahvistin amplifier Pneuma- Pneumatic tiikka- lohko block Pressure Paineanturi sensor Leakage Vuotoanturi sensor Amplifier Vahvistinkortti board Kuva 2 VG800B laitteisto Vihreä = OK Keltainen = Testi Punainen = Hälytys Testin aikana palavat sekä keltainen että vihreä merkkivalo. Keltainen merkkivalo ja vastaava rele osoittavat käynnissaolevan testin. Vihreä merkkivalo ja vastaava rele ilmaisevat OK-tilan. Testin jälkeen (mikäli testi epäonnistui tai löytyi muu virhetila) syttyy punainen valo ja vastaavan releen toiminta on merkki hälytyksestä. Katso toiminnan yksityiskohdat kuvasta 8. RCI HART palautetaan, PR kelat vetävät ja syöttöpaine puristaa luistiventtiilin palautusjousen kokoon. Paine ohjautuu toimilaitteen mäntään joka puolestaan avaa ESD-venttiilin. Käyttöönottovaiheessa ja diagnostiikkatoimintoja käytettäessä mikrokontrolleri (µc) voi ohjata ESD-venttiiliä. Mikrokontrolleri saa käyttöjännitteensä esiohjausyksikön kelan B käyttöjännitteestä 24 V DC. Testin aikana mikrokontrolleri pystyy katkaisemaan B-kelan syöttöjännitteen, jolloin jännite laskee nollaan. Koska kelat on kytketty rinnakkain, tämä aiheuttaa edellä kuvatun kaltaisen venttiilin sulkeutumisen. Kun ESD venttiili alkaa sulkeutua, asema-anturi valvoo venttiilin asentoa. Kun venttiilin liikerata saavuttaa esiohjelmoidun pisteen, mikrokontrolleri palauttaa jännitteen esiohjausyksikön kelaan B ja ESD-venttiili avautuu tai sulkeutuu uudelleen. Kun testataan osittaista sulkeutumista, mikrokontrolleri valvoo asema-anturin tilaa ja vertaa sitä toimilaitteen syöttöpaineeseen. Jos suureissa havaitaan virhe, testi keskeytetään. 24 / 0 V 10 Hz PWM 0 / 24 V DC Säätöpiiri Control circuit Kela HART Coil A Kela Coil BB PR Kuva 3 Kaukokäyttörajapinta (RCI) VG800B-kenttälaite Käytön aikana esiohjausyksikön rinnakkainkytketyt kelat (A ja B) saavat syöttöjännitteen 24 V DC. Tällöin paine vaikuttaa luistiventtiiliin (SV) niin, että palautusjousi pysyy kokoon puristuneena. Katso lisätietoja kuvasta 4. Luistiventtiilin rakenteen ansiosta ESD-venttiili pysyy auki tai kiinni, koska toimilaitteen syöttöpaine vaikuttaa toimilaitteen mäntään palautusjousen vastakkaisella puolella. Vaaratilanteessa jännite katkaistaan valvomosta. Tällöin jännite katoaa molemmilta esiohjausyksikön (PR) keloilta, luistiventtiilin paine häviää ja palautusjousi muuttaa luistiventtiilin tilan. Näin syöttöpaine katkeaa ja paine poistuu toimilaitteen männän yläpuolelta. Toimilaitteen jousi sulkee ESD-venttiilin. Kun jännite Kuva 4 SV to actuator toimilaitteelle Esiohjausyksikkö (PR) ja luistiventtiili (SV)\n5 Vuodon tunnistus (lisävaruste) ValvGuard-järjestelmän vuodon tunnistustoiminto on lisävaruste. Se on saatavana molempiin venttiilikokoonpanoihin: turva-asento auki tai kiinni. ValvGuardkenttälaite valvoo jatkuvasti vuotoanturin viestejä ja tallentaa mittaustulokset pysyvään muistiinsa, kun venttiili on suljettu. Kerättyä dataa voidaan tarkastella Metso Automationin DTM-ohjelmistolla. Vuotosignaalin kehittyminen näkyy millivoltteina tarkkailtavan ajanjakson funktiona. Laitteisto koostuu anturista ja signaalinkäsittelykortista. Käsittelykortti on lisäpiirikortti, joka asennetaan kenttälaitteen kotelon sisässä olevaan liittimeen. Anturikaapelin pituus on 1-3 metriä tilauksen mukaisesti. Vuodon tunnistuslaitteisto on esitetty kuvassa 2. Anturi on parasta asentaa venttiilin runkoon lähelle venttiilin tiivistettä. Näin taataan paras vuodon toteamisherkkyys. Toinen vaihtoehto on kiinnittää anturi toimilaitteen kiinnikkeeseen erilliseen tankoon. Vaikka tämä menettely vaimentaakin vuotoääntä, se ei huomattavasti heikennä vuodon tunnistusta. Anturi asennetaan tasaiselle työstetylle pinnalle. Hyvän kytkeytymisen ja voimakkaan signaalin varmistamiseksi kontaktipinnalta tulee poistaa maali ja ruoste. Silikonirasva tai liima anturin ja metallipinnan välissä parantavat signaalin kytkeytymistä huomattavasti. Pinnan lämpötila asennuskohdassa ei saa ylittää +125 C. Vuodon tunnistukseen vaikuttavat anturin sijainti, venttiilikonfiguraatio, prosessiympäristö (virtaava aine, painetaso), taustaäänet jne. Vuodon tunnistuskynnys riippuu pääasiassa painetasosta, venttiilin koosta ja virtaavasta aineesta. Mitä suurempia paine-erot ovat venttiilissä, sitä vähäisempi vuoto tunnistetaan. Pienin todettavissa oleva vuoto on joitakin litroja minuutissa, pienimmillään noin litra minuutissa. Tällä herkkyystasolla on mahdollista todeta huoltotoimenpiteitä vaativat vuodot. Virtauksen tai vuodon venttiilissä on oltava turbulenttinen, jotta se saisi aikaan korkeataajuisen äänen, jonka anturi tunnistaa. Turbulenttinen virtaus on yleisempi kaasu- kuin nestevirtauksissa. Tämä johtaa ilmeisen epäjohdonmukaisiin tuloksiin: Venttiili on suljettu ja vuoto todetaan. Kun venttiiliä avataan hitaasti, tietyssä pisteessä vuotosignaali heikkenee jyrkästi, vaikka virtaus on suurempi. Tämä johtuu virtauksen muuttumisesta laminaariseksi jolloin korkeataajuista ääntä ei muodostu. 1.6 Merkinnät VG800B-kenttälaitteessa on konekilpi (kuva 5), jossa on seuraavat merkinnät: Kenttälaitteen tyyppimerkintä Tuloarvot Kotelointiluokka Käyttölämpötila Hyväksynnät Syöttöpainealue Sarjanumero CE-merkintä Kuva 5 Konekilpi Vaihtoehtoiset merkinnät kuvan 6 mukaisessa lisätunnisteessa Suodatinsäädin (-K) Läpivienti 1/2NPT (-L) Sarjanumero Kuva 6 EEx d IIC T5/T6 DEMKO 03 ATEX IP 65 / NEMA 4, 4X Input: V DC, Imax 100 ma, Pmax 0,6 W T6: Tamb. -40 C C, T5: Tamb. -40 C C Supply pressure: kpa / 3,5-7 barg / psig No. PH M A DE Lisätunniste NELES VALVGUARD TYPE VG8568B1S1 WARNING: Do not open while energized! ID: SO VOH BAR CODE (ID CODE) B Y ME T S O REV 2.0 BAR CODE (SERIAL NO) A U T O M A T IO N II 2 G 1.7 Tekniset tiedot Yleistä ValvGuardia voidaan käyttää kaikkien sylinteri- tai kalvotyyppisten jousipalautteisten toimilaitteiden kanssa. Ensisijaisesti sitä suositellaan käytettäväksi Metso Automationin toimilaitteiden kanssa, koska näihin toimilaitteisiin on saatavana kaikki asennustarvikkeet ja yhteensopivuus on varmaa. Lisätietoja saat asennusohjeista ja ottamalla yhteyttä Metso Automationiin.\n6 Tekniset tiedot Yleistä VG800B-venttiiliohjain sopii neljänneskierto- tai istukkaventtiileille. Toimilaiteen liitännät VDI/VDE standardin mukaiset (S1) Toiminta: Yksitoiminen Kiertymiskulma: Min 45, max 95 Ympäristöolosuhteet Toimintalämpötila: C Kotelointi Materiaali: Anodisoitu alumiiniseos Suojausluokka: IP65, NEMA 4 ja 4X Paineilmaliitännät: 1/4 NPT Sähköliitännät: Ruuviliittimet 2,5 mm 2 :n kaapelille Läpiviennit: PG 13,5 M20 x 1,5 (sovittimella) 1/2 NPT (sovittimella) Massa: 3,6 kg Paineilmaliitännät Syöttöpaine. 3,5-7 bar Suodatinsäädin pakollinen Paineilma: ISO :2001 mukainen Kiinteät hiukkaset: luokka 5 (tai 3 µm suodatus) Kosteus: luokka 1 (kastepiste 10 C alle minimilämpötilan) Öljyluokka: 3 (tai <1ppm) Kapasiteetti: 4 bar syöttöpaineella: syöttö 36 Nm3/h poisto 41 Nm3/h Kulutus: 4 bar syöttöpaineella: toimilaite paineellisena 0,44 Nm3/h toimilaite paineettomana 0,64 Nm3/h Elektroniikka Syöttöjännite: Max 28 V DC RCI-tulo: Min 21 V DC, I = 100 ma, max 30 V DC Napaisuussuojaus: -30 V DC Jännitealue: 16,5-28 V DC (Kuormitusvirta ~20 ma) Suurin virta: 100 ma (RCI-VG800) RCI-yksikön kaksi SPDT-relelähtöä: 24 V DC, 0,5 A RCI moduuli on turvallisella alueella ristikytkentähuoneessa. Paikalliskäyttöpaneelin toiminnot Kalibrointi: Automaattinen/manuaalinen Tilan valinta: Automaattinen/ pois päältä Testaus: Osaiskutesti / pneumatiikkatesti Valinnat käynnistettäessä: Off / On / Cal Normaalitila: Auki / Kiinni Kiertosuunta: myötäpäivään / vastapäivään Suojaus (HART-kirjoitussuojaus): Off / On Toimilaitetyyppi: Neljänneskierto / lineaarinen Hyväksynnät Liekinkestävä (B1) ATEX II 2G EEx d IIC T5/T6 -sertifiointi EN 50014:n ja EN 50018:n mukaan. Räjähdyksenkestävä (B2), FM-sertifiointi Class I, Division 1 ja 2, Group B, C ja D, Class II ja Class III, Group E, F ja G, FM 3600, 3615, (B3) CSA-sertifiointi Class I, Division 1 ja 2, Group B, C, D, Class II, Division 2, Group E, F ja G ja Class III. CSA C22.2 no 142-M1987/CSA C22.2 no 30- M1986/ CSA C22.2 no TÜV Hyväksytty SIL 3:een asti rev. 1.0: 968/EL /00, rev. 2.0: 968/EL /05 Käyttöliittymät Paikalliskäyttö. 3 painiketta ja LCD-näyttö HART: HART-modeemilla varustettu PCtietokone ja Metso Automation DTM tai HART Handheld ja VG800 DD Sähkömagneettinen suojaus Suojausstandardit: Sieto EN (2001) Säteily EN (2001) IEC Electromagnetic field, level 3 IEC Fast transients, level 4 CE merkintä 89/336/EEC Sähkömagneettinen yhteensopivuus 94/9/EC ATEX 1.8 Kierrätys ja hävittäminen Suurin osa ValvGuardin osista on kierrätettäviä, jos ne lajitellaan oikein. Useimmissa osissa on materiaalimerkintä. Laitteen mukana toimitetaan materiaaliluettelo. Valmistajalta saa lisätietoja kierrätyksestä ja osien uudelleenkäytöstä. Kenttälaite voidaan myös palauttaa valmistajalle kierrätystä varten. Tämä on maksullinen palvelu.\n7 7 1.9 Turvallisuusohjeet 2 ASENNUS VAROITUS: VG800B laitteen kannen saa avata vain valtuutettu ja huoltotyöt osaava henkilö! Väärinkäyttö saattaa johtaa vaaratilanteeseen. VAROITUS: Älä ylitä suurimpia sallittuja arvoja! Venttiiliohjaimeen merkittyjen suurimpien sallittujen arvojen ylittäminen saattaa vaurioittaa venttiiliohjainta ja siihen liitettyjä laitteita ja saattaa pahimmillaan johtaa hallitsemattomaan paineen purkautumiseen. Tämän seurauksena voi olla vakavia aineellisia ja henkilövahinkoja. VAROITUS: Älä koskaan irrota tai avaa paineenalaista ohjainta! VG800B:n paineenalaisen esiohjausyksikön luistiventtiilin tai paineanturin irrottaminen tai avaaminen aiheuttaa paineen hallitsemattoman purkautumisen. Sulje paineilman syöttö ja varmista, että linjat ovat paineettomat aina ennen ohjaimen avaamista. Paineellisen ohjaimen avaaminen voi aiheuttaa vakavia aineellisia ja henkilövahinkoja. VAROITUS: Automaattisen ja manuaalisen kalibroinnin aikana venttiili käy sekä auki- että kiinniasennoissa. Varmista, että venttiilin tilan muuttuminen ei aiheuta vaaratilanteita! Ex d VAROITUS: Älä avaa laitetta kun se on jännitteellinen! Kun laite on avattu, räjähdyssuojaus ei toimi. Sähkömagneettinen suojaus heikentyy ja venttiili voi toimia väärin. Ex d VAROITUS: Käytä Ex d -sertifioituja läpivientejä. Yli 70 C lämpötiloissa on käytettävä vähintään 90 C kestävää kaapelia ja läpivientejä. Vältä maadoittamasta hitsauslaitetta VG800B ohjaimen läheisyyteen. Hitsauslaite saattaa vaurioittaa ohjainta. 2.1 Yleistä Kaikkiin hätäsulkuventtiileihin asennetaan ValvGuard järjestelmä, joka koostuu VG800B-kenttälaitteesta ja RCI-moduulista. ValvGuard järjestelmä on täydellinen kenttälaitteen turvajärjestelmä laitoksen turvajärjestelmän lähtömoduulista (ohjauskotelossa) VG800B-kenttälaitteeseen saakka. Koko turvajärjestelmän tulee olla asianmukaisesti ja ammattitaitoisesti asennettu VG800B toimilaitteen asennus Jos VG800B:n mukana toimitetaan venttiili ja toimilaite, koko yksikkö toimitetaan asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Jos ValvGuard tilataan erikseen, on samalla tilattava asennustarvikkeet. Esimerkkitilaus: (BJ 13)-Z-VG800B. (Tyyppikoodit esitetään jäljempänä.) VG800B-kenttälaitteessa on Metso Automationin uusi liitostaso VDI/VDE 3845 mukaiseen liitäntään. Liitäntäkappale on "H-kytkin" (S1). Jos VG800B asennetaan toisen valmistajan toimilaitteeseen, tarvitaan erilaisia liitososia. Apua saa Metso Automationilta. Tämä on osoitettava tyyppikoodissa (Y). 2.2 Asennus VDI/VDE-liitännällä varustettuun Metso Automation -toimilaitteeseen Katso myös kuvia kohdissa 11.2 ja Toimilaitteen männän on oltava jousen määräämässä asennossa. Asenna suuntanuoli osoittamaan kiinni-asentoa (ESD-venttiili) tai auki-asentoa (ESV-venttiili) ja kiinnitä vetokappale (2) osoitinkanteen hahlo kuvan 7 mukaisessa asennossa. Varmista vetokappaleen kiinnitysruuvi lukitteella (esim. Loctite) ja kiristä se huolellisesti. Kiinnitä kannatin (1) VG800B-kenttälaitteeseen. Kiinnitä kannatin (1) toimilaitteeseen. VG800B:n akselin (40) on silloin asetuttava kuvan 7 mukaisessa asennossa vetokappaleeseen (2). 2.3 Asennus lineaaritoimilaitteeseen, jossa on Metso Automation tai IEC liitäntä Katso myös kuvia kohdassa Syötä paineilmaa säätimen kautta toimilaitteeseen ja aja toimilaite iskunsa puoliväliin.\n8 8 Kuva 7 C2 S C1 akseli Shaft Asentaminen Metso Automationin toimilaitteeseen VDI/VDE-liitostasolla Asenna takaisinkytkentävipu venttiiliohjaimen akselille. Varmista, että vivun tekstit tulevat VG800B:n puolelle. Asenna kiinnityskorvake löysästi toimilaitteen reiälliseen varteen. Varmista, että akselilla oleva merkki ja takaisinkytkentävipu ovat kuvan 7 mukaisesti samassa sektorissa. Mittaa etäisyys takaisinkytkentävivun akselin keskeltä vivun uraan ja merkitse mitta lyijykynällä tai muulla tavalla. Käytä kohdan 11.4 kuvan mukaisia mittoja. Asenna venttiiliohjain löysästi kiinnityskorvakkeeseen. Säädä kiinnityskorvaketta ja VG800B:tä siten, että laite on 90 kulmassa toimilaitteen keskiviivaan nähden ja takaisinkytkentävipu on vaakasuorassa ja 90 kulmassa toimilaitteen keskiviivaan nähden. Kiristä kiinnityskorvakkeen ruuvit. Säädä kiinnityskorvakkeen asento siten, että aiemmin mitattu etäisyys säilyy takaisinkytkentävivun akselin ja toimilaitteen tapin välillä. VG800B:n on säilyttävä oikeassa asennossa toimilaitteeseen nähden. Kiristä kaikki kiinnitysruuvit ja tarkista, että asennusasento on säilynyt oikeana. Tarkista, ettei tappi kosketa ohjaimen koteloa täyden iskun aikana. Jos tappi on liian pitkä, voidaan sitä lyhentää (29 mm ja sitä lyhyemmän iskun toimilaitteiden ollessa kyseessä, on tappia lyhennettävä). Asenna jousi takaisinkytkentävipuun kuvan mukaisesti. Levitä tapin ja takaisinkytkentävivun kosketuspinnoille kitkan vähentämiseksi rasvaa, esim. Molykote tai vastaavaa. Lisää ja vähennä ilmanpainetta, jotta toimilaite tekee täyden iskun. Tarkista, että operointi tapahtuu kunnolla. 40 The Akselin mark merkin on the tulee shaft pysyä tällä sektorilla should stay in this sector mark merkki = = yellow keltainen dot piste 2.4 Kaukokäyttömoduulin (RCI) asentaminen RCI-moduuli asennetaan DIN-kiskoon. Moduulin mitat ovat: 104 mm (korkeus) x 110 mm (syvyys) x 16 mm (leveys) (4,1" x 4,3" x 0,6"). RCI-moduuli voidaan asentaa samaan ristikytkentäkaappiin laitoksen turvalogiikan tai muun turvajärjestelmän kanssa. Jos keskuksessa ei ole riittävästi tilaa, RCI-moduulit on asennettava erilliseen koteloon tai keskukseen. Huomioi, että RCI-moduulin tulee olla laitoksen turvallisessa tilassa (ei räjähdysvaarallisessa tilassa). RCI-moduulin ja VG800B-kenttälaitteen asennuksen periaate on esitetty kuvassa 8. RCI-yksikkö ei ole isolaattori! 2.5 Putkisto ja paineilman syöttö VAROITUS: Älä ylitä VG800B:n suurinta sallittua syöttöpainetta! Taulukossa 1 on esitetty suositellut putkikoot kullekin toimilaitekoolle. Annetut putkikoot ovat pienimmät sallitut koot. Valitse yhtä kokoa suurempi putki syöttöputkeksi. Käyttöaikoja voidaan seurata Metso Automation FieldCare -ohjelmistolla. Kytke syöttöpaine liitäntään S (1/4 NPT). Kytke C2 (1/4 NPT) toimilaitteeseen. Suosittelemme, että putkikierteissä käytetään nestemäistä tiivistysainetta, kuten Loctite 577:ää. Jos tiivistysainetta käytetään liikaa, se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön. Putkiteippiä ei saa käyttää. Varmista että putkistot ovat puhtaat. Käytä aina vähintään 5 µm suodatin/säädintä. Paineilman tulee olla puhdasta, kuivaa ja öljytöntä. (Katso lisätietoja luvusta 1.7.3)\n9 9 2.6 Sähköiset kytkennät VG800B:n käyttöjännite on 24 V DC. HART-tiedonsiirto kulkee syöttöjännitekaapelissa RCI:n ja VG800B välillä. HART-modeemi liitetään RCI:hin, koska tällöin liitäntä on suojattu oikosululta. Tulosignaalikaapeli viedään M20 x 1,5 -läpiviennin läpi. Kytke johtimet liittimiin kuvan 9 mukaisesti. Tarkista jännitehäviö kuvasta 10. Tarkista johtojen napaisuus ennen yhdistämistä. Ohjaimessa on 30 V:n napaisuussuojaus. EMC-vaatimusten mukaan signaalikaapelin suojavaippa maadoitetaan joko DCS:n tai VG800B:n puoleisessa päässä, mutta ei molemmissa päissä. Jos maadoitusta ei ole, venttiilin aseman mittauksiin saattaa tulla virheitä voimakkaassa magneettikentässä. RCI:n relelähdöt: OK 1-2 ja 4-6 Hälytys 1-2 ja 4-5 Testi 1-3 ja Lisäanturointi Jos nopeusvaatimukset edellyttävät lisälaitteita lisäohjeita saa Metso Automationista. RCI vihreä green PWM- DEMODULAATTORI DEMODULATOR OK/ALARM OK/HÄLYTYS HART- MODEM MODEEMI 3 punainen red 2 1 TESTING keltainen yellow 12 + Vin 14 REGULAATTORI INPUT REGULATOR R HART FILTER VG800B 15 GND MAA 1M 10 PGND Kuva 8 Kytkentäkaavio Maximum cable lenght HART-connection HART-liitäntä (ø 2,3 mm) Earth Maadoitus connection 24 V DC from RCI:ltä RCI Cable loop resistance [Ω/km] Cable lenght [m] Kuva 9 VG800B:n liittimet Kuva 10 Kaapeloinnin jännitehäviö\n10 10 Taulukko 1 Putkistot NPT 1/4 3/8 1/ Toimilaite Putkisto Muovi/Kupari/Ruostumaton teräs Muovi/Kupari/Ruostumaton teräs B1C Iskutilavuus dm /4 x x /4 x x /4 x x /4 x x /4 x x /8 x x /8 x x B1J Iskutilavuus NPT 1/4 3/8 1/ B1JA dm /8 x x x x /2 x x x x /4 x (x) x (x) x (x) x (x) (x) x x x x QP Iskutilavuus NPT 1/4 3/8 1/ dm /8 x x /8 x x /8 x x /8 x x /8 x x /4 x x\n11 11 C2 S C1 C2 S C1 YKSITOIMINEN TOIMILAITE 1. Jousi sulkee venttiilin, esim B1J Oletusasetus: ASt = OFF rot = cc (paine vapautuu kiertämällä myötäpäivään) Pro = OFF nop = OPE Act = rot Näyttö = 0 % 2. Jousi avaa venttiilin, esim. B1J Asetus: ASt = OFF rot = cc (paine vapautuu kiertämällä myötäpäivään) Pro = OFF nop = CLO Act = rot Näyttö = 100 % HUOMAUTUS: Venttiili sulkeutuu poikkeuksellisesti vastapäivään. Ei sovellu sarjojen Q, R, T5, F ja L venttiileille. S C2 C1 YKSITOIMINEN TOIMILAITE 3. Jousi avaa venttiilin, esim. B1JA_ Oletusasetus: ASt = OFF rot = ccc (paine vapautuu kiertämällä vastapäivään) Pro = OFF nop = CLO Act = rot Näyttö = 100 % ASt: määrittää tilan johon laite jää jännitteen katkettua, uudelleen käynnistettäessä tai kun jännite kytketään ensimmäistä kertaa. rot: kiertosuunta siihen suuntaan, jossa paine vapautuu sylinteri- tai kalvotoimilaitteesta. Toimitilat käyttöönotettaessa: OFF ON = AUTO CAL Kuva 11 Toimintasuunnat ja liitännät\n12 12 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ VG800B otetaan käyttöön ja konfiguroidaan paikalliskäyttöpaneelin, graafisen käyttöliittymän tai Metso Automation FieldCaren avulla. 3.1 Paikalliskäyttöpaneeli Paikalliskäyttöpaneelissa on kolme painiketta ja LCDnäyttö. Näyttö osoittaa VG800B:n tilan. Painikkeet ja näyttö on esitetty kuvassa 12. Toimintaa ja näyttöä ohjataan painikkeilla +, - ja r. MODE: AUTO MAN OFF CALIB Kuva 12 LCD-näyttö ja painikkeet Laitteessa on kaksi asetustilaa: m tai c. Nimet viittaavat toimintoon, jota säädetään tai muutetaan. a- tai o-tilassa venttiilin asema näkyy näytössä prosentteina. Tehtaan oletusarvo on o. Virhetilassa näytöllä on virheilmoitus. Virheilmoitus poistuu painettaessa painiketta r ja tila sekä venttiilin asento palaavat näytölle. Painamalla + ja - painikkeita viiden sekunnin ajan päästään kuvassa 13 olevaan valikkoon. Eri vaihtoehdot vilkkuvat näytössä ja niitä voi selata painikkeilla + ja -. Valikosta voidaan vaihtaa laitteen toimintatilaa (a/o), aloittaa venttiilitesti tai toimilaitteen pneumatiikkatesti, aloittaa automaattinen tai manuaalinen kalibrointi, asettaa automaattinen käynnistys uudelleenkäynnistyksen tai sähkökatkon jälkeen, valita venttiilin kiertosuunta ja asettaa HART-kirjoitussuojaus päälle tai pois. Kun painikkeita + ja - painetaan hetkellisesti yhtä aikaa, valikoissa päästään edelliselle tasolle tai kalibrointi tai testi keskeytyy. Paikalliskäyttöpaneelin käytön voi estää parametriasetuksella. (Katso lisätietoja luvusta ). Jos toiminto ei ole mahdollinen, tulee näyttöön viesti Err. Näin voi esimerkiksi tapahtua, jos kalibrointi yritetään aloittaa automaattitilassa.\n13 13 & > 5 s > 5 s > 5 s Kun haluat keskeyttää kalibroinnin tai Push & shortly to abort the calibration or test, testin tai palata edelliselle tasolle, paina or to return to the previous level. painikkeita + ja - yhtä aikaa. Kuva 13 Painiketoiminnot\n14 1 DIP1 ON VG800B:n toiminnot Katso painikkeiden toiminta kuvasta 13. VG800B:ssä on seuraavat painiketoiminnot: Tilan asetus = m Testaus = tst Kalibrointi = c Automaattinen käynnistys = ASt Normaaliasento = nop Kierto = rot Suojaus = Pro Toimilaitetyyppi = Act Toimintatilan asetus o-tilassa vain kalibrointi on mahdollinen, testaus ei. RCI-yksikön virhemerkkivalo palaa. a-tilassa voi testata, muttei kalibroida. RCI-yksikön OK-valo palaa Kierrettävän tai lineaarisen venttiilin valinta Act määrittää venttiilityypin. rot tarkoittaa kierrettävää venttiiliä ja lin lineaarista venttiiliä. Valinnalla kompensoidaan lineaaristen venttiilien käyttömekanismien epälineaarisuudet. Valinta on tehtävä Act-näytössä. Voit palata mistä tahansa tilasta toimintatilaan painamalla painikkeita + ja - samanaikaisesti alle sekunnin ajan HART-kirjoitussuojaus Tehtaan oletusasetuksena VG800B:n HART-kirjoitussuojaus on o-tilassa. Parametrien vaihtaminen on siis mahdollista. HART-suojaus aktivoidaan piirikortissa olevalla kytkimellä (DIP1), kuva 14. Muutoksia, jotka voivat vaikuttaa venttiilin asemaan, ei voida tehdä Field- Care-ohjelmalla, kun kytkin numero 1 (kytkinryhmän vasemmalla puolella) on päällä (ON). Saat lisätietoja DTM:n käyttöohjeesta Testaus VG800B:ssä on kahdenlaisia testejä: pneumatiikkatesti Pt tarkistaa kenttälaitteen pneumatiikan toiminnan. Venttiilitesti St tarkistaa koko venttiiliyksikön toiminnan muuttamalla venttiilin tilaa normaalitilasta ennalta määritetyn verran Kalibrointi Automaattinen venttiilin asennon kalibrointi aloitetaan painamalla painiketta r. Tarkempi kuvaus kalibroinnista on luvussa DIP1 OFF ON DIP1 ON ON Automaattinen käynnistys Automaattinen käynnistys -toiminto ASt määrittää kenttälaitteen toiminnan kun 24 V DC:n jännite kytketään päälle. OFF merkitsee sitä, että laite pysyy o- tilassa käynnistyksen jälkeen. On merkitsee, että kenttälaite siirtyy a-tilaan ja aloittaa automaattisen diagnostiikan asetusten mukaisesti. CAL merkitsee, että käynnistyksen jälkeen kenttälaite suorittaa automaattisen asentokalibroinnin ennen siirtymistä a-tilaan Normaaliasento Venttiilin normaaliasennon valinta nop määrittää venttiilin normaaliasennon, kun laite on jännitteellisenä. Vaihtoehdot ovat OPE, missä venttiili on kokonaan auki tai CLO, missä venttiili on kokonaan kiinni Kierto rot määrittää toimilaitteen kiertosuunnan, kun sylinteritai kalvotoimilaitteen paine vapautuu. Arvo cc merkitsee vastapäiväistä kiertosuuntaa sulkeutumisen aikana ja ccc myötäpäiväistä kiertosuuntaa sulkeutumisen aikana Suojaus Pro määrittää, onko HART-kirjoitussuojaus käytössä vai pois käytöstä (On tai OFF). Tehtaan oletusasetuksena VG800B:ssä on OFF. Tällöin parametrien muuttaminen on mahdollista Metso Automationin FieldCare-ohjelmalla. Kuva 14. DIP-kytkimet Asetukset VG800B:n tehdasasetukset olettavat palautusjousen sulkevan venttiilin ja asentoanturin kiertyvän myötäpäivään sulkeutumissuuntaan, kun paine vapautuu sylinteri- tai kalvotoimilaitteesta. Liitä paineilmansyöttö ja jännite RCI-yksiköstä. Varmista mittaamalla VG800B:n liittimistä + ja -, että jännite on välillä 16,5-30 V DC. Aseta toimintatilaksi o. Paina painikkeita + ja - yhtä aikaa viiden sekunnin ajan, kunnes m: alkaa vilkkua näytöllä. Paina painiketta + lyhyesti niin monta kertaa, että näytölle tulee ASt. Paina r ja vaihda käynnistystilaksi On painikkeilla + tai -. Paina valinnan jälkeen painiketta r ja pääset takaisin ASt-tilaan. Kun nop on valittu näytölle, paina painiketta r ja näytölle tulee nykyinen parametriarvo. Voit valita kahden arvon välillä painikkeilla + ja -. Valinnalla CLO toimilaitteen paine sulkee venttiilin ja valinnalla OPE se avaa venttiilin. Vahvista valintasi painamalla painiketta r ja pääset takaisin tilaan nop. Katso oletusarvot kuvasta 11 ja toiminnot kuvasta 13.\n15 15 Seuraava asetus on rot. Valitse painikkeella r. venttiilin kiertosuunta joko myötä- tai vastapäivään kun paine vapautuu sylinteri- tai kalvotoimilaitteesta. Tee valinta painikkeilla + ja - sekä palaa lopuksi tilaan rot painamalla r. Paina painiketta + niin monta kertaa, että Act ilmestyy näyttöön. Paina painiketta r ja etsi haluamasi venttiilityyppi painikkeilla + ja -. rot merkitsee kierrettävää venttiiliä, lin lineaarista venttiiliä. Kun haluamasi arvo on näytöllä, hyväksy se painamalla painiketta r Kalibrointi Yllämainittujen asetusten jälkeen voit aloittaa kalibroinnin selaamalla + ja - painikkeilla kunnes näytöllä vilkkuu c. Valitse joko automaattinen a tai manuaalinen kalibrointi M painikkeilla + ja -. Hyväksy valinta painamalla r. VAROITUS: Automaattinen kalibrointi ajaa venttiilin sekä täysin auki että täysin kiinni mekaanisia rajoja vastaan. Varmista, että venttiilin asennon muuttuminen ei aiheuta vaaratilannetta. Kalibroinnin seurauksena asema-anturi kalibroidaan tunnistamaan sekä täysin auki että kiinni oleva venttiili. Automaattinen kalibrointi AUTO: Turvallisuussyistä painiketta r pitää painaa vähintään viiden sekunnin ajan a-kalibroinnin aktivoimiseksi. Kalibroinnin aikana näytöllä lukee CAL. Kalibroinnin jälkeen VG800B palaa automaattisesti c-toimintoon. Kalibroinnin voi keskeyttää koska tahansa painamalla + ja - painikkeita samanaikaisesti. Kun kalibrointi on suoritettu, paina painikkeita + ja - samanaikaisesti palataksesi käyttötilaan. Jos kalibrointi on loppunut ja näytöllä lukee Err, katso lisätietoja luvusta 8. Nyt VG800B toimii perusasetuksin. Manuaalinen kalibrointi MAN: Kun olet valinnut valikosta M-kalibrointitavan, aloita kalibrointi painamalla painiketta r. Aja venttiili painikkeella - täysin kiinni asentoon 0 % ja paina painiketta r. Aja venttiili painikkeella + täysin auki asentoon 100 % ja paina painiketta r. Jos näytölle ilmestyy virheilmoitus Err, katso lisätietoja luvusta 8. Paina painikkeita + ja - samanaikaisesti palataksesi käyttötilaan. Nyt VG800B toimii perusasetuksin Testaus Edellä mainittujen toimintojen lisäksi laitteessa on kaksi paikallista testiä: Pneumatiikkatesti ja venttiilitesti. Testausta varten käyttötilan on oltava a. Testejä ei voida tehdä o tilassa. Selaa painikkeilla + ja -, kunnes näytössä lukee tst. Paina painiketta r. ja valitse haluamasi testi painikkeilla + ja -. Jos valitset Pt:n, laite suorittaa pneumatiikkatestin ja varmistaa, että pneumatiikka toimii oikein. Testin aikana näytöllä näkyy 100 %. Jos valitset St, voit tehdä osaiskutestin, joka ajaa venttiilin asetusten mukaiseen (oletusarvo 20 %) asemaan, jonka jälkeen palataan normaaliasentoon Suojaus Ennen toimintatilaan palaamista käyttäjä voi kirjoitussuojata laitteen käyttämällä Pro-toimintoa. Kun näytöllä lukee Pro, paina painiketta r. ja nykyinen parametriarvo ilmestyy näytölle. Painikkeilla + ja - voit valita joko OFFtilan, jolloin käyttäjä voi tehdä asetuksiin muutoksia, testejä ja katsella mittausarvoja DTM:llä, tai On-tilan, jolloin laite on kirjoitussuojattu ja käyttäjä voi katsella mittausarvoja, muttei voi tehdä muutoksia asetuksiin tai tehdä testejä. Kun kaikki asetukset on tehty oikein, palaa toimintatilaan painamalla painikkeita + ja - samanaikaisesti lyhyen aikaa. Näytössä lukee 100 % ja käytössä on a-tila.\n16 16 4 METSO AUTOMATIONIN FIELDCARE-OHJELMISTON JA HART-TIEDONSIIRRON KÄYTTÖ Metso Automationin FieldCare-ohjelma on osa avointa FDT/DTM järjestelmää, jolla taataan paras mahdollinen tuki kenttälaitteiden käyttöönottoon, käyttöön ja ylläpitoon. DTM on osa FieldCare-ohjelmistoa ja tarjoaa käyttöliittymän asetuksien tekemiseen, valvontaan, kalibrointiin, virhemääritykseen ja laitteen testaamiseen. Toimintaperiaate on esitetty kuvassa 15. Laitteen tiedonsiirto tapahtuu HART-protokollalla turvallisella alueella olevan RCI-yksikön liittimien 8 ja 9 kautta. Katso lisätietoja kuvasta 15. Control room (Safe area) Factory floor (Hazardous area) Kuva 17 DTM:n työkalupalkki 2. Tilapalkki DTM tilapalkissa on seuraavat osat: Online/Offline tila TAI Laitetyyppi ja versio Tiedonsiirtotila: kun DTM on kytkeytynyt laitteeseen, käynnissä olevan toiminnon kirjaimet vilkkuvat sinisinä tilapalkissa. ALARM TESTING OK SCS / DCS HART-communication RCI VG800B UL lataus laitteesta DTM:ään DL lataus DTM:stä laitteeseen M valvonta C kalibrointi T testaus Laitteen tila: Kun DTM on yhteydessä laitteeseen, palkissa näkyy yleistila (OK, warning (varoitus), alarm (hälytys)) Kuva 15 Kytkennät 4.1 Käyttöliittymä Kun DTM ei ole yhteydessä laitteeseen, yleistilaa ei valvota, eikä se näy palkissa Käyttöliittymän osat DTM:n käyttöliittymä on esitetty kuvassa 16. Numerot on selvitetty yksityiskohtaisemmin jäljempänä. Kuva 16 DTM:n käyttöliittymä 3. Navigointipuu Navigointipuusta näet DTM:n konfigurointinäyttöjen hierarkian. Voit avata puun osan napsauttamalla merkkiä +. Tällöin kohdan kaikki alivalikot avautuvat. Napsauta alivalikosta haluamasi näyttö katseltavaksi. Katso lisätietoja kuvasta 16 kohdasta 4. Valikko sulkeutuu, kun napsautat merkkiä Katselualue Työkaluvalikossa on seuraavat kuvakkeet: Napsauta Upload ladataksesi tietoja laitteesta DTM:ään. DTM lukee laitetunnisteet, asetukset ja virhemääritykset. Napsauta nuolta kuvakkeen vieressä avataksesi latausvalikon. Napsauta Download ladataksesi tietoa DTM:stä laitteeseen. Napsauta Stop Communication pysäyttääksesi käynnissä olevan tiedonsiirron. Kuvake aktivoituu, kun DTM lataa tai imuroi tietoa. 1. Työkalupalkki Työkalupalkissa olevista kuvakkeista pääsee DTM:n toimintoihin ja tietoihin.\n17 17 Napsauta Accept Configuration hyväksyäksesi asetukset, jotka olet tehnyt DTM:ssä. Napsauta nuolta kuvakkeen vieressä avataksesi Accept Configuration -valikon. Napsauta Settings avataksesi DTM:n asetusruudun. Napsauta Hide Navigation Tree piilottaaksesi navigointipuun katselutilasta. Napsauta Help avataksesi DTM:n avustajan. Upload-valikko Latausvalikon voi avata kun DTM on online-tilassa. Avaa latausvalikko napsauttamalla nuolta latauskuvakkeen vieressä. Latausvalikko on esitetty kuvassa 18. Kuva 18 latausvalikko Valikossa on seuraavat toiminnot: Napsauta Current View ladataksesi laitteen asetukset ruudusta, joka on parhaillaan auki katselutilassa. Napsauta Device Identification ladataksesi laitetunnisteasetukset. Napsauta Configuration ladataksesi konfigurointiasetukset. Napsauta Diagnostics ladataksesi diagnostiikkaasetukset. Napsauta Advanced ladataksesi lisä-asetukset. Napsauta All ladataksesi kaikki asetukset. Tämä voi kestää useita minuutteja. Accept Configuration -valikko Accept Configuration -valikko on käytössä, kun DTM on offline-tilassa. Accept Configuration -valikko avataan napsauttamalla nuolta kuvakkeen vieressä. Valikko on esitetty kuvassa 19. Valikossa on seuraavat toiminnot: Napsauta Accept Configuration hyväksyäksesi DTM:ssä tehdyt offline-asetukset. Napsauta Undo (Current View) peruuttaaksesi muutokset, jotka olet tehnyt DTM:n näkyvissä olevassa ruudussa. Napsauta Undo (All) peruuttaaksesi kaikki muutokset, jotka olet tehnyt DTM:n edellisen latauksen jälkeen. Napsauta Export tallentaaksesi kopion DTM:n asetuksista PC-tietokoneellesi tai lähiverkkoon. Napsauta Import ladataksesi aikaisemmin tallennetut DTM:n asetukset Device Identification DTM:n laitteen tunnistusikkunassa näkyy tietoja laitteesta, kenttälaitteen tietoja sekä asetuksia Operation Unit Laitenäkymän avaaminen: 1. Napsauta Device Identification DTM:n navigointipuussa. 2. Napsauta Operation unit Syötä Operation Unit -näkymään seuraavat tiedot: HART Tag: Laitetunnus (enintään 8 merkkiä) Oletus = VG800 Description: Laitteen kuvaus (enintään 16 merkkiä) Date: Päivämäärä, esim. laitteen asennuspäivämäärä. Oletus = Message: Muu viesti (enintään 32 merkkiä). Oletus VG Positioner Information Kenttälaitetietonäkymä sisältää seuraavat tiedot: Device Type: Oletus = VG800 Manufacturer: Valmistajan nimi. Oletus = Metso Automation Device ID: Yksilöllinen laitetunnistekoodi, jota käytetään HART tiedonsiirrossa SW Revision: Ohjelmistoversion numero HW Revision: Laitteistoversion numero Final Assembly number: Asennusnumero, jonka käyttäjä määrittelee Device Serial Number: Valmistajan sarjanumero laitteelle Electronics Serial Number: Valmistajan sarjanumero elektroniikalle Position Sensor Serial Number: Valmistajan sarjanumero asentoanturille Kuva 19 Accept configuration -valikko\n18 Configuration Tässä osassa esitellään yleisasetukset ja asentamiseen sekä vuodon tunnistamiseen liittyvät parametrit. Lue kohdat läpi, jotta ymmärrät asetusten tekemisen DTM:ssä General Actual Mode Tässä kohdassa näkyy laitteen todellinen tila. Tila voi olla: Virhe (Error) Käytössä (Operate) Pois päältä, kalibrointi käynnissä (Off mode, calibrating) Pois päältä, kalibrointi sallittu (Off mode, calibration allowed) Pneumatiikkatestaus (Pneumatics test on) Venttiilitestaus (Valve test on) OK, testaus sallittu (OK, testing allowed) Hälytys, testaus sallittu (Alarm, testing allowed) Target mode Tähän kohtaan voit valita uuden tavoitetilan: Jos vaihdat toimintatilaa lataamalla laitteeseen uuden tavoitetilan, todellinen tila ei vastaa uutta tilaa. Actual Mode -tekstin eteen ilmestyy sininen tähti osoittamaan, että todellinen tila on eri kuin tavoitetila. Avaa General view -ikkuna uudelleen ja päivitä sen tiedot. Näin todellinen tila muuttuu oikeaksi. Kohdetilan vaihtoehdot: Off: kalibrointi sallittu AUTO: testaus sallittu Power-up mode Käynnistystila määrittää kenttälaitteen toiminnan syöttöjännitteen kytkemisen jälkeen. Vaihtoehdot: Off: Oletusarvo käynnistystilassa. Laite pysyy Offtilassa. Kalibrointi on sallittu, mutta testaus ei. Auto: Laite siirtyy Auto-tilaan. Testaus on sallittu, mutta kalibrointi ei. Calibration & Auto: Laite tekee asentokalibroinnin ja siirtyy Auto-tilaan. Device keyboard Disabled: Laitteen näppäimistö pois käytöstä Enabled: Laitteen näppäimistö käytössä Assembly Related Nämä parametrit liittyvät venttiilikokoonpanoon. Parametrin arvon on oltava sopiva käytössä olevalle turvaventtiilille. Valve Acting Type Venttiilin toimintatyyppi merkitsee venttiilin tyyppiä. Vaihtoehtoja ovat: Neljänneskierto Lineaarinen Rotation Direction to Fail Safe Toimilaitteen kiertosuunta, kun paine vapautuu sylinteristä, jotta laite on virheen sattuessa turvallinen. Valitse Clockwise to Close eli Sulkeutuu myötäpäivään, jos toimilaite kiertyy myötäpäivään paineen vapautuessa. Valitse Counterclockwise to close eli sulkeutuu vastapäivään, jos toimilaite kiertyy vastapäivään paineen vapautuessa. Fail Safe Action Turva-asento auki Turva-asento kiinni Leakage Measurement Vuodon mittaus on mahdollista vain VG800:n versiossa 2.0. Lisävarusteena saatava vuodon mittaus otetaan käyttöön tällä parametrilla. Kun mittaus on käytössä, kenttälaite mittaa vuodon määrän aina venttiilin ollessa kiinni (tai kuolleen kulman parametrin määrittämällä alueella). Jos vuodon mittausoptiota ei ole, vuodon mittaus tulee kytkeä pois käytöstä. Valitse enabled, jos vuodon mittaus on käytössä. Jos vuodon mittaus ei ole käytössä, mittausajaksi asetetaan 0. Jos vuodon mittaus on käytössä, voit määrittää seuraavien parametrien asetukset: Parametrit Measurement Time: Vuodon mittausaika, oletusaika on 30 s. Jos vuodon mittaus on käytössä venttiilillä, jonka turva-asennoksi on määritetty kiinni, vuotoa voidaan mitata vain 100 % venttiilitestin aikana. Tällöin mittausaika määrittää ajan, jonka venttiili on kiinni ja vuotoa mitataan. Stabilizing Time: Stabiloitumisaika, oletusaika on 0 s. Jos vuodon mittaus on käytössä venttiilillä, jonka turva-asennoksi on määritetty kiinni, stabiloitumisaika on se aika, joka odotetaan kiinni-asennossa ennen vuodon mittauksen aloittamista. Valve Dead Angle: Pallo- tai segmenttiventtiilin kuollut kulma. Oletusarvo on 1 %. Jos vuodon mittaus on käytössä venttiilillä, jonka turva-asennoksi on määritetty kiinni, vuotoa mitataan vain, kun venttiilin asento on täysin kiinni tai kun se on kuolleessa kulmassa.\n19 Monitoring Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Valvonnassa voit seurata neljää erilaista VG800:n toimintaan liittyvää suuretta. Kaikkia näitä suureita voidaan seurata reaaliajassa, ja näin VG800:n toiminnan seuraaminen on helppoa. Lue seuraavat kohdat huolellisesti. Kuva 20. Valvonta Start Monitoring Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Valvonta-asetusnäkymä avataan seuraavasti: 1. Napsauta kohtaa Monitoring DTM:n navigointipuusta. 2. Napsauta Start Monitoring. Valvonnan parametrit US/SI-yksiköt vaikuttavat siihen, miten jotkin muuttujat esitetään. Monitoring State: Näyttää valvonnan tämänhetkisen tilan. Actual Travel: Venttiilin todellinen asema. Leakage Signal: Vuotoanturin signaali. Actuator pressure: Jousen vastapuolen paine. PCB Temperature: Piirikortin lämpötila. Valvonnan aloittaminen Aloita valvonta napsauttamalla Start. Kun valvonta on käynnistynyt, Tilapalkissa vilkkuu M. Start-painike vaihtuu Stop-painikkeeksi. Voit pysäyttää valvonnan napsauttamalla Stop. Tiedonkeruun aloittaminen Aloita tiedonkeruu napsauttamalla Logging Kun napsautat Logging, näytölle avautuu Log File -ikkuna. Valitse ikkunaan logitiedostolle nimi ja tallennuskansio. Miten kuvaajaa suurennetaan tai pienennetään Kuvaajaa suurennetaan seuraavasti: 1. Paina hiiren näppäin pohjaan suurennettavan alueen yhdessä nurkassa. 2. Vedä hiiren osoitin suurennettavan alueen vastakkaiseen kulmaan. 3. Vapauta hiiren näppäin. Kuvaajaikkunassa näkyy nyt vain valitsemasi alue. Kuvaajaa pienennetään seuraavasti: 1. Napsauta kuvaajaa. 2. Paina näppäimistön kirjainta Z. Actual Travel Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Kuvaaja esittää VG800:n mittaaman turvaventtiilin asennon. Todellinen asento esitetään prosentteina kalibroidusta venttiilin asennosta. Testin aikana voit seurata venttiilin asemaa reaaliajassa. Leakage Signal Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Vuotosignaali näkyy vain laiteversiossa 2.0. Vuotosignaali esittää lisävarusteena saatavan vuotoanturin signaalin. Anturi valvoo venttiilin tiiviyttä. Se reagoi heikkoihin ultraääniin, joita kuuluu venttiilin vuotaessa. Arvon pienet muutokset ovat normaaleja. Järjestelmän rakenteen takia pieni signaali näkyy aina, vaikka vuotoa ei olisi tai vaikka anturia ei olisi kytketty lainkaan. Actuator Pressure Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Toimilaitteen paine: Jousen vastapuolen paine.\n20 20 PCB Temperature Valvonta toimii vain, kun DTM on online-tilassa. Piirikortin lämpötila on VG800:n piirikortin pinnalta mitattu lämpötila. Tämän kuvaajan avulla voit seurata laitteen ympäristön lämpötilaa ja varmistua siitä, että lämpötila pysyy sallituissa rajoissa Diagnostics VG800 valvoo turvaventtiilin käytöstä jatkuvasti. Se tallentaa trendejä ja mahdollisia ongelmatilanteita, joita voidaan katsella DTM:llä. Trendeistä näkyy, miten venttiili on käyttäytynyt tietyllä hetkellä. Hälytykset kertovat ongelmista, laitteen suorituskyvystä ja vioista. Diagnostiikkatiedot ovat tärkeitä suorituskyvyn valvonnan ja huollon kannalta. Koska diagnostiikkatiedot ovat reaaliaikaista tietoa, voit tarkkailla venttiilin tilaa jatkuvasti häiritsemättä prosessia. Trendit, testilaskurit ja hälytykset auttavat sinua huoltotarpeen määrityksessä. Tällainen ennaltaehkäisevä huolto auttaa varmistamaan koko järjestelmän luotettavan ja turvallisen toiminnan. Tässä osassa esitellään diagnostiikkatoiminnot. Lue kohdat huolellisesti läpi, jotta ymmärrät VG800:n diagnostiikkatoimintojen käytön Alert handling Jos RCI-yksikön virhemerkkivalo palaa, virhekoodi näkyy näytössä. Sama virhekoodi näkyy myös DTM:ssä. Virhekoodi haetaan kytkemällä HARTmodeemi RCI-yksikköön, avaamalla tiedonsiirto kenttälaitteeseen ja lukemalla diagnostiikkatiedot. Katso lisätietoja kuvasta 8. Virhekoodi näkyy tapahtumalogi-ikkunassa. Virhekoodit on esitelty taulukossa Counters Number of Valve Tests: Tehtyjen venttiilitestien määrä. Number of Pneumatics Tests: Tehtyjen pneumatiikkatestien määrä. Kuva 21. Liikkellelähtöpaineen trendikuvaaja Trendikuvaaja Y-akselilla näkyy käynnistyspaine baareina. Oletusasteikko on 0-7 bar, mutta asteikko muuttuu automaattisesti valitun yksikön mukaan. X-akselilla näkyy tunteina se aika, jonka kuluessa trenditiedot on kerätty. Oikeanpuoleisin pylväs on uusin. Sen vasemmalla puolella olevat ovat vanhempia ja tätä syystä aika näkyy negatiivisena. Käynnistyspaineen ylä- ja alarajat näkyvät punaisina katkoviivoina. Jos trendin lataaminen epäonnistuu, kuvaajaa ei näytetä. Tällöin voit yrittää päivittää näkymän uudelleen. Voit suurentaa kuvaajaa vaakatasossa Leakage Signal Trend Vuotosignaalin trendi kuvaa venttiilin tiiviyttä venttiilin käyttöaikana. Kuvaaja on esitetty kuvassa 22. Nouseva trendi saattaa olla merkki venttiilin kulumisesta. Tiiviyden valvonta edellyttää erillisen anturin asentamista venttiiliin Breakaway Pressure Trend Tämä trendi näyttää, millä paineella venttiili alkaa venttiilitestissä liikkua. Aika-akselilla on venttiilin toimintaaika, jolta trendi on mitattu. Kuvaaja on esitetty kuvassa 21. Trendi lasketaan uudelleen joka kerta, kun venttiilitesti suoritetaan. Kuvaajasta voidaan analysoida venttiilin kuormituksen muutoksia ja ennustaa venttiilin toimintaa tulevaisuudessa. Laskurit Liikkellelähtöpainetrendin (breakaway pressure) yläpuolella on kaksi laskuria: Operation Time (h): Käyttöaika on se aika, jonka laite on ollut käytössä. Tilastotietojen nollaus ei vaikuta tähän aikaan. Measured Trend Time (h): Trendin tietojen keräämiseen käytetty aika tunteina. Kuva 22. Vuotosignaalin trendikuvaaja\n21 21 Laskurit Vuotosignaalikuvaajan yläpuolella on kaksi laskuria: Operation Time (h): Käyttöaika on se aika, jonka laite on ollut käytössä. Tilastotietojen nollaus ei vaikuta tähän aikaan. Measured Trend Time (h): Trendin tietojen keräämiseen käytetty aika tunteina. Trendikuvaaja Y-akselilla näkyy vuotosignaali millivoltteina. Oletusasteikko on mv. X-akselilla näkyy tunteina se aika, jonka kuluessa trenditiedot on kerätty. Oikeanpuoleisin pylväs on uusin. Sen vasemmalla puolella olevat ovat vanhempia ja tätä syystä aika näkyy negatiivisena. Vuotohälytyksen raja näkyy punaisena katkoviivana. Jos trendin lataaminen epäonnistuu, kuvaajaa ei näytetä. Tällöin voit yrittää päivittää näkymän uudelleen. Voit suurentaa kuvaajaa vaakatasossa Load Factor Trend Kuormituskerroin kuvaa toimilaitteen kuormituskerrointa prosentteina, kuvaaja on esitetty kuvassa 23. Trendi lasketaan uudelleen joka kerta, kun venttiilitesti suoritetaan. Kuvaajasta voidaan analysoida venttiilin kuntoa: Suuri kuormituskerroin merkitsee suurta kitkaa tai sitä, että toimilaite on alimitoitettu. Kuormituskerroin on toimilaitteen kuormitus suhteessa jousivoimaan. Jos kuormituskerroin on 100 %, todellinen kuormitus saattaa olla suurempi kuin jousivoima. Kuva 23. Kuormituskertoimen trendi Laskurit Operation Time (h): Käyttöaika on se aika, jonka laite on ollut käytössä. Tilastotietojen nollaus ei vaikuta tähän aikaan. Measured Trend Time (h): Trendin tietojen keräämiseen käytetty aika tunteina. Trendikuvaaja Y-akselilla näkyy kuormituskerroin prosentteina. Oletusasteikko on 0-100%. X-akselilla näkyy tunteina se aika, jonka kuluessa trenditiedot on kerätty. Oikeanpuoleisin pylväs on uusin. Sen vasemmalla puolella olevat ovat vanhempia ja tätä syystä aika näkyy negatiivisena. Kuormituskertoimen ylä- ja alarajat näkyvät punaisina katkoviivoina. Jos trendin lataaminen epäonnistuu, kuvaajaa ei näytetä. Tällöin voit yrittää päivittää näkymän uudelleen. Voit suurentaa kuvaajaa vaakatasossa Event log Tapahtumalogissa on kaksi saraketta: Event: Luettelo 20 viimeisimmästä tapahtumasta ja VG800:n muistiin tallennetuista hälytyksistä. Time: Tiedonkeruun alusta kulunut aika Device Alert Settings Hälytysasetuksiin voit määrittää raja-arvoja erilaisille tiedoille ja tilastoille. Näin saat hälytyksen, kun rajat ylitetään. Aseta hälytysrajat riittävän suuriksi niin, ettei turhia hälytyksiä tule paljon. Kokemuksen karttuessa voit muuttaa rajoja tarkemmiksi. Hälytysasetuksissa on seuraavat parametrit: Test Timeout: Aikaraja, jonka kuluessa testi on suoritettava loppuun. Jos aika ylittyy, laite antaa virheilmoituksen ja RCI:n virhevalo syttyy. Oletusarvo on 90 sekuntia. Testin epäonnistumisen syy voi olla esimerkiksi viallinen venttiili tai kenttälaite, liian alhainen syöttöpaine tai väärä parametriasetus. Vikatapahtuma tallentuu kenttälaitteen muistiin. Jos toimilaitteen sylinteri on suuri ja/tai paineen askelasetus on pieni, saattaa liian pieni askelasetus aiheuttaa testin epäonnistumisen. Näissä tapauksissa aikarajaa on syytä kasvattaa. Test Warning Time: RCI-yksikön testimerkkivalo syttyy tietyn ajan ennen venttiili- tai pneumatiikkatestin aloittamista. Tämä parametri muuttaa tätä aikaa. Oletusarvo on 2 sekuntia. Position Error Tolerance: Kenttälaite valvoo venttiilin asemaa jatkuvasti. Jos mitattu asema on suurempi kuin toleranssi ja venttiilitesti ei ole käynnissä, laite antaa asemavirheen. Venttiilitestin aikana tämä parametri määrittää, miten paljon asema saa ylittää kohdearvon. Virhevalo syttyy ja automaattinen testi estetään. Oletusarvo on 10 %. HUOM: Jos tämä virhe keskeytti testin ja virhe kuitataan, testi jatkuu välittömästi!\n22 22 Supply Pressure Limits: Jos syöttöpaine on liian suuri tai pieni, laite saattaa toimia väärin. Syöttöpaineen rajat annetaan tällä parametrilla. Kun syöttöpaine menee rajojen ulkopuolelle, RCI:n virhevalo syttyy ja automaattinen testi estetään. Kun paine palautuu normaaliksi, laite jatkaa normaalia toimintaa (testi jatkuu välittömästi). Supply Pressure Limit HIGH: Oletusarvo on 7,5 bar. Jos tämä virhe keskeytti testin ja virhe kuitataan, testi jatkuu välittömästi! Supply Pressure Limit LOW: Oletusarvo on 2 bar. Jos tämä virhe keskeytti testin ja virhe kuitataan, testi jatkuu välittömästi! Ylä- ja alaraja luetaan ja asetetaan yhtä aikaa. Kun annat arvon toiselle rajalle, tarkista samalla, että myös toisen rajan arvo on oikea. Huomaa, että HIGH-rajan on oltava suurempi kuin LOW-raja. Pressure Peak Tolerance: Pneumatiikkatestin aikana valvotaan myös paineen huippuarvoa. Tämä on paineen huippuarvon toleranssi. Asetusalue %, oletusarvo on 30 %. Pressure Peak: Pneumatiikkatestin aikana valvotaan myös paineen huippuarvoa. Tämä on paineen huippuarvo. Asetusalue 0-10 bar, oletusarvo 0 bar. Pressure Recovery Time: Paineen palautumisaika pneumatiikkatestin aikana, oletusarvo on 5 sekuntia. Valve Test Pressure Low Limit: Paineen alaraja venttiilitestin aikana. Asetusalue 0-10 bar, oletusarvo 0 bar Statistic Alert Settings Kun otat uuden VG800-kenttälaitteen käyttöön (laiteversio 1.0) tai kun nollaat trenditiedot, saattaa laite antaa aiheettomia hälytyksiä, jos hälytysrajoja on muutettu oletusarvoista. Tämä tapahtuu, koska kenttälaitteen trenditiedot tyhjennetään ja ne näkyvät nollina. Tämän välttämiseksi trendien hälytysrajoja tulee muuttaa vasta, kun laite on ollut käytössä vähintään vuorokauden. Tämä ohje koskee vain versiota 1.0, joka käyttää trenditietoja hälytysrajojen tarkkailuun. Laiteversio 2.0 käyttää uusinta mitattua arvoa. Load Factor Limits: Toimilaitteen kuormituskerroin lasketaan aina venttiilitestin yhteydessä. Laskenta perustuu syöttö- ja liikkeellelähtöpaineisiin. Liian suuri kuormituskerroin saattaa heikentää asemointitarkkuutta ja olla merkki venttiilin kulumisesta tai viallisuudesta. Myös liian alhainen kuormituskerroin voi olla merkki viallisesta venttiilistä. Oletusarvot ovat 100 % ylä- ja 0 % alarajalle. Arvoja tulee muuttaa sovelluskohtaisesti. Load Factor Limit HIGH: Kuormituskertoimen yläraja, %, oletusarvo on 100 %. Load Factor Limit LOW: Kuormituskertoimen alaraja, %, oletusarvo on 0 %. Breakaway Pressure Limits: Aina venttiilitestin yhteydessä tallennetaan se paine, jolla toimilaite alkaa liikkua. Jos paine on liian alhainen, se voi olla merkki liian korkeasta toimilaitteen kuormituksesta. Toisaalta korkea käynnistyspaine voi olla merkki viasta. Breakaway Pressure Limit HIGH: Käynnistyspaineen yläraja, 0 10 bar, oletusarvo on 8 bar. Breakaway Pressure Limit LOW: Käynnistyspaineen alaraja, 0 10 bar, oletusarvo on 0 bar. Leakage Alarm Limit: mv, oletusarvo 3200 mv Test Number Limits: Suoritettujen venttiili- ja pneumatiikkatestien määrä tallennetaan. Kun raja ylitetään, laite voidaan asettaa antamaan hälytys. Hälytys ei vaikuta laitteen toimintaan, mutta sitä voidaan hyödyntää ajoitettaessa huoltotoimenpiteitä. Valve Test Number Limit: Venttiilitestien määrä, oletusarvo Pneumatics Test Number Limit: Pneumatiikkatestien määrä, oletusarvo Reset Statistics Tässä näkymässä voit valita ne tilastotiedot, jotka haluat nollata. Kun nollaat tilastotiedot, vanhat tiedot katoavat pysyvästi. Voit nollata seuraavat tilastotiedot: Venttiilitestien määrä Pneumatiikkatestien määrä Liikkellelähtöpaineen trendi Kuormituskertoimen trendi Vuototrendi Tapahtumalogi Tilastotiedot nollataan seuraavasti: 1. Valitse ne tilastotiedot, jotka haluat nollata. 2. Napsauta Reset. Ylä- ja alaraja luetaan ja asetetaan yhtä aikaa. Kun annat arvon toiselle rajalle, tarkista samalla, että myös toisen rajan arvo on oikea. Huomaa, että HIGH-rajan on oltava suurempi kuin LOW-raja.\n23 Reset Alerts Hälytysten nollaus on mahdollista vain laiteversiossa 2.0. Tässä näkymässä voit valita nollattavat hälytykset. Kun nollaat hälytykset, vanhat tiedot katoavat pysyvästi. Voit nollata seuraavat hälytykset: Venttiilitestin epäonnistuminen Pneumatiikkatestin epäonnistuminen Kuormituskerroinhälytys Liikkellelähtöpainehälytys Vuotohälytys Hälytykset nollataan seuraavasti: 1. Valitse ne hälytykset, jotka haluat nollata. 2. Napsauta Reset. Tämä nollaa myös uusimman mitatun arvon Device Status Tilatieto näkyy, kun DTM on online-tilassa. Laitteen tila näkyy DTM:n tilapalkissa kohdassa Device Status. Tila päivittyy kymmenen sekunnin välein. Tila päätellään laitteessa olevien uusimpien hälytystietojen perusteella. Tiloja on neljä: Hälytys Varoitus OK Tuntematon Parametrien tilat näet tilanäkymästä. Tilanäkymä näyttää laitteen parametrit puunäkymänä, jossa eri parametrit on ryhmitelty sopivasti. Kuvassa 24 on esimerkki tilapuusta. Kuva 24. Tilapuu Kunkin ryhmän tila määräytyy ryhmän parametreista akuutimman perusteella. Voit avata ryhmän ja tarkastella ryhmän parametreja napsauttamalla nimen vieressä olevaa merkkiä + tai kaksoisnapsauttamalla ryhmän nimeä. Ryhmä suljetaan napsauttamalla nimen vieressä olevaa merkkiä - tai kaksoisnapsauttamalla ryhmän nimeä. Jos ryhmän tila on OK, se sulkeutuu automaattisesti, kun DTM päivittää tilapuun Testing Voit diagnosoida venttiiliyhdistelmän tilaa testeillä. Testitulokset paljastavat tulevaisuuden huoltotarpeita. Suorita testit säännöllisesti, jotta sinulla säilyy käsitys venttiilin toiminnasta ja kunnosta. Lue seuraavat kohdat huolellisesti, jotta opit ymmärtämään VG800:n testien toiminnan. Testiasetukset Testejä ei voi käynnistää manuaalisesti, jos HART-kirjoitussuojaus on käytössä. Pneumatiikkatesti Pneumatiikkatesti-ikkuna on esitetty kuvassa 25. Kuva 25. Pneumatiikkatestiasetukset Testi-ikkunaan voit määrittää, minkä ajan kuluttua testi suoritetaan seuraavan kerran. Voit myös määrittää testien välin, jolloin testit suoritetaan määrävälein. Kuvan esimerkissä väliksi on asetettu tuntia, joka on oletusasetus. Ajastin (Timer) asetetaan seuraavasti: 1. Anna päivien määrä kenttään, jonka jälkeen on kirjain d. 2. Anna tuntien määrä: napsauta kirjaimen h vieressä olevaa nuolta ja valitse tuntien määrä. 3. Anna minuuttien määrä: napsauta tekstin min vieressä olevaa nuolta ja valitse minuuttien määrä. 4. Napsauta Download. Näytölle avautuu varmistusikkuna. 5. Valitse ne testiasetukset, joiden muutokset haluat hyväksyä. 6. Napsauta OK ja uudet tiedot ladataan laitteelle. Testiväli (Interval) asetetaan seuraavasti: 1. Jos kohtaa Interval ei ole rastitettu, laita rasti ruutuun. 2. Anna päivien määrä kenttään, jonka jälkeen on kirjain d. 3. Anna tuntien määrä: napsauta kirjaimen h vieressä olevaa nuolta ja valitse tuntien määrä. 4. Anna minuuttien määrä: napsauta tekstin min vieressä olevaa nuolta ja valitse minuuttien määrä. 5. Napsauta Download. Näytölle avautuu varmistusikkuna. 6. Valitse ne testiasetukset, joiden muutokset haluat hyväksyä. 7. Napsauta OK ja uudet tiedot ladataan laitteelle.\n24 24 Venttiilitesti Venttiilitesti-ikkuna on esitetty kuvassa 26. Tietoja pneumatiikkatestin kuvaajasta Kuvassa 27 on esimerkki pneumatiikkatestin tuloksesta. Kuva 26. Venttiilitestiasetukset Venttiilitestiasetuksiin määritetään ajastin ja testiväli kuten edellisessä testissä. Lisäksi voit asettaa seuraavat parametrit: Test Stroke Size: Muuttaa venttiilin liikkeen määrää. Anna haluamasi prosenttimäärä (0-100) kenttään. Oletusarvo on 20 %. Tämä määrä on se liike, jonka venttiili liikkuu testin aikana. Se on suhteellinen venttiilin asemaan, kun toimilaitteen sylinterissä on paine. Toimilaitteen tyypin ja liikkeen vertailu on esitelty taulukossa 2. Pressure Step: Muuttaa venttiilin liikenopeutta ja vaikuttaa venttiilitestin asemointitarkkuuteen. Anna haluamasi paine ( bar) kenttään. Oletusarvo on 0.05 bar. Mitä pienempi askel on, sitä hitaammin venttiili liikkuu ja sitä parempi asemointitarkkuus on. Taulukko 2 Esimerkkejä toimilaitteen liikkeestä ja testiiskunpituuksista Toimilaitteen tyyppi Turva-asento kiinni Turva-asento auki Testi-isku Toimilaitteen liike 20 % 20 % kiinnipäin auki-asennosta 20 % 20 % aukipäin kiinni-asennosta Näyttö testiiskulla Parametrit asetetaan seuraavasti: 1. Anna haluamasi arvot. 2. Napsauta Download. Näytölle avautuu varmistusikkuna. 3. Valitse ne testiasetukset, joiden muutokset haluat hyväksyä. 4. Napsauta OK ja uudet tiedot ladataan laitteelle Pneumatics test Pneumatiikkatestinäkymässä on kolme osaa. Kukin niistä on esitelty yksityiskohtaisesti seuraavassa. Määritä testiasetukset Suorita testi Määritä testiasetukset Esitelty edellisessä osassa Testiasetukset. Suorita testi 1. Pneumatiikkatesti aloitetaan napsauttamalla Start Individual Test (aloita testi). 2. Kuvaaja ilmestyy näkyviin, kun testi on suoritettu Kuva 27. Pneumatiikkatestin tulos Yksiköt muuttuvat ja skaalautuvat asetusten mukaisiksi. X-akseli: Aika sekunteina. Y-akseli: Minimi ja maksimi otetaan syöttöpaineen ylä- ja alaraja-asetuksista. Voit suurentaa kuvaajaa pysty- ja vaakatasossa. Automaattisten pneumatiikkatestien tulokset eivät tallennu kenttälaitteen muistiin, eikä niitä siten voida hakea katseltaviksi Valve test Venttiilitestinäkymässä on kolme osaa. Kukin niistä on esitelty yksityiskohtaisesti seuraavassa. Määritä testiasetukset Katsele edellisen testin tuloksia Suorita testi Määritä testiasetukset Esitelty edellisessä osassa Testiasetukset. Muista napsauttaa Set, kun olet muuttanut asetuksia. Katsele edellisen testin tuloksia Jos laite on ohjelmoitu suorittamaan testejä tietyin väliajoin, voit katsella edellisen testin tuloksia seuraavasti: 1. Tarkista, että Valve Test on näkyvissä DTM:ssä. 2. Napsauta Upload DTM:n työkalupalkista. Jos DTM on viimeksi suorittanut venttiilitestin mutta ei pneumatiikkatestiä, et voi ladata pneumatiikkatestin tuloksia. Tällöin voit suorittaa pneumatiikkatestin, jotta saat tulokset käyttöösi. Suorita testi 1. Venttiilitesti aloitetaan napsauttamalla Start Individual Test. 2. Kuvaaja ilmestyy näkyviin, kun testi on suoritettu.


Soseessa: Selleri-jauheliha tortillat\nOlen pitkään tuskastellut varsisellerikammoni kanssa. Äitini tapasi tehdä todella kauheaa kasvisgratiinia kun olin lapsi ja varsisellerillä oli siinä suuri rooli. Jostain syystä myös pakastimme lapsuudenkodissani selleriä ja lopputuloksena oli toinen toistaan ihanampia pakastetuotteita; selleripulla, sellerin makuista mustikkapiirakkaa, sellerijauhelihaa jne...\nSelleri on kuitenkin erinomainen kasvis. Sen vuoksi haluaisinkin kovasti parantua lapsuuden haavoista ja oppia syömään sitä taas. Totuttelu on alkanut ja iloitsinkin suuresti, kun tämä tekemäni jauheliha-sellerimössö oli mitä maukkainta! Meillä söimme sitä maissitortillojen kera, mutta ensi kerralla puristaisin tortillan sisään hiukan tuoretta limeä. Se nimittäin toimii loistavasti vahvan maissinmaun taittajana. Mexikon matkalta opittua, siellä kun tortillat on aina valmistettu maissista.\nToisena päivänä söin kastiketta myös pelkällä salaattipedillä valkosipulikermaviilin ja raejuston kera. Se toimi mielestäni meilkein vielä tortillaakin paremmin.\nn. 2/3 varsisellerin varsista\n4 rkl oliiviöljyä paistamiseen\nkuivattua lehtikaalia murskattuna (ei pakollinen)\n2 tl yrttisuolaa tai 1 tl merisuolaa\nKuullota silputtu sipuli voissa ja öljyssä. Lisää pilkotut varsisellerit, valkosipuli, sekä mausteet ja paista pehmeäksi. Lisää valkoviini ja kiehauta. Anna hautua vähintään puoli tuntia, mutta mieluusti vaikka useampi tunti. Lisää aina vettä tarvittaessa, jottei kastike pääse kuivumaan.\n1 – 2 tl cayennepippuria\nOta erillinen pannu ja ruskista jauheliha. Lisää cayennepippuria ja vielä pari kynttä valkosipulia. Lisää ruskistuneeseen jauhelihaan tomaattipyree ja paista niitä hetki.\nSekoita jauheliha ja selleri ja tarkista maku ja suolaisuus. Lisää tarvittaessa hunajaa.\nTarjoile tortillojen, kermaviilin ja salaatin kera. Myös jalapeno, juustoraaste ja vaikka guacamole sopii lisukkeeksi tortillojen väliin.\nLähettänyt Juulia klo 13.19\nAnonyymi 15. lokakuuta 2015 klo 5.48\nKäytetäänkö varsiselleriä oikeasti myös Meksikossa tortilloissa? Itse en todellakaan voi sietää sen makua ja lisäksi olen sille lievästi allerginenkin. Työpaikkaruokala tunkee sitä aina kanatortillakastikkeeseen ja joudun aina jättämään tortillat väliin :(


By Mikazshura 25.08.2019 25.08.2019\nMiksi paperikirja on terveellisempi kuin e-kirja? Jaa helposti koko perheen kesken. Ei sitovaa pukinmäki asuinalueena. Kokeile maksutta. Näin BookBeat toimii. Selaa ja valitse kaikista äänikirjoista ja e-kirjoistamme. …\nBy Jutilar 25.08.2019 25.08.2019\nViinin tarjoilulämpötilat Onko jääkaappikylmä valkoviini ja huoneenlämpöinen punaviini sinunkin käyttämä ohjenuora tarjoilussa. Viinien tarjoilulämpötiloista puhutaan paljon, mutta mistä tietää, että viinin lämpötila on oikea. Listasimme helpot kotikonstit joiden avulla viinien maut ja tuoksut pääsevät oikeuksiinsa. Lyhyesti kiteytettynä: Viinin makeampi viini, sitä kylmempänä se lämpötila tarjoilla. Viinin lämpötila kohoaa lasissa lämpötila, joten viinistä riippumatta suosittelemme tarjoilua viinin viileänä kuin lämpimänä. tupakkaa tallinnasta . …\nBy Tygolkis 25.08.2019 25.08.2019\nEtelä-Karjala | Retkipaikka Kiinnostaisiko kevyt kävely metsän siimeksessä tai vaativa patikointireissu korkeuseroineen. Lappeenrannan ja Imatran alueella on mahdollista patikoida parin tunnin rupeamia kyljysten maustaminen tai lähteä teltan kera viikonloppuretkelle — valinta on sinun. Retkioppaita retkeilyreitit karttoja on saatavissa Lappeenrannan ja Imatran matkailutoimistoista. Etelä-Karjalan retkireitit retkeily- kävely- ja melontareititlintutornit, laavupaikat sekä venesatamat ja rantautumispaikat löytyvät myös retkikartta. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö on toteuttanut nykyaikaisen Etelä-Karjalan retkeilyportaalin, joka löytyy osoitteesta www. Kanavamuseon luota alkava Saimaan kanavan kulttuuripolku on 1,5 km pitkä. …\nBy Maubei 25.08.2019 25.08.2019\nGTi-lehti: Ansaitse 7,00 € bonusta - tude.fegif.se GTi-lehti tarjous, GTi-lehden tilaustarjous ja tilaajalahja GTi - Lehtitarjous gti suoraan kustantajalta kampanjalinkin avulla. GTi-Magazine on Suomen ykköstuninglehti. Yhdeksättä vuosikertaa ilmestyvä lehti esittelee asiantuntevasti kaikki alan kuumimmat lehti, merkittävimmät tapahtumat, GTi:n projektiautot, tuningmaailman uutuustuotteet ja ylipäätään kaiken mistä haluat lukea. Suomen suurin ja suosituin tuninglehti GTi-Magazine harrastaa autoja suurella sydämellä. GTi-Magazinen lukijoille autot ovat kaikki kaikessa. Karelia korut omaan autoon on intohimoinen. …\nBy Vudozil 25.08.2019 25.08.2019\nÄlypuhelimen lataamisen monet eri tavat – hidas lataus voi olla hyväksi | Yle Uutiset | tude.fegif.se Akun lataaminen on nykyelektroniikan suurin riesa ja valitettavasti senkin voi tehdä väärin. Näillä vinkeillä voit päivittää akkutietoutesi ja saada puhelimen, tabletin, kannettavan tietokoneen tai vaikka lennokin akut kestämään kauemmin. Vinkit kannattaa lukea erityisen tarkkaan myös siksi, että luvun wanhat opit eivät enää päde. Nykyiset litiumioniakut nimittäin poikkeavat niin tekniikaltaan kuin käyttöominaisuuksiltaan vanhoista metallihydridiakuista. Lämpö on akkujen suurin vihollinen riippumatta siitä onko puhelimen lähde itse laitteessa vai sen latausvirta. …\nBy Arazil 25.08.2019 25.08.2019\nJatkoa keskuspölynimurin valintaan Tammikuu Tmn kvelytestin toteuttamiseen keskuspölynimuri 18 metrin sistila, jonne. UKK-instituutin tutkimusten perusteella kuuden minuutin kvelytesti on Mittaamiseen soveltuu UKK-instituutin kahden kilometrin testi Laukkanen tai 6 minuutin kvelytesti. Butland ym Kipukyselyn viitearvot Ukk kvelytesti viitearvot kassovitz dati on nest pas couch banksy wikipedia espaol kellastuneet keittin kaapit ubuk kraker faydalar syvn polyesterin valkaisu Suomen parhaat tuotteet – Tässä ovat Tekniikan Maailman testivoittajat Olemme koonneet tälle sivulle TM:ssä julkaistujen suurten vertailujen voittajat. helmikuu Kävimme Vantaan Rakenna ja Remontoi-messuilla tutustumassa kaikkiin kolmeen suosituimpaan keskuspölynimuriin. Messuilla oli erittäin. maaliskuu Hei. …\nBy Maujinn 25.08.2019 25.08.2019\nDeadwood Takki - Biker Brown Perinteiseen luvun rotsin pidennettyyn malliin tehtiin monia moottoripyöräilyä tukevia muutoksia. Kaulus, taskut ja hihansuut tehtiin asiakkaan biker mukaan ja lisäksi alle jätettiin tilaa suojia varten. Musta läpivärjätty nahka kestää aikaa, aina. Edellisessä päivityksessä nahkarotsi jo juttua tästä takista, nyt rotsi kuvattuna vielä asiakkaan päällä. …\nBy Kazahn 25.08.2019 25.08.2019\nEUROPART varaosat sopivuus Fiat-pakettiautojen | Europart Antamasi tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin, jonka rekisterinpitäjänä toimii Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa. Henkilötietojasi käytetään varaosat asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen osana automyynti- ja jälkimarkkinointiprosesseja sekä katsastusta. Suostumuksellasi fiat lähettää sinulle suoramarkkinointia autokaupan palveluiden ja tuotteiden markkinoimiseksi tai autokaupan tapahtumakutsujen lähettämiseksi. Voit kieltää suoramarkkinoinnin ja peruuttaa luvan suoramarkkinointiin niin halutessasi ottamalla yhteyttä autokauppaasi. Ess Autotalon tietosuojainformaatio. Tutustu asiakasomistajuuteen Lue lisää S-Etukortista. …\nPuhelinhuoltohuolto - Electrofix Vihti Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenkortilla saat 5 euron alennuksen korjaus Kun saat korjatun laitteesi takaisin, maksat huoltohinnan kokonaisuudessaan meille. Mikäli koti- tai matkavakuutuksesi samsung kannettavat laitteesi, voit tehdä vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöllesi ja ilmoittaa korjauksen kokonaiskustannuksen. Liitä hakemukseen meiltä saamasi kuitti tai korjausarvio. Lasin vakuutusyhtiöille riittää pelkkä hinta, mutta vastuullasi on säilyttää kuitti, mikäli vakuutusyhtiö sitä tarvitsee. katsastus iisalmi Samsung Galaxy näytön korjaus nopeasti ja edullisesti. …\nBy Zulkikasa 25.08.2019 25.08.2019\nSijauspatjat | tude.fegif.se Softrendin Helsingin konseptimyymälä on nyt avattu. Löydät meidät osoitteesta Perämiehenkatu Tule tutustumaan. Tiedustele petauspatja Tallenna suosikiksi. Valoisa aamu hinta tunne, petauspatja innoitti meitä kehittämään jenkkisänkysarjan ja patjat. Softrendin jenkkisängyt ovat hinta harkitusta sisällöstä aina kauniiseen muotoon. tove jansson seura Petauspatja myös helpottaa sängyn puhtaanapitoa ja lakananvaihtoa. …\nVolvo v70 vanteet 17\nPdf tiedosto word muotoon ilmainen


Asiakkaiden tyytyväisyys sähköiseen nimikirjoitukseen Aito Säästöpankin Lielahden konttorissa - Theseus\nAsiakkaiden tyytyväisyys sähköiseen nimikirjoitukseen Aito Säästöpankin Lielahden konttorissa\nNiemi, Henna (2014)\nOpinnäytetyön tarkoitus oli selvittää Aito Säästöpankin Lielahden konttorin asiakkaiden tyytyväisyyttä uuteen allekirjoitus järjestelmään, sähköiseen nimikirjoitukseen. Tavoitteena oli myös kertoa, mikä on sähköinen nimikirjoitus ja miten se eroaa vanhasta manuaalisesta allekirjoituksesta. Tavoitteena oli myös kertoa sähköisen nimikirjoituksen hyödyistä ja miksi sellaiseen ollaan siirtymässä Aito Säästöpankissa. Opinnäytetyössä kävi myös ilmi palvelun tärkeys pankki työskentelyssä.\nOpinnäytetyön otantana on käytetty yli 18-vuotiaita ja sähköistä nimikirjoitusta käyttäneitä asiakkaita. Puhelinhaastattelu tehtiin 27 asiakkaalle. Asiakastyytyväisyyskysely sähköisestä nimikirjoituksesta tehtiin siksi, koska sähköinen nimikirjoitus on vielä todella uusi asia allekirjoitus vaihtoehdoissa.\nTutkimusongelmana oli, kuinka tyytyväisiä asiakkaat olivat sähköiseen nimikirjoitukseen ja mitä hyötyjä ja riskejä siitä oli asiakkaille. Tutkimusmenetelmänä oli puhelinhaastattelu Lielahden konttorin asiakkaille, koska muissa Aito Säästöpankin konttoreissa sähköinen nimikirjoitus ei ole vielä käytössä. Opinnäytetyössä päädyttiin käyttämään Case tutkimusmenetelmää. Opinnäytetyössä käytettiin kuiluanalyysiä vastauksissa ja kyselyissä eli verrattiin asian tyytyväisyyttä ja tärkeyttä asiakkaalle.\nTuloksissa selvisi, että asiakkaat olivat hyvin tyytyväisiä sähköiseen nimikirjoitukseen, koska useampaan kysymykseen tuli, että yli puolet oli erittäin tyytyväisiä sähköiseen nimikirjoitukseen liittyviin asioihin. Tutkimuksessa huomioitavaa oli myös, että asiakkaat pitivät asiaa erittäin tai melko tärkeänä. Sähköisen nimikirjoituksen tekninen toiminta oli ainoa missä tuli huonoimmat vastaukset asiakkailta.\nSähköinen nimikirjoitus sai paljon hyvää palautetta ja allekirjoituksen kehitystä pidettiin hyvänä asiana. Kehittämisehdotuksissa tuli esille, että tekniseen puoleen sähköisen nimikirjoituksen alustassa pitäisi vielä paneutua tarkemmin ja että sopimukset saisivat olla helpompilukuisia tietokoneen ruudulta. 56 prosenttia kaikista vastaajista oli sähköiseen nimikirjoitukseen kokonaisuutena erittäin tyytyväinen ja 52 prosenttia piti kokonaisuutta erittäin tärkeänä, joten sähköinen nimikirjoitus oli kaikista vastaajista yli puolten\nmielestä erittäin tärkeä ja yli puolten mielestä erittäin tyytyväisiä siihen.


Ajankohtaista Lidlissä: Tältä maistuu pääsiäinen 2018 - Lidl Suomi\nAjankohtaista Lidlissä: Tältä maistuu pääsiäinen 2018\npe, maalis 09, 2018 07.00 CET\nPääsiäisenä ostoskärryissä on juhlavia, arvokkaampia ruokia, leikkokukkia ja tietenkin suklaata.\nPääsiäinen on monelle suomalaiselle ruokajuhla, jolloin kaupasta ostetaan tavallista arvokkaampia liha- ja kalatuotteita sekä erilaisia juustoja ja hilloja. Kukkia ostetaan koristamaan kotia, ja pääsiäisen perinneherkut mämmi, pasha ja suklaamunat ovat luonnollisesti kysyttyjä. Jouluna ensi kertaa Lidlin valikoimassa nähty porotuotteiden valikoima on tarjolla kaikissa Suomen Lidleissä myös pääsiäisenä.\n– Pääsiäisenä myydään arkea enemmän makeisia, mutta joulun myynteihin pääsiäisenä ei sentään ylletä. Kananmunien myynnissä on pieni piikki, ja luomukaritsanpaistista odotamme tämän pääsiäisen hittiä, Lidl Suomen osto-osaston johtaja Thomas Heinrichs kertoo.\nKaikki Lidlin omien merkkien suklaat ovat jo vuoden 2017 alusta olleet sertifioituja, ja myös tänä pääsiäisenä myynnissä olevat Favorina-merkin pääsiäissuklaat sisältävät vain joko UTZ-sertifioitua tai Reilun kaupan kaakaota.\nUUTUUKSIA JA AJANKOHTAISTA LIDLISSÄ\nPääsiäisen perinneherkku kohtaa proteiinit pasharahkassa. Rasvaa 6,1 g / 100 g.\n380 g / 1,59 €\nPohjolan Meijeri Kauraruoka 15 %\nRuoanlaitossa ruokakerman tapaan käytettävässä kauravalmisteessa on rasvaa 15 prosenttia. Maidoton ja maustamaton. Valmistettu kotimaisesta kaurasta Suomessa.\n2,5 dl / 0,85 €\nHerttainen pääsiäispupu maito-, valko- tai tummasta suklaasta. Fairtrade Cocoa Program -sertifioitua eli Reilun kaupan kaakaota.\n150 g / 2,29 €\nSöpössä lahjapakkauksessa on suklaata ja pehmolelu. Vaihtoehtoina sammakko ja pupu. Suklaassa on käytetty Reilun kaupan kaakaota.\n133 g / 7,99 €\nLidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa Lidl-myymälöitä on tällä hetkellä 172 Hangosta Sodankylään. Lidl Suomi Ky työllistää 5200 henkilöä, joille on tarjolla etenemis- ja uramahdollisuudet sekä Suomessa että ulkomailla. Lidl sai alkunsa Lounais-Saksassa 1930-luvulla perustetusta Lidl & Schwarz -yhtiön elintarviketukkuliikkeestä. Ensimmäiset Lidl-myymälät perustettiin 1970-luvulla ja kansainvälinen laajentuminen alkoi 1990-luvulla. Lidlin toiminta perustuu selkeään ja yksinkertaiseen konseptiin, joka mahdollistaa tuotteiden korkean laadun ja edullisen hinnan yhdistelmän. Lidl-myymälöitä on lähes kaikissa Euroopan maissa, joissa kaikissa Lidl toimii itsenäisinä tytäryhtiöinä. Ensimmäiset Lidl-myymälät Suomessa avattiin 29.8.2002.\nLidlin paasiainen 2018


Poliisi jahtasi veitsimiestä – jalankulkijat iskivät katuun! – Stara\nPoliisi jahtasi veitsimiestä – jalankulkijat iskivät katuun!\nOhhoh! 19.4.2018, 18:30 · Tim Isokivi\nSivulliset ovat osoittautuneet tarpeelliseksi avuksi poliiseille Iso-Britannian Cardiffissa. He nimittäin auttoivat viranomaisia saamaan kiinni metsästysveitsen kanssa pyöräilleen miehen.\nJalan liikkeellä olleet poliisit ajoivat takaa Cardiffin keskustassa pyöräillyttä miestä. Kojelautakameran tallentamalla videolla nähdään, kuinka jalankulkija taklaa veitsimiehen tielle, antaen perässä juosseille poliiseille paremman mahdollisuuden saavuttaa hänet.\nSivullisten avuliaisuus ei kuitenkaan päättynyt vielä. Videolla nähdään kuinka toinenkin henkilö käy veitsimiehen kimppuun hänen yrittäessään jatkaa pakoaan. Takaa-ajettu kaatuu maahan, ja pian poliisit onnistuvat pidättämään hänet.


Tunnetko maailman vanhimman ja suosituimman kryptovaluutta Bitcoinin? - Kryptovaluutta\nKoti Tunnetko maailman vanhimman ja suosituimman kryptovaluutta Bitcoinin?\nBitcoin on maailman vanhin, suosituin ja tunnetuin kryptovaluutta. Se on virtuaalivaluuttaa, joka toimii täysin digitaalisessa ympäristössä ilman kolmansia osapuolia. Se hyödyntää toiminnassaan lohkoketjuteknologiaa ja sen yli vuosikymmenen pituiselle taipaleelle on mahtunut monia mielenkiintoisia käänteitä. Paneudumme Bitcoiniin tässä artikkelissa tarkemmin.\nBitcoinin tarina alkoi vuoden 2009 tietämillä ja sen taustalla on toiminut Satoshi Nakamoto -niminen taho. Satoshi Nakamoto on jäänyt toistaiseksi tuntemattomaksi toimijaksi, eikä varmuutta ole edes siinä, onko kyseessä vain yksi vai useampi henkilö.\nNakamoto julkaisi kuitenkin Bitcoinin projektisuunnitelman vuoden 2008 lokakuussa ja Bitcoinn ensimmäinen lohko louhittiin 3. tammikuuta 2009. Kyseistä päivämäärää pidetään yleisesti ottaen Bitcoinin syntymäpäivänä, jonka jälkeen siitä on vuosien aikana tullut maailman suurin kryptovaluutta.\nBitcoineja ei ole loputtomiin tarjolla, vaan niiden enimmäismääräksi on määritelty 21 miljoonaa kappaletta. Yhden Bitcoinin voi toisaalta jakaa 100 miljoonaan pienemään yksikköön, joita kutsutaan perustajansa mukaisesti satosheiksi. Bitcoiniin sijoittaminen ei tässä mielessä vaadi massiivista investointia yhdellä kertaa, vaan Bitcoineja voi hankkia halutessaan esimerkiksi muutamalla eurolla.\nBitcoin on perustettu digitaaliseksi maksujärjestelmäksi ja vaihdannan välineeksi. Sen toiminta perustuu lohkoketjuteknologiaan, jossa Bitcoinin lohkoketjuna ylläpidosta vastaavat louhijat. Nämä louhijat luovuttavat Bitcoinin verkolle tietokoneidensa laskentatehoa ja louhinnan ensisijainen tarkoitus on vahvistaa Bitcoinin lohkoketjussa tapahtuvat transaktiot sekä luoda uusia Bitcoineja. Korvaus myönnetään louhijoille siten, että he saavat pienen osuuden itselleen uuden lohkon louhinnasta saatavasta louhintapalkkiosta.\nBitcoinin verkon louhinta vaatii nykyään runsaasti laskentatehoa ja sitä suoritetaan sen takia pääosin ASIC-laitteilla. ASIC-laitteet ovat varta vasten optimoituja Bitcoinin louhimiseen ja ne ovat sitä varten erittäin tehokkaita tietokoneita. Louhinta on Bitcoinin verkolle elintärkeää, koska louhijoiden toiminta vaikuttaa suoraan Bitcoinin verkon olemassaoloon.\nUusia Bitcoineja ilmaantuu aina uuden lohkon louhinnan yhteydessä ja uusi lohko louhitaan Bitcoinin lohkoketjussa noin kymmenen minuutin välein. Louhinnasta myönnetty palkkio on nykyisin noin 6,25 Bitcoinia, mutta louhintapalkkio puolittuu aina 210 000 lohkon välein.\nTähän etappiin kuluu tyypillisesti noin neljä vuotta, joten seuraava puoliintuminen odotetaan tapahtuvan vuonna 2024. Bitcoinin puoliintuminen on ominaisuus, joka on ohjelmoitu Bitcoinin lohkoketjun sisään. Sen tavoitteena on inflaation ehkäiseminen ja Bitcoininen kokonaismäärän pitäminen vakaana.\nBitcoinin mielenkiintoinen historia\nBitcoin on erittäin merkittävä toimija kryptovaluuttojen maailmassa, koska se on maailman vanhin virtuaalivaluutta, joka on edelleen toiminnassa. Ensimmäinen Bitcoin-lohko louhittiin tammikuussa 2009 ja kolme kuukautta taaksepäin Bitcoinin perustaja julkaisi Bitcoinin projektisuunnitelman, eli niin sanotun white paperin.\nBitcoin oli tulosta kymmenien vuosien tutkimustyöstä, joten täysin tyhjästä se ei digimaailmaan ilmaantunut. Ennen kuin Bitcoin löi itsensä läpi, epäonnistuneita virtuaalivaluutan kokeiluja oli viritelty lukuisia. Ne eivät kuitenkaan saaneet tuulta alleen, mutta Satoshi Nakamoto onnistui siinä, missä Bitcoinia edeltäneet digivaluutat eivät pärjänneet.\nBitcoinin ansioista ihmisten ulottuvilla oli ensimmäistä kertaa digitaalinen valuutta, joka oli aidosti varustettu täysin hajautetulla hallinolla ja niukkuudella, jota oli alalla paljon kaivattu. Niukkuus tarkoittaa tässä yhteydessä Bitcoinin enimmäismäärää, joka on määritelty ennakkoon. Se on 21 miljoonaa kappaletta.\nYksi Bitcoinin menestystekijä oli myös ajoitus, sillä Satoshi Nakamoto loi kryptovaluuttansa parhaimmalla mahdollisella hetkellä. Vuoden 2008 ja 2009 aikoina maailmaa ravisteli ennennäkemätön talouskriisi, joka oli tulosta keskuspankkien holtittomasta rahapolitiikasta. Luottamus perinteisin pankkeihin romahti ja ihmisillä alkoi olla suuri kiinnostus uudenlaisiin ja vaihtoehtoisiin valuuttajärjestelmiin.\nKysyntää riitti toden teolla ja Bitcoinin suosio alkoi kasvaa kohisten 2010-luvun alkupuolella. Virtuaalivaluutan ympärille alkoi ilmaantua aivan uudenlaisia palveluita ja sen avulla pystyi suorittamaan myös reaalimaailman ostoksia.\nBitcoinin historiaan on mahtunut myös monia erilaisia päivityksiä. Päivityksiä kutsutaan kryptovaluutan maailmassa forkeiksi. Bitcoinin kuuluisimpana päivityksenä voidaan pitää SegWit-päivitystä, joka tehtiin vuonna 2017. SegWit-päivitys muutti verkon tapaa varmistaa Bitcoinin transaktiota ja paransi tätä myötä Bitcoin-verkon kapasiteettia.\nTällä hetkellä verkon kapasiteettia yritetään kehittää salamaverkkoteknologian avulla. Salamaverkko on täysin erillinen protokolla Bitcoinin lohkoketjusta ja sen tavoitteena on tehdä tulevaisuuden välittömät Bitcoin-siirrot mahdollisiksi.\nBitcoinin teknologia ja toiminta\nBitcoin on kryptovaluutta, joka hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Lohkoketju tarkoittaa sanan varsinaisessa merkityksessä lohkoja, jotka ovat ketjussa. Yksi lohko pitää sisällään aina listan transaktioista, jotka on suoritettu kuhunkin aikaan Bitcoinin lohkoketjussa. Lohkoketjun ansiosta kaikki Bitcoinin siirrot ja osoitteet ovat julkisia ja niitä voi jokainen lukea avoimesta tilikirjasta. Bitcoinin lohkoketju on tavallaan siis Bitcoinin kirjanpitoa, joka on kaikille täysin avoin.\nLohkoketju on Bitcoinin tapauksessa täysin hajautettu. Tämä tarkoittaa, ettei se ole minkään yksittäisen tahon hallinnassa tai kontrollissa. Tämä on erittäin merkittävä ominaisuus Bitcoinissa, koska perinteisesti kaikki tieto on tallennettu keskitettyihin tietokantoihin, jolloin kaikki informaatio sijaitsee samassa paikassa.\nKeskitetyissä tietokannoissa on kuitenkin luottamusongelmansa. Ihmisten täytyy luottaa tahoon, joka hallitsee informaatiota siinä mielessä, että heillä on tarvittaessa pääsy kyseiseen informaatioon. Ihmisten on myös luotettava siihen, ettei kyseinen taho jaa informaatiota muualle.\nIhmisten keskuudessa vallitseva epäluottamus keskitettyihin tietojärjestelmiin on yksi merkittävimmistä syistä, miksi Bitcoin on olemassa. Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi näytti puolestaan valtavan tarpeen täysin hajautetulle digitaaliselle valuuttajärjestelmälle, jota ei pysty hallinnoida minkään kolmannen osapuolen toimesta.\nBitcoinin täysin hajautettu lohkoketju tarkoittaa, ettei se ole minkään yksittäisen tahon tai toimijan kontrollissa. Kenellä tahansa on siis mahdollisuus liittyä osaksi Bitcoinin verkon ylläpitäjiä milloin tahansa.\nBitcoinien lohkoketjua ylläpitävät louhijat ja niillä on valtava laskentateho. Tämän ansiosta Bitcoinin lohkoketju on turvallinen ja toimintavarma. Bitcoinin lohkoketjussa sisältävää dataa on mahdotonta muokata ja se sijaitsee hajautettuna ympäri maailmaa.\nMikään yksittäinen taho ei pysty saamaan niin paljon laskentatehoa, jotta se pystyisi sammuttamaan Bitcoinin lohkoketjun tai hakkeroimaan sen palvelimet. Bitcoinin lohkoketjun tiedot ovat avoimia kaikille, mikä tarkoittaa, että hakkerointi ei ole edes kovin mielekästä puuhaa tietojen kalastelujen näkökulmasta.\nBitcoin on viimeistään viime vuosien aikana saavuttanut myös suuremman yleisön huomion ja sen käänteistä ja ilmiöistä on kirjoitettu suhteellisen paljon sekä meillä että maailmalla. Bitcoinin arvon heilahtelut ovat olleet jokseenkin mielenkiintoista seurattavaa ja kryptovaluutat ovat itseasiassa varsin herkkiä erilaisille otsikoille.\nBitcoin on saanut huomiota osakseen myös sijoittajien keskuudessa ympäri maailmaa. Bitcoinia voidaan pitää sekä maksujärjestelmänä että digitaalisena valuuttana. Perinteiset valuutat, kuten euro ja dollari menettävät ajan kuluessa arvoaan inflaation myötä.\nBitcoinine määrä on ennalta määritelty, mikä tekee siitä yhtenä osasyynä poikkeavan perinteisiin valuuttoihin verrattuna. Bitcoineja ei siis voi luoda enempää kuin niille asetetun enimmäismäärän, joka on 21 miljoonaa. Bitcoinia ei siis ole suositeltavaa sekoittaa perinteisiin valuuttoihin.\nKoska Bitcoinin enimmäismäärää on rajoitettu, johtaa se väistämättä deflaatioon, jos kysyntä pysyy vakiona. Bitcoinia voidaan pitää ennen kaikkea arvonsäilyttäjänä, jota on useiden asiantuntijoiden keskuudessa verrattu esimerkiksi kultaan.\nBitcoinilla on moniin muihin kryptovaluuttoihin verrattuna oma merkittävä etulyöntiasemansa. Se oli nimittäin markkinoiden ensimmäinen kryptovaluutta. Ollessaan vanhin ja ensimmäinen virtuaalivaluutta, se on saanut kaikkein parhaimmat resurssit käyttöönsä. Suuri osa uusista kryptovaluuttojen sijoittajista aloittaa kryptovaluuttojen sijoitustaipaleensa nimenomaan Bitcoinista.


Japanilaiset opiskelijat tutustuivat suomalaiseen varhaiskasvatukseen - Laurea-ammattikorkeakoulu\nJapanilaiset opiskelijat tutustuivat suomalaiseen varhaiskasvatukseen\nJapanilaisen Hyogon yliopiston opiskelijat vierailivat intensiiviviikolla maaliskuussa Laureassa.\nIntensiiviviikon osallistujat yhteiskuvassa Otaniemen kampuksella.\nLaurea järjesti maaliskuun alussa sosiaalialan intensiiviviikon japanilaisesta Hyogon yliopistosta saapuneelle opiskelijaryhmälle. 16 opiskelijan ja 3 yliopiston professorin ryhmä tutustui intensiiviviikolla suomalaiseen varhaiskasvatukseen ja sosiaalialan opetukseen.\nIntensiiviviikolle osallistuvat opiskelijat opiskelevat lastentarhanopettajiksi Hyogon yksityisessä yliopistossa. Intensiiviviikon aikana Laurean sosiaalialan lehtorit Annika Kultavirta ja Virpi Lund esittelivät vierailijoille suomalaista sosiaalialan opetusta, koulutusjärjestelmää sekä päivähoitoa ja varhaiskasvatusta.\nJapanilaiset opiskelijat pääsivät myös tutustumaan käytännössä varhaiskasvatukseen, kun he vierailivat kahdessa espoolaisessa päiväkodissa maanantaina ja tiistaina 5. - 6.3. Vierailuilla opiskelijat olivat kiinnostuneita erityisesti päiväkotien kalustuksesta, sisustuksesta ja välineistä sekä opetusmateriaaleista ja lastentarhanopettajan työstä. Lasten yksilöllisten tarpeiden ja erityisen tuen tarpeiden tukemisen kirjaaminen varhaiskasvatussuunnitelmaan oli heille opettavaista.\nKolmannen opintopäivän japanilaiset vieraat viettivät keskiviikkona Otaniemen kampuksella yhdessä Laurean sosiaalialan opiskelijoiden kanssa. Lähipäiväkodin lapset tulivat aamulla vierailulle Laurean Otaniemen kampukselle ja opiskelijat ohjasivat heille liikuntatuokion, jota japanilaiset pääsivät seuraamaan.\nIltapäivällä Laurean sosionomiopiskelijat pääsivät tutustumaan vieraiden opastuksella muun muassa japanilaisiin leikkeihin, lauluihin ja origami-töiden tekemiseen.\nEnsimmäinen intensiiviviikko vuonna 2016\nHyogon yliopiston opiskelijat olivat intensiiviviikolla Laureassa nyt toista kertaa. Ensimmäinen opiskelijaryhmä vieraili Laureassa vuonna 2016 samanlaisella intensiiviviikolla.\nHyogon yliopiston professori Saito Masatoshi oli iloinen opiskelijoiden oppimisesta, kun intensiiviviikon osallistujat kokoontuivat keskiviikkoiltapäivänä päätös- ja palautetilaisuuteen.\n- Muumipeikko ja Marimekko olivat monille opiskelijoillemme ainoat asiat, mitä he ennen tätä matkaa tiesivät Suomesta, mutta kolmessa päivässä on opittu paljon uutta, professori Masatoshi totesi suomeksi pitämässään puheessa päätöstilaisuudessa.\n- Opettajana olen onnellinen kaikista arvokkaista kokemuksista, joita opiskelijat ovat Suomessa saaneet.\nOmassa palautteessaan japanilaiset opiskelijat kiittelivät suomalaisten kohteliaisuutta ja auttavaisuutta. Päiväkotivierailuilla he olivat havainnoineet suomalaisen ja japanilaisen päiväkodin eroja; suomalaiset lapset leikkivät paljon vapaammin ilman ohjaajien valvontaa. Myös luonnon hyödyntäminen opetuksessa ja esimerkiksi metsän hyödyntäminen oppimisympäristönä varhaiskasvatuksessa oli japanilaisten mielestä jännittävää.\nPuh (09) 8868 7563\nKansainvälisyys Artikkeli Terveys ja hyvinvointi\nOpinnäytetöissä kehitetään mittaristoa lasten hyvinvoinnin arviointiin\nLaurean opiskelijat ovat mukana Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kehittämistyössä.\nTutkimusohjelma Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala\nKestävän ja monipuolisen sosiaali- ja terveysala –tutkimusohjelman tavoitteena on edistää yksilön, perheen, ryhmän ja yhteisön terveyttä ja hyvinvointia elämän eri tilanteissa.\nEtusivuAjankohtaista Japanilaiset opiskelijat tutustuivat suomalaiseen varhaiskasvatukseen


Kotihoidontuki & joustava hoitoraha - Kysy Kelasta | Fråga FPA\nKotihoidontuki & joustava hoitoraha\nLukematon viesti Kirjoittaja TP9 » 13 Helmi 2020, 19:28\nMinulla loppuu vanhempainvapaa huhtikuun lopussa, jonka jälkeen jään vakituisesta työpaikastani hoitovapaalle. Minun olisi tarkoitus tehdä keikkaa toisissa työpaikoissa. Lapselle ei siis ole varattu paikkaa kunnallisesta päiväkodista.\nVoinko saada joustavaa hoitorahaa ja voiko isä samalla hakea kotihoidontukea vaikka tekee itse kokopäivätyötä? Ilmeisesti sama henkilö ei voi saada molempia etuuksia? Voiko keikkalainen (tuntimäärät saattaa vaihdella kk paljonkin) edes hakea joustavaa hoitorahaa vai edellyttääkö se säännöllistä viikko työaikaa, tuntimäärien rajoissa tietenkin?\nRe: Kotihoidontuki & joustava hoitoraha\nLukematon viesti Kirjoittaja TP9 » 13 Helmi 2020, 20:03\nUnohdin mainita edellisessä viestissä, että pääsääntöisesti isä hoitaisi lasta kotona, kun itse olen töissä. Muuttaako rahan saamiseen mitenkään, jos pääsääntöinen hoitaja olisi isovanhempi?\nLukematon viesti Kirjoittaja Vieras » 13 Helmi 2020, 20:10\nJos isä tekee kokopäivätyötä niinkuin ensimmäisessä viestissä kerroit ja toisessa, että isä hoitaa lasta pääsääntöisesti. Eikös siinä ole pieni ristiriita.\nLukematon viesti Kirjoittaja TP9 » 14 Helmi 2020, 13:50\nMies tekee arkisin 8-16 työtä ja itse tekisin ilta- ja viikonlopputöitä, eli lapsen hoito sujuisi ns läpsystä vaihto systeemillä.\nLukematon viesti Kirjoittaja Kela-Kerttu » 17 Helmi 2020, 14:18\nVoit saada joustavaa hoitorahaa jos olet töissä työ- tai virkasuhteessa teet töitä viikoittain keskimäärin enintään 30 tuntia viikossa tai enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta.\nJoustavaa hoitorahaa ei voi saada vanhempi, joka saa kotihoidon tukea siksi, että on itse lapsen pääasiallinen hoitaja. Kumpi tahansa vanhemmista voi hakea kotihoidontuen, ilmoittakaa hakemuksessa kuka on lapsen pääasiallinen hoitaja. Lapsen isovanhempikin voi olla lapsen pääasiallinen hoitaja, eikä se vaikuta tuen maksamiseen.


DJI OM 4 -gimbal-kuvanvakaaja | DNA\nDJI OM 4 -gimbal-kuvanvakaaja\nKuvaa vangitsevat kamera-ajot puhelimellasi\nTaitettava DJI OM 4 -gimbal-kuvanvakaaja täydentää DJI Osmo Mobile -tuoteperhettä. Pienikokoinen gimbal, jolla kuvaat elokuvamaiset kamera-ajot.\nTaltioi DJI OM 4 -gimbal-kuvanvakaajalla elokuvamaiset kamera-ajot\nPuhelimesi on elokuvakamera. DJI OM 4 -gimbal vie puhelinkuvauksen aivan uudelle tasolle. Gimbalin kolmiakselinen kuvanvakaaja tasapainottaa tärinää ja mahdollistaa zoomaukset. Liitä puhelimesi gimbaaliin magneettisen liittimen avulla. Puhelimesi pysyy paikallaan jämäkästi ja gimbalilla ohjaat puhelimen kameraa sekä puhelimen mallista riippuen jopa kameran suljinta.\nGimbal vastaa kokonaista kameraryhmää\nVoiko kuvaaminen olla näin helppoa? DJI OM 4 -gimbalilla taltioit elokuvamaiset kamera-ajot puhelimellasi. DynamicZoom -toiminnolla luot Ken Burns -tehosteen sekä ns. Hitchcock-efektin, jota ohjaajamestari käytti mm. Vertigo-elokuvassaan. ActiveTrack 3.0 seuraa uskollisesti kuvattavaa kohdetta ja tunnistaa aikuiset, lapset ja jopa lemmikit seuraten tarkasti kohteen liikkeitä. CloneMe-panoraama yhdistää usean valokuvan ja luo uskomattoman panoraamakuvan. Tähän eivät peruskännykamerat pysty.\nKuvaa näyttävät timelapse-videot\nAina on hyvä hetki kuvata aikaa uhmaavat timelapse-videot. Taltioi upea auringonlasku. Tartu liikenteen rytmiin ja kuvaa otos autoruuhkasta vasten kaupungin siluettia. Tiivistä ajanjuoksu kun patikoitte maisemareittiä. DJI OM 4 gimbalilla kuvaat valloittavat timelapse-, motionlapse- sekä hyperlapse-videot.\nOhjaa DJI OM 4 -gimbalia helppokäyttöisellä DJI Mimo -sovelluksella\nDJI OM 4 -gimbal vapauttaa luovuutesi. Hyödynnä useita valmiina olevia kuvaustiloja ja taltioi videot, joita jakaa kavereille ihan mielellään. DJI Mimo -sovellus perehdyttää sinut kuvaamisen maailmaan ja helppokäyttöisen sovelluksen avulla editoit videoistasi.


Pariskunta kuvasi ja myi omia pornovideoitaan – poliisi pidätti – Stara\nPariskunta kuvasi ja myi omia pornovideoitaan – poliisi pidätti\nOhhoh! 25.9.2017, 20:00 · Terhi Piiroinen\nYhdysvaltojen Arkansasissa asuva pariskunta on kuvannut seksikohtauksia julkisilla paikoilla ja myynyt sen jälkeen videoita Twitterin välityksellä. Nyt kaksikkoa odottaa yhteensä yhdeksän syytettä siveettömyyden takia. He saattavat joutua jopa kuudeksi vuodeksi vankilaan.\nKahden lapsen naimisissa olevat vanhemmat, 30-vuotias Leslie Sessions ja 37-vuotias Derek Calloway ovat kuvanneet amatööripornoa julkisilla paikoilla. Leslie Sessions on muun muassa masturboinut ravintolassa, supermarketin parkkipaikalla ja vaatekaupan sovituskopissa.\nDerek Calloway on kuvannut aktit. The Smoking Gunin mukaan hän on itse esiintynyt ainoastaan yhdellä videolla. Videomateriaalia on myyty eteenpäin netissä. Pariskunta kertoo tienanneensa videoilla noin tuhat dollaria kuussa.\nPublié par Derek Calloway sur dimanche 25 janvier 2015\nPublié par Derek Calloway sur vendredi 27 mars 2015


price: tax incl.19,90 €\nTämä micellar vesi tekee meikinpoistosta nopeaa ja helppoa! Se yhdistää ihon puhdistuksen, virkistyksen ja kasvoveden ominaisuudet. Micellarmolekyylit vetävät lian ja meikin pois kuin magneetti, jättäen ihosi puhtaaksi ja raikkaaksi, sen ihanteelliselle pH-arvolle. Babassuöljy, betaiini ja sahramiuute hellivät ihoasi. Poistaa meikin hellävaraisesti herkältäkin iholta.\nIhanteellinen mukaan matkalle tai kuntosalille! Et tarvitse juoksevaa vettä.


Oletko lähdössä töihin Britanniaan? Ulkomaantyössä on nyt monta uutta sääntöä - Eläketurvakeskus\nOletko lähdössä töihin Britanniaan? Ulkomaantyössä on nyt monta uutta sääntöä\nEU:n ja Britannian uusi kauppa- ja yhteistyösopimus tuli voimaan vuodenvaihteessa. Uutta sopimusta sovelletaan työskentelijöihin, jotka aloittavat työn Britanniassa 1.1.2021 jälkeen. Lue kysymykset, jotka tällä hetkellä askarruttavat eniten Britanniaan lähtijöitä.\nUuden sopimuksen lisäksi sovellettavana on edelleen myös EU:n ja Britannian sopima erosopimus ja sen kautta EU:n sosiaaliturva-asetukset. Se, kumpaa sopimusta työntekijään sovelletaan, riippuu lähtökohtaisesti siitä, milloin työskentely ulkomailla on alkanut – viime vuonna vai tänä vuonna.\nMonien sääntöjen ja sopimusten verkostoa on haastavaa soveltaa ulkomaantyön sosiaaliturvaan käytännössä. Seuraavien usein toistuvien kysymysten avulla toivomme sinun löytävän ratkaisuja omaan Britannian työskentelytilanteeseesi. Voit myös aina kääntyä Eläketurvakeskuksen asiakaspalvelun puoleen.\nTyössä useassa EU-maassa ja Britanniassa\nKysymys: Aloitan työskentelyn useassa EU-maassa 1.1.2021. Asun Suomessa ja tulen työskentelemään myös Britanniassa useita kertoja vuodessa. Voinko saada A1-todistuksen, joka kattaa myös Britannian työskentelyn?\nVastaus: Jos teet huomattavan osan työstäsi Suomessa tai sinulla on vain yksi suomalainen työnantaja, sovelletaan työskentelyysi EU:n ja Britannian välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaan Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä. Koska asut Suomessa, voit hakea todistusta Eläketurvakeskuksesta. Jos kaikki todistuksen myöntämisen edellytykset täyttyvät, kattaa myönnetty todistus kaiken ulkomaantyöskentelysi, myös Britanniassa tapahtuvan työskentelyn.\nKysymys: Kahden vuoden työkomennukseni Britanniassa alkaa helmikuussa 2021 ja haluaisin edelleen kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Miten minun pitää toimia? Vaikuttaako brexit tilanteeseeni jotenkin?\nVastaus: Työnantajasi tulee hakea sinulle A1-todistusta Eläketurvakeskukselta. Todistus osoittaa, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan Britanniassa työskentelyn ajan. Jos helmikuussa alkava työkomennuksesi Britanniaan on ensimmäinen etkä ole 1.1.2021 ollut rajat ylittävässä tilanteessa Britannian ja toisen EU-maan kanssa, sovelletaan työskentelyysi EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimusta. Sopimuksen perusteella kahden vuoden työkomennuksen ajan työntekijä voidaan edelleen vakuuttaa lähtömaassa eli sinun tapauksessasi Suomessa.\nBritanniassa paikallisen työnantajan palveluksessa\nKysymys: Lähden työskentelemään Britanniaan paikallisen työnantajan palvelukseen 1.4.2021. En siis ole lähetetty työntekijä, vaan minulla on kahden vuoden määräaikainen työsuhde paikalliseen yritykseen ja työskentelen vain Britanniassa. Miten tämä vaikuttaa sosiaaliturvaani?\nVastaus: EU:n ja Britannian välisen kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaan kuulut työskentelyvaltion sosiaaliturvan piiriin. Sosiaalivakuutusmaksut maksetaan tällöin työskentelymaahan Britanniaan ja oikeus sosiaaliturvaetuuksiin (esimerkiksi eläke) tulee työskentelymaan lakien mukaisesti. Koska työskentelet Britanniassa paikallisen yrityksen palveluksessa, soveltuu sinuun työskentelymaasi siis Britannian sosiaaliturvalainsäädäntö.\nLähetetty virkamies Britanniassa\nKysymys: Olen Suomesta Britanniaan lähetetty virkamies. Työskentelyni Britanniassa alkaa 1.3.2021 ja kestää kolme vuotta. Kuulunko edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Entä perheenjäseneni?\nVastaus: EU:n ja Britannian kauppa- ja yhteistyösopimuksen mukaan virkamiehet kuuluvat yleensä työnantajan kotimaan sosiaaliturvaan. Suomessa virkamiehenä pidetään henkilöä, joka on virka- tai työsuhteessa työnantajaan, jonka toiminta rahoitetaan valtion julkisista varoista. Työnantajasi tulee hakea sinulle todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta Eläketurvakeskuksesta. Yleensä ulkomailla työskentelevän virkamiehen perheenjäsenet kuuluvat myös Suomen sosiaaliturvaan, mutta tämän ratkaisee Kela, joten perheenjäsenten osalta kannattaa olla vielä yhteydessä Kelaan.\nKysymys: Minulla on Suomesta myönnetty apuraha vuoden 2021 loppuun. Olen lähdössä Britanniaan työskentelemään tällä apurahalla. Mitä sosiaaliturvalleni tapahtuu brexitin myötä?\nVastaus: Voidaksesi kuulua Suomen sosiaaliturvaan, sinun tulee hakea todistusta Eläketurvakeskukselta. Todistus osoittaa, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan Britanniassa työskentelyn ajan. Apurahansaajaan sovelletaan yleensä vastaavia säännöksiä kuin yrittäjiin. Näiden säännösten edellytysten täyttyessä voit työskennellä tilapäisesti vuoden 2021 loppuun Britanniassa ja kuulua edelleen Suomen sosiaaliturvaan. Lue vielä tarkemmin apurahansaajan lähettämisen edellytyksistä.\nEnnen 1.1.2021 myönnetyn A1-todistuksen voimassaolo\nKysymys: Olen lähtenyt töihin Britanniaan kesällä 2020 ja A1-todistukseni Suomesta on voimassa kesäkuun 2021 loppuun. Mitä todistukselleni tapahtuu nyt brexitin myötä?\nVastaus: A1-todistuksesi pysyy voimassa kesäkuun 2021 loppuun. Britannian ja EU:n erosopimuksen perusteella myönnetyt A1-todistukset pysyvät voimassa siihen saakka kuin todistus on myönnetty, jos työskentelysi jatkuu Britanniassa keskeytyksettä. Sinun ei siis tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä A1-todistuksesi suhteen.\nKysymys: Työntekijämme työskentelee useissa EU-maissa ja käy kuukausittain myös Britanniassa. Pitääkö meidän varautua johonkin toimenpiteisiin brexitin myötä? Hänelle on myönnetty usean maan A1-todistus vuoden 2021 loppuun saakka.\nVastaus: Jo myönnetty A1-todistus pysyy työntekijänne osalta voimassa vuoden 2021 loppuun saakka. Britannian ja EU:n erosopimuksen perusteella A1-todistukset ovat voimassa A1-todistuksella merkityn ajan. Teidän ei tässä vaiheessa tarvitse ryhtyä toimenpiteisiin A1-todistuksen osalta. Myöskään muiden työskentelymaiden osalta brexitillä ei ole vaikutusta eli A1-todistus on niiden osalta sellaisenaan voimassa vuoden 2021 loppuun saakka.\nKysymys: Olen tullut Suomeen Britanniasta syyskuussa 2018 ja A1-todistukseni on voimassa syyskuulle 2021. Pysynkö brexitistä huolimatta edelleen Britannian sosiaaliturvassa ja A1-todistus voimassa?\nVastaus: A1-todistuksesi pysyy voimassa, sillä Britannian ja EU:n erosopimuksen perusteella myönnetyt A1-todistukset pysyvät voimassa siihen saakka, kun ne on myönnetty. Lisätietoja todistuksestasi ja sosiaaliturvasta voit kuitenkin kysyä Britannian A1-todistuksen myöntäneeltä viranomaiselta\nLisätietoa ETK:sta ja Kelasta\nTarvittaessa brexitiin liittyvissä kysymyksissäsi ota yhteyttä Eläketurvakeskukseen, Kelaan ja vastaaviin viranomaisiin Britanniassa.


Restamax järjestää ravintoloissaan äitienpäiväkampanjan - NoHo Partners\nRestamax järjestää ravintoloissaan äitienpäiväkampanjan\n– kaikille äitienpäivänä ruokaileville äideille ruusu ja lahjakortti\nRestamax hemmottelee äitejä 11.5. lahjoittamalla kaikille äideille ruokailun yhteydessä ruusun ja 20 euron arvoisen lahjakortin.\nLahjakortin voi käyttää missä tahansa Ravintola.fi-ruokaravintolassa.\n– Järjestimme samanlaisen kampanjan myös viime vuonna, ja se otettiin ilolla vastaan. Haluamme myös tänä vuonna muistaa äitejä ja kiittää heitä tekemästään tärkeästä työstä tarjoten heille mahdollisuuden rentoutua istahtamalla valmiiseen pöytään, toteaa linjajohtaja Tanja Virtanen.\nLahjakortit ovat voimassa 22.6.2014 saakka.\npuh. 010 4233 200\nEdellinen Edellinen artikkeli: RESTAMAXILTA RAVINTOLAKOKONAISUUS UUTEEN LIELAHTIKESKUKSEEN – Chicago Food Park tarjoilee amerikkalaisia makuja neljän ravintolakonseptin voimin\nSeuraava Seuraava artikkeli: Restamaxilta uusi ravintolalaiva Tampereelle – Little Joe avattu Ratinan suvantoon