به وب سایت شرکت بازرسی مهندسی آراد خوش آمدید ۴۰۶۶۳۳۶۲ (۰۲۱) info@aradco.ir\nشرکت آراد چارت سازمانی بیانیه بی طرفی و استقلال بیانیه محرمانگی فرصت های شغلی تماس با تیم ما\nپله برقی و پیاده روهای متحرک\nکابل راه های حمل مسافر\nجایگاه های سوختگیری\nمخازن فولادی بدون درز\nمعیار مصرف انرژی\nخدمات آزمایش و تست\nآزمون های غیرمخرب و بازرسی جوش\nآزمون دوره ای نازل دیسپنسر جایگاه CNG\nآموزش و تدوین\nساختمان و زیرساخت\nخطوط انتقال آب، فاضلاب و تصفیه خانه\nساختمان، راه و پل\nنیروگاه و سد\nتجهیزات و تاسیسات صنعتی\nتجهیزات الکتریکی و ابزار دقیق\nتاسیسات تهویه و تبرید\nماشین آلات بالابر\nکابل راه (تله کابین، تله سیژ، تله اسکی)\nجایگاه های سوختگیری CNG\nتایید نوع خودرو و تطابق تولید\nاستعلام اصالت گواهی نامه شکایت و رسیدگی مجدد نظر سنجی ارايه خدمات دریافت فرم های مورد نیاز مشتریان گزارشات مردمی سوالات متداول\n1- آیا استفاده از مواد آتش زا در کابین آسانسور مجاز است؟\nپاسخ: خیر - با اینحال استفاده از ام دی اف و فورمیکا بعنوان تزیینات داخلی کابین مجاز است.\n2- آیا تهویه موتورخانه به راه پله مجاز است؟\nپاسخ: خیر - با توجه به بند 6-3-5-1 از استاندارد ملی 1-6303 هوای مانده سایر قسمتهای ساختمان نباید به داخل موتورخانه کشیده شود. لذا تهویه موتورخانه باید به فضای آزاد باشد.\n3- آیا کاهش سرعت نامی آسانسور با استفاده از درایو مجاز است؟\nپاسخ: مشروط به تامین توان با در نظر گرفتن سرعت نامی موتور ( قبل از کاهش سرعت با درایو) و استفاده از گاورنر، ترمز ایمنی و ضربه گیر مناسب برای سرعت نامی کاهش یافته با درایو بلامانع است.\n4- آیا استفاده از طلق به عنوان سقف کاذب در کابین مصداق آتش زا بودن و تولید گاز سمی است؟\nپاسخ: خیر - از آنجا كه طلق به عنوان سقف كاذب در کابین آسانسور، جزو ساختار اصلي تشكيل دهنده كابين نمي باشد، استفاده از آن در بازرسي فني عدم تطابق با استاندارد ملی ١-٦٣٠٣ نيست.\n۵-گواهینامه قطعات چهار گانه ایمنی آسانسور (ترمز ایمنی، گاورنر، ضربه گیر و قفل های درب طبقات) باید در چه تاریخی از طول فرآیند بازرسی معتبر باشد؟\nپاسخ: این گواهینامه ها باید در تاریخ بازرسی اول معتبر باشد.\n6- تجدید نظر اول استاندارد ملی 1-6303 از چه تاریخی در بازرسی فنی آسانسور ها اجرایی می شود؟\nپاسخ: اين ويرايش براي آسانسورهاي منصوبه در ساختمانهاي داراي پروانه ساخت بعد از تاريخ 1394/05/01 اجباري است.\n7- آیا برای متقاضی بازرسی فنی آسانسور به منظور برطرف کردن عدم تطابق های اعلام شده از سوی شرکت های بازرسی، محدودیت زمانی تعریف شده است؟ و آیا فرآیند بازرسی فنی از ثبت درخواست در سامانه تا صدور گواهینامه، سقف زمانی خاصی دارد؟\nپاسخ: خیر، زمان برطرف کردن عدم تطابق ها توسط متقاضی، بسته به نوع عدم تطابق و همکاری مالک و شرکت فروشنده آسانسور در برطرف کردن آنها ممکن است طولانی شود. همچنين تشكيل پرونده مجدد و اخذ مجدد هزينه بازرسي اول توسط شركت هاي بازرسي به دليل مطول شدن فرايند بازرسي مجاز نيست.\n8- حداکثر زمان انتظار برای نوبت دهی و یا صدور گواهینامه توسط شرکت های بازرسی فنی، پس از ثبت درخواست بازرسی برای انجام بازرسی آول، پس از اعلام آمادگی شرکتهای بازرسی فنی آسانسور برای بازرسی های بعدی، و پس از تکمیل مدارک برای صدور گواهینامه، چقدر است؟\nپاسخ: برای هر مرحله حداکثر 5 روز کاری.\n9- آیا ارائه نقشه و محاسبات اسانسور، هنگام تشکیل پرونده و قبل از بازرسی اول الزامی است؟\nپاسخ: خیر - برای درخواست های بازرسی بعد از 1393/11/15 با توجه به الزام تکمیل و ارائه "فرم یافته های بازرسی" در بازرسی اول و توسط بازرس، نقشه و محاسبات آسانسور می تواند همراه با "قرارداد سرویس و نگهداری یکساله" و "بیمه نامه یکساله" قبل از صدور گواهینامه بازرسی ارائه شود.\n10- آیا میکروسویچ ضربه گیر هیدولیک باید الزاما دو حالته باشد؟\nپاسخ: خیر - این میکروسوییچ می تواند یک حالته باشد و با بلند شدن کابین (و یا وزنه تعادل) از روی ضربه گیر و با عملکرد سیال عامل و بالا آمدن جک، آماده بکار مجدد شود و لذا نیازی به عملکرد دستی میکروسوییچ برای قرار گیری آن در حالت آماده بکار وجود ندارد. با اینحال دو حالته بودن میکروسوییچ ضربه گیر هیدرولیک نیز بلامانع است.\n11- آیا رنگ آمیزی دیواره دیواره چاه و موتورخانه و جنس آن موضوع استاندارد ملی 1-6303 است؟\nپاسخ: خیر - در عین حال دیواره ها، کف و سقف چاه و موتورخانه نباید منشا ایجاد گرد و غبار بوده و همچنین نباید ریزشی باشند. دیواره چاه در ناحیه تعریف شده استاندارد در زیر درب طبقات نباید از گچ و شیشه باشد.\n12- آیا در صورت کاهش سرعت با درایو و تامین بودن شرایط استاندارد، ارائه تعهد نامه برای استفاده از آسانسور در سرعت نامی اعلام شده، از سوی مالک و شرکت فروشنده آسانسور الزامی است؟\nپاسخ: خير - با توجه به درج سرعت نامي آسانسور در گواهينامه و تاييديه صادره، ضرورتي به اين تعهد وجود ندارد. بديهي است مسئوليت هرگونه تغيير در مشخصات فني آسانسور و از جمله سرعت نامي (توسط درايو) با شركت سرويس و نگهدار آسانسور كه داراي قرارداد معتبر با مالك مي باشد خواهد بود.\n13- آیا استفاده از طلق (مواد پلی کربنات و نظائر آن) در ساختار کابین مجاز است؟\nپاسخ: خیر- طبق استاندارد ملی 1-6303، با توجه به قابل اشتعال و دودزا بودن این گونه مواد استفاده از آنها در ساختار کابین مجاز نیست.\n14- آیا گاورنر می تواند در چاه آسانسور قرار گیرد؟\nپاسخ: طبق استاندارد ملي ١-٦٣٠٣ گاورنر ميتواند در چاه قرار گيرد و در اينصورت بايد بتوان از خارج چاه به آن دسترسي داشت. طبق تجدید نظر اول استاندارد ملی 1-6303 در صورتی که دسترسی به گاورنر از بیرون چاه ممکن نباشد بايد سه شرط زير بر قرار باشد: ١- گاورنر از نوع MRL باشد (كنترل از راه دور - به استثنا بي سيم) ٢- گاورنر از طريق سقف كابين و يا از چاهك در دسترس باشد. ٣- گاورنر بعد از درگير شدن ، وقتي كابين يا وزنه تعادل در جهت بالا حركت داده مي شود، به حالت خودكار به حالت عادي بازگردد. توضيح ١: قسمت هاي برقي مي تواند توسط كنترل از راه دور و از خارج چاه به حالت عادي بازگردانده شود كه نبايد كاركرد عادي گاورنر را تحت تاثير قرار دهد. توضيح ٢: در اين حالت و براي دسترسي ( فقط) به گاورنر نيازي به پارك كابين و تعبيه دريچه خروج ايمن نيست. براي اطلاعات بيشتر بند ٩-٩-٨ و زير بندهاي أن (شامل ٩-٩-٨-١ و ٩-٩-٨-٢ و ٩-٩-٨-٣) از تجديد نظر اول استاندارد ملي ١-٦٣٠٣ را مطالعه فرماييد.\n15- آیا سرعت درگیری مندرج در پلاک پاراشوت باید از سرعت درگیری مندرج در پلاک گاورنر بیشتر باشد؟\n16- در صورتیکه یکبار آسانسور مسافر کششی با یک پروانه ساختمانی در سیستم ثبت شده و استاندارد دریافت کند برای آنکه بار دیگر برای همان شماره پروانه درخواست بازرسی خودروبر هیدرولیک ثبت نمود چه اقدامی باید کرد؟\nپاسخ: در حال حاضر استاندارد آسانسورهاي هيدروليك مشمول مقررات استاندارد اجباري نيست.\n17- فعالیت شرکتهای فروشنده آسانسور که از یک استان پروانه طراحی و مونتاژ دریافت نموده اند، درسایر استان ها طبق چه ضوابطی انجام میشود؟\nپاسخ: فعاليت شركتهاي فروشنده أسانسور در ساير استانها طبق دستورالعمل جديد طراحي و مونتاژ و با مجوز سازمانهاي صنايع و معادن استانهاي مبدأ و مقصد و كارگروه آسانسور در استان مقصد ممكن است.\n18- حداقل عرض معابر دسترسی به موتورخانه طبق استاندارد ملی باید چقدر باشد؟\nپاسخ: در استاندارد ملي براي عرض مسير دسترسي به موتورخانه عددي ذكر نشده است، ولي حداقل عرض معابر در موتورخانه 40 سانتی متر می باشد که در تجدید نظر اول به حداقل 30 سانتی متر (در عبور از کنار تجهیزات ثابت) کاهش یافته است و لذا لازم است عرض معبر در مسیر دسترسی به موتورخانه نیز حداقل 30 سانتی متر در نظر گرفته شود\n19- آیا وجود دوربین مدار بسته در فضای موتورخانه عدم انطباق میباشد؟\nپاسخ: خیر- وجود تاسیسات مرتبط با آسانسور در موتورخانه و چاه آسانسور بلامانع است.\n20- آیا باقی ماندن روشنایی چراغ روشنایی کابین در مدار، زمان قطع کلید صفر و یک عدم تطابق با استاندارد محسوب میشود؟\nپاسخ: خیر - طبق بند 13-4-1 (الف) لازم است با قطع کلید اصلی (صفر و یک) قسمتهایی (از جمله روشنایی کابین) در مدار باشد.\n21- شرایط صدور گواهینامه بازرسی برای شرکت های فروشنده آسانسوری که در تاریخ صدور گواهینامه در شرکت های بازرسی فنی، اعتبار پروانه طراحی مونتاژ آنها منقضی شده است، چگونه است؟\nپاسخ: لازم است گواهينامه طراحي و مونتاژ شركت فروشنده اسانسور در تاريخ ثبت درخواست بازرسي و در تاريخ صدور گواهينامه بازرسي معتبر باشد. لذا در صورتي كه پروانه طراحي و مونتاژ شركت فروشنده آسانسور در تاريخ صدور گواهينامه بازرسي اعتبار نداشته باشد، لازم است شركت فروشنده آسانسور نسبت به اخذ مجوز از سازمان صنعت، معدن و تجارت مبني بر در دست اقدام بودن تمديد پروانه و بلامانع بودن فعاليت اقدام نمايد و در صورت عدم وجود چنين مجوزي لازم است شركت فروشنده آسانسور نسبت به انتقال مسئوليتهاي خود ناشي از سرويس و نگهداري يك ساله به يك شركت داراي پروانه طراحي و مونتاژ معتبر اقدام نمايد.\n22- چنانچه مجموع جرم کابین و ظرفیت نامی کابین از حداقل ظرفیت ترمز ایمنی کمتر باشد، نحوه عمل به چه صورت خواهد بود؟\nپاسخ: با توجه به بند ج- 3-5-2 و ج-3-4-2 و ج-3-3-3-1 از تجديد نظر اول استاندارد ملي 1-6303، در خصوص ترمز ايمني تدريجي جرم كلي بيان شده ممكن است با جرم كلي مجاز تعريف شده تا مثبت منفی هفت و نیم درصد اختلاف داشته باشد.\n23- آیا طبق استاندارد ملی شماره 7987 (ترمز ایمنی) درج حداقل ظرفیت در پلاک مشخصات ترمز ایمنی الزامی است؟\nپاسخ: درج حداقل ظرفيت در پلاك ترمز ايمني الزام استاندارد ملي 7987 نمي باشد ولي با اينحال لازم است گواهينامه ترمز ايمني و پلاك مشخصات آن مطابقت داشته باشند.\n24- با توجه به اینکه امکان بررسی و صحه گذاری اصول و فرضیات مندرج در بندهای 0-2 و 0-3 وجود ندارد، آیا می توان موارد فوق الذکر در گواهی خوداظهاری تاییدیه اجزاء آسانسور اضافه و مسئولیت تطابق آن با آسانسور نصب شده به فروشنده آسانسور واگذار کرد؟\nپاسخ: الزامات بندهای فرضیات استاندارد و از جمله بند 0-3 در فرم تائیدیه اجزاء ابلاغی منعکس است و کفایت لازم را می کند. پیشنهاد ارایه شده در تجدید نظر این فرم قابل بررسی می باشد.\n25- با توجه به مجاز دانستن استفاده از دریچه خروج ایمن در چاهک مطابق بند 6-4-4-2 آیا استفاده از این دریچه قابل تعمیم در بند 6-4-3 نیز میباشد؟\nپاسخ: حداقل ابعاد دریچه خروج ایمن در بند 6-4-3 نیز 60×60 سانتی متر می باشد که در اصلاحیه تجدید نظر استاندارد ملی 1-6303 لحاظ خواهد شد .\n26- با توجه به بند 5-3-3 در خصوص مقاومت سقف چاه و در نظر گرفتن این نکته که آزمودن استحکام سازه توسط بازرس امکان پذیر نیست آیا می باید جهت صحه گذاری، تاییدیه ای از مهندس ساختمان در این خصوص دریافت شود؟\nپاسخ: با توجه به درج عبارت "این گواهینامه شامل تائیدیه سازه آسانسور (موتورخانه، دیواره های چاه، چاهک سقف چاه و غیره) نمی باشد "ذیل گواهینامه های بازرسی صادره در شرکت های بازرسی، اخذ تائیدیه از مهندس ساختمان ضرورت ندارد.\n27- طبق بند 5-5 چنانچه فضای زیر چاهک آسانسور در دسترس اشخاص قرار داشته باشد، کف چاهک باید تحمل حداقل نیروی 5000 نیوتن بر متر مربع را داشته باشد جهت صحه گذاری این موضوع ایا میباید تاییدیه ای از مهندس ساختمان در این خصوص دریافت شود؟ در صورتی که یکپارچه نمیباشد آیا محاسبات وارد به کف چاهک و سکو جهت تحمل نیروهای وارده باید ارائه شود؟\nپاسخ: با توجه به جانمایی آسانسور در نقشه های تائید شده توسط مهندسین ذیربط و با توجه به توضیحات پاسخ سوال قبلی احراز این مقاومت نیز موضوعیت ندارد. اجزاء ستون صلب زیر سکوی ضربه گیر وزنه تعادل، باید به یکدیگر متصل بوده و تا زمین امتداد یابد.\n28- با توجه به بند 5-7-3-2 مبنی بر الزام تعبیه نردبان یا پله در صورتیکه هیچ نوع دسترسی به چاهک موجود نباشد تا از پایین ترین طبقه در دسترس، رفتن به کف چاهک توسط افراد متخصص با ایمنی و به سهولت مقدور میباشد. آیا برای ارتفاع های کمتر از 2.5 متر که سهولت و ایمنی تردد از درب طبقه فراهم نیست نیز صادق است؟ همچنین در خصوص شرایط نردبان اعلام نظر فرمایید؟\nپاسخ: برای ارتفاع های چاهک کمتر از 2.5 متر نیازی به نردبان یا پله طبق بند 5-7-3-2 نمی باشد.\n29- با توجه به الزام بند 5-9 مبنی بر تامین شدت روشنایی حداقل معادل 50 لوکس در فاصله یک متری سقف کابین، لطفا در خصوص امکان نصب لامپ بر روی کابین و شرایط ایمنی نصب آن اعلام نظر فرمایید؟\nپاسخ: مشروط به نصب روشنایی (ها) به گونه ای که: 1- دارای حفاظ بوده؛ 2- به صورت دائم باشد؛ 3- شدت روشنایی حداقل معادل 50 لوکس در فاصله یک متری بالای سقف کابین و کف چاهک حتی زمانی که درها بسته اند، تامین شود؛ بلامانع است.\n30- با توجه به الزامات بند 5-10 در صورت عدم وجود نگهبانی در ساختمان آیا باید از تلفن ثابت استفاده نمود؟ آیا باید مسافرین و سرویس کار جهت پاسخگویی به تلفن یا آیفون توسط زنگ یا روش مشابه مطلع شوند؟ آیا ارتباط از طریق تجهیزات بی سیم مجاز است؟\nپاسخ: در صورت عدم وجود نگهبانی استفاده از تلفن ثابت و یا تلفن دارای سیم کارت به نحوی که همواره سیگنال مخابرات آن در دسترس باشد (به عنوان مثال جانمایی در تابلو موتور خانه) لازم است. این تلفن باید ثابت و دائم نصب شود.\n31- در خصوص یادآوری مندرج در بند 6-3-3-1 آیا کاهش فضای کاری در کنار تجهیزات متحرک به 0.3×0.3 متر در صورت عدم وجود سایر قطعات متحرک موجود در فضای کاری همچنان قابل استناد است؟\nپاسخ: با توجه به اجباری بودن حفاظِ فلکه های اصلی و هرز گرد در موتورخانه و...... کاهش فضای کاری قطعات متحرک از 60×50 به 30×30 در این حالت نیز مجاز است.\n32- مطابق بند 6-3-2-2 کف موتورخانه نباید از مواد لغزنده ساخته شود. لطفا در خصوص معیار لغزندگی یا زبری واستفاده از انواع سرامیک، موزاییک یا سنگ و پوششهای مرسوم مانند اپوکسی اعلام نظر بفرمایید. همچنین آیا ایجاد شکاف سطحی بر روی مصالح فوق الذکر آنها را از حالت لغزندگی خارج میکند؟\nپاسخ: استفاده از شیشه و مصالح ساختمانی غیر آج دار در کف موتورخانه و اتاق فلکه مجاز نمی باشد. استفاده از پوشش های کف موتورخانه که زبری مناسبی را ایجاد نماید مانند سیمان، اپوکسی و غیره بلامانع است.\n33- در خصوص نحوه کنترل الزامات بند 6-4-1-1 در بحث مقاومت لازم ماشین آلات، تکیه گاه ماشین آلات و محل های کاری درون چاه آسانسور و همچنین الزامات بند 6-4-1-2 در ارتباط با چگونگی کنترل محافظت ماشین آلات در برابر تاثیرات محیطی لطفا اعلام نظر فرمایید.\nپاسخ: مقاومت لازم تکیه گاههای ماشین آلات و محل های کاری درون چاه آسانسور در خود اظهاری و فرم تائیدیه اجزاء مستتر است (6-4-1-1). در خصوص بند 6-4-1-2 تجهیزات باید مطابق تاثیرات محیطی انتخاب شوند (خود اظهاری فروشنده در موارد مرتبط) و انطباق این خود اظهاری در مشخصات فنی با آسانسور اجرا شده در بازرسی بررسی می گردد.\n34- در پیوست خ در جدول خ-1 استثناهای انجام شوک آونگی، قطر دایره محیطی درج شده است که با توجه به متن EN-81 دایره محاطی صحیح است.در صورت تایید مراتب را اعلام فرمایید.\nپاسخ: دایره محاطی صحیح است.\n35- در صورت نصب سیستم محرکه داخل چاه جهت انجام امور تعمیر و نگهداری یا بازرسی طبق روشهای مندرج در بند 6-4 دسترسی به چه قسمتهایی از سیستم محرکه از فضای افقی باز محل های کاری بطور مثال از روی کابین یا داخل کابین یا از بیرون چاه الزامی است؟\nپاسخ: در حالت پارک کابین باید دسترسی به ترمز موتور فراهم باشد و در حالت غیر از پارک (Rev) باید دسترسی به فلکه اصلی و طنابهای فولادی روی آن جهت بازدید و بازرسی فراهم باشد.\n36- با توجه به بند 6-4-1-3 در صورت وجود یوک کابین در مسیر دسترسی به ماشین آلات داخل چاه، امکان عبور از روی یوک با چه شرایط و یا تمهیداتی قابل قبول خواهد بود؟\nپاسخ: برای یوک های با ارتفاع کمتر از 50 سانتی متر و عرض کمتر از 35 سانتی متر عبور از آن ایمن است. برای یوک های با ارتفاع بیش از 50 سانتی متر لازم است محل هایی برای جای پا روی یوک جهت عبور در نظر گرفته شود. برای یوک های با عرض بیش از 35 سانتی متر لازم است روی یوک مسطح شود و شرایط چهار گانه استاندارد و نرده گذاری با در نظر گرفتن روی یوک به عنوان سقف کابین لحاظ گردد. سایر شرایط استاندارد لازم الاجراست. برای رسیدن به منطقه کاری دیگری چنانجه ارتفاع یوک بیش از 50 سانتیمتر باشد حداقل ارتفاع مسیر دسترسی 180 سانتیمتری برای عبور از ان باید تامین شود.\n37- مطابق بند 6-4-3-1 پ آیا میتوان جهت خروج ایمن از محلهای کاری روی سقف کابین از دریچه سقفی کابین استفاده نمود؟ شرایط ایمن برای پایین رفتن از دریچه مانند نردبان متحرک و ارتفاع به چه صورت میباشد؟ضمنا حداقل ابعاد مفید بند 6-4-3-1 پ ترک ایمن محل کار چه مقدار مورد تایید است؟\nپاسخ: شرایط بند 8-12 جهت خروج ایمن از روی سقف کابین به داخل کابین قابل استفاده می باشد. برای کابین های با ارتفاع 2.20 متر و کمتر نیازی به پلکان یا پله برای خروج ایمنی نیست (جهت خروج از سقف به داخل کابین).\n38- طبق بند 6-4-3-1 پ جهت ترک ایمن محل کار در صورتی که فاصله عمودی آزاد از درگاه پایینی دریچه خروج ایمن تا روی کابین بیش از 0.5 متر باشد و یا فاصله افقی آن بیش از 15 سانتی متر باشد آیا استفاده از دریچه خروج ایمن قابل قبول میباشد یا خیر؟\nپاسخ: در صورتی که دریچه خروج ایمنی در ارتفاعی بیش از 50 سانتی متر نسبت به سقف کابین قرار گیرد (در حالت پارک کابین) لازم است نردبان دائم مجهز به میکروسوئیچ روی سقف کابین یا دیواره چاه تعبیه گردد. فاصله افقی دریچه خروج ایمنی تا لبه سقف کابین در هر حال نباید بیش از 30 سانتی متر باشد.\n39- در صورتیکه دسترسی به ماشین آلات داخل چاه از روی کابین تامین است و جهت ترک ایمن محل کار طبق بند 6-4-3-1-پ از دریچه ایمن استفاده می شود فضای بیرون از دریچه باید دارای چه ابعاد و شرایطی باشد؟\nپاسخ: در صورت امکان خروج ایمن طبق الزامات استاندارد در فضای مشاعی بلامانع است. اجرای پله یا نردبان مطابق شرایط استاندارد می باشد.\n40- در خصوص محل های کاری روی سقف کابین طبق بند 6-4-3-1 جهت دسترسی به ماشین آلات داخل چاه، در صورت عدم تامین فضای 0.6×0.5 متر، ایجاد سکوی متحرک یا بازوی تاشو روی کابین مورد تایید میباشد؟ در صورت تایید لطفا در خصوص شرایط نصب اعلام نظر فرمایید.\nپاسخ: اجرای چنین سکویی روی سقف کابین مشروط به تجهیز به وسیله برقی ایمنی که در حالت عدم استفاده از سکو آسانسور را در حالت آماده به کار قرار می دهد و مشروط به تامین سایر شرایط استاندارد در جان پناه (و شرایط چهارگانه روی کابین) و نرده گذاری روی کابین با لحاظ ارتفاع این سکو، بلامانع است.\n41- با توجه به بند 6-4-3-3 محل های کاری روی کابین ابعاد کافی در و دریچه بازرسی در دیواره کابین باید چه مقدار و تا چه حدی کوچک باشد؟ لطفا در خصوص موارد فوق و قطعات و تجهیزاتی که از دریچه بازرسی باید مورد بازرسی یا سرویس و نگهداری قرار گیرند اعلام نظر فرمایید.\nپاسخ: موارد خاص در این سوال به کمیته فنی استاندارد جهت بررسی ارجاع گردد (ناچیز بودن فراوانی این گونه آسانسورها).\n42- با توجه به بند 6-4-4 در صورتیکه دسترسی به ماشین آلات درون چاه از فضای کاری بیرون باشد، حداکثر فاصله افقی دریچه تا ماشین آلات درون چاه تا چه میزان قابل قبول است؟\nپاسخ: حداکثر فاصله افقی دورترین قسمت تجهیز تا لبه دریچه معادل 50 سانتی متر با رعایت کلیه شرایط دسترسی ایمن لحاظ گردد.\n43- مطابق بند 6-4-5-4 محل های کاری روی کفی، در صورت استفاده از کفی جمع شونده باید کفی از بیرون چاه یا داخل چاهک باز شود. قبل از باز شدن کفی باید از بیرون چاه یا داخل چاهک از همه حرکتهای خطرناک کابین توسط وسیله مکانیکی جلوگیری شود، آیا وسیله مکانیکی مورد نظر باید از بیرون چاه، داخل چاهک یا از روی کفی فعال شود؟\nپاسخ: درگیری پارک پلِیت روی کابین از روی آن انجام می شود و بازشدن کفی تاشو لزوماً باید از بیرون چاه (درب طبقات یا سایر درب های دسترسی) یا چاهک و با تمهیدات لازم (نظیر زنجیر متصل به آن) انجام شود.\n44- با توجه به بند 6-4-5-4 دسترسی به کفی مستقیما از درب طبقات یا از دربهای دسترسی صورت پذیرد، آیا دسترسی به کفی از روی کابین هم میتواند انجام شود؟\nپاسخ: خیر (منظور قرار دادن در وضعیت کاری یا خروج از وضعیت کاری است)\n45- با توجه به الزام وجود پریز برای هر فضای کاری مندرج در بند 6-4-9 اگر بطور مثال سه فضای کاری در تراز کف محل کاری وجود داشته باشد، ایا باید سه عدد پریز نصب شود؟\nپاسخ: در صورتیکه پریز از نواحی کاری مختلف در دسترس باشد، استفاده از آن به صورت مشترک در نواحی مختلف بلامانع است.\n46- طبق بند 6-5-5 تامین روشنایی 200 لوکس در تراز کف داخل اتاقک ماشین آلات در چه نقاطی باید تامین باشد؟\nپاسخ: حداقل شدت روشنایی 200 لوکس نسبت به کف کابینت تابلو، اندازه گیری می شود.\n47- با توجه به بند 6-6-2-پ در صورت نصب سیستم محرکه در داخل چاه جهت انجام عملکرد اضطراری آیا عبارت مشاهده مستقیم سیستم محرکه فقط شامل فلکه رانش است یا تجهیزات دیگر از قبیل مشاهده طناب فولادی سیستم آویز یا طناب فولادی ایمنی (گاورنر) مورد قبول است؟\nپاسخ: در صورت وجود شاخص ترازِ طبقات مناسب روی طنابهای فولادی (اصلی - ایمنی) این طنابها نیز می توانند در مشاهده مستقیم موضوع بند 6-6-2 پ در نظر گرفته شوند.\n48- با توجه به بند 7-2-3-5 و 8-3-2-4 شیشه های استفاده شده برای درب طبقات و دیواره کابین باید دارای برچسب اطلاعاتی باشند. این برچسب باید چه شرایطی از نظر کیفیت و دوام و ابعاد داشته باشد و آیا هر تولید کننده ای مجاز به نصب برچسب هست یا فقط شرکتهای دارای گواهینامه تولید شیشه لا یه دار از سازمان استاندارد مجاز به نصب برچسب میباشد؟ همچنین آیا برچسب شیسشه باید مابین لایه ها نصب گردد یا باید بر روی لایه بیرونی چاپ گردد؟ باتوجه به اینکه در برخی از موارد امکان باز کردن شیشه جهت رویت آن توسط بازرس میسر نمیباشد در خصوص صحه گذاری ضخامت و نوع شیشه ارائه طریق فرمایید.\nپاسخ: برچسب نشانه گذاری شیشه، طبق مشخصات مندرج در استاندارد به صورت با دوام و دائم (برچسب اموال که با جدا کردن آن از بین می رود) روی لایه بیرونی یا داخلی چسبانده شود و از سوی شرکت تولید کننده شیشه با لوگوی آن باشد. شرکت تولید کننده شیشه لایه دار لزومی به دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد ندارد. ابعاد مشخصات فنی شیشه لایه دار کابین در فرم مشخصات (کابین) منعکس گردد.\n49- با توجه به بند 7-4-2-1 لطفا در خصوص الزامات هدایت کننده اضطراری و نحوه بررسی آن اعلام طریق فرمایید.\nپاسخ: مشروط به وجود مغزی فلزی در کفشک های راهنمای درب های کشویی طبقه، الزامات بند تامین می گردد.\n50- با توجه به الزام حداقل مساحت قسمت شیشه خور در بند 7-6-2 و حداقل پهنای بخش شفاف نشانگر حضور کابین که در اشکال هندسی متقارن یا نامتقارن در بازار تولید میشوند اعلام نظر فرمایید؟\nپاسخ: لازم است شرایط تجدید نظر اول در تامین مساحت سطح شیشه خور و مساحت هر بخش شیشه خور رعایت گردد. در صورتی که درب های طبقه که به طور دستی کار می کنند (درهای لولایی) این شرایط را ندارند لازم است الزامات جایگزین استاندارد در بند 7-6-2 ب تامین گردد: 7-6-2-ب "وقتی کابین در طبقه ای در حال ایستادن و یا متوقف است، نشانگر حضور کابین، روشن شده و تا زمانی که کابین در طبقه متوقف است روشن باقی بماند."\n51- با توجه به اینکه کنترل و بررسی الزامات بند 8-2-2 در خصوص طراحی کابین و یوک و ... در زمان بازرسی مقدور نمی باشد، لطفا ارائه طریق فرمایید.\nپاسخ: با توجه به مسئولیتهای فروشنده آسانسور در طراحی و قطعات تحت بار در فرم خود اظهاری (تائیدیه اجزاء) مستتر است.\n52- با توجه به بند 8-2-3 تعداد مسافران را میتوان از دو جدول 1-1 و 1-2 تعیین کرد. در قسمت ب درج شده است که جدول 1-2 مقدار کمتری را به دست میدهد که در واقع مقدار بیشتر را تعیین میکند لطفا اعلام نظر فرمایید؟\nپاسخ: جداول 1-2 در این مقایسه مقدار بیشتری را بدست خواهد داد.\n53- در خصوص نحوه بررسی الزامات بند 8-3-3 دیواره ها، کف و سقف کاذب کابین لطفا اعلام نظر فرمایید. همچنین استفاده از انواع کفپوش و پارکت در کف کابین و طلق در سقف کاذب مورد تایید میباشد؟\nپاسخ: طبق چک لیست یکسان استفاده از مواد قابل اشتعال بجز MDF و فورمیکا ممنوع است. در خصوص استفاده از طلق در سقف کاذب کابین به سوال 4 مراجعه فرمایید.\n54- با توجه به الزام حداقل ضخامت 4 میلیمتر و پوشانده شدن پشت آیینه و شیشه های تزیینی به کار رفته در دیواره یا سقف کابین مطابق بند 8-3-4 لطفا در خصوص نحوه بازرسی و کنترل الزامات فوق اعلام نظر فرمایید.\nپاسخ: اندازه گیری غیر مخرب ضخامت شیشه در آئینه تزئینی (حداقل 4 میلی متر) انجام شود و پشت چسب بودن آن به صورت خود اظهاری انجام گردد (در صورت عدم دسترسی لازم است ضخامت سنجی شیشه با استفاده از ضخامت سنج آلتراسونیک انجام شود)\n55- صحه گذاری مقدار انرژی جنبشی درب کابین و طبقه طبق بند 8-7-2-1-1-2 و 7-5-2-1-2 چگونه است؟\nپاسخ: در خود اظهاری شرکت فروشنده آسانسوری لحاظ گردد.\n56- طبق بند 8-7-2-1-1-3 در صورت وجود سیستمی که وسیله حفاظتی بازکننده مجدد درب را پس از مدت زمانی برای مقابله با مانع غیر فعال میسازد انرژی تعریف شده در بند 8-7-2-1-1-2 نباید در زمان عملکرد این سیستم از 4 ژول بیشتر شود. با توجه به عدم امکان اندازه گیری این انرژی آیا میتوان نصب فتوسل در ورودی کابین را الزامی دانست؟\nپاسخ: در خود اظهاری شرکت فروشنده آسانسور لحاظ گردد. اجرای فتوسل در ورودی کابین اجباری نیست.\n57- طبق بند 8-12-2 جهت عملیات نجات افراد داخل کابین، استفاده از دریچه سقفی روی کابین و ورود مسافران به سقف کابین مجاور قابل قبول میباشد یا خیر؟ در صورت تایید آیا نیاز به پل موقت بین دو کابین میباشد؟ ابعاد آن به چه صورت میباید باشد؟\nپاسخ: در صورت عدم تامین فاصله حداقل 11 متر بین درگاه طبقات متوالی، موضوع به عنوان پرونده خاص بررسی گردد.\n58- در خصوص بررسی حداقل مقاومت اتصال بین طناب فولادی و سربکسلها مطابق الزامات بند 9-2-3 اعلام طریق فرمایید.\nپاسخ: در فرم خود اظهاری شرکت فروشنده آسانسور. (فرم تائیدیه اجزاء)\n59- طبق بند 9-7 و با توجه به الزام حفاظ فلکه ها در موتورخانه تنها در صورتیکه طنابها به طور افقی و یا با زاویه حداکثر تا 90 درجه بالای افق وارد فلکه ها شوند این حفظ برای چه نوع فلکه هایی الزامیست؟ لطفا در خصوص شرایط حفاظت فلکه کششی گاورنر اعلام نظر فرمایید.\nپاسخ: ملاک در اجرای این بند، دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا گواهینامه های معتبر گاورنر می باشد (تامین الزامات این بند در تجدید نظر استاندارد ملی گاورنر انجام خواهد شد) و در مورد سایر فلکه ها اجرایی است.\n60- نیروی کشش طناب فولادی تولید شده توسط گاورنر هنگام درگیری طبق بند 9-9-4 با چه روشی باید اندازه گیری، محاسبه و کنترل گردد؟\nپاسخ: ملاک وجود و اعمال این نیرو دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا گواهینامه های معتبر است.\n61- مطابق بند 10-1-2-2 خیز مجاز 5 میلی متر برای ریلهای راهنمای کابین و وزنه تعادل دارای ترمز ایمنی و 10 میلی متر برای ریل های وزنه تعادل بدون ترمز ایمنی با چه روشی باید اندازه گیری شود؟ آیا محاسبات اثبات ریل های راهنما مطابق پیوست اطلاعاتی چ باید توسط فروشندگان آسانسور ارائه شود؟\nپاسخ: الزام این بند بر مبنای محاسبات ریل تحقق می یابد. تا تدوین توسط سندیکا و کمیته فنی و ابلاغ نرم افزار یکسان محاسباتی از سوی دفتر نظارت، محاسبات ریل طبق استاندارد 1381 :1-6303 انجام شود.\n62- طبق بند 10-1-3 جلوگیری از چرخش اتصالاتی که میتواند باعث ازاد شدن ریلها از براکتها شود چگونه میسر میگردد؟\nپاسخ: استفاده از لقمه های فاقد پله در اتصالات ریل و براکت ممنوع است.\n63- طبق بند 10-2-3 در صورت استفاده از ریل وزنه تعادل از نوع فلزی شکل داده شده از فروشنده آسانسور چه مستنداتی باید در خصوص مقاومت در برابر خوردگی دریافت شود؟\nپاسخ: مقاومت در برابر خوردگی اینگونه ریل ها به صورت خود اظهاری فروشنده آسانسور و یا گواهینامه مجموعه کامل آسانسور ملاحظه گردد.\n64- با توجه به بند 11-2-3 فاصله افقی میان کدام لته درب کابین و لته درب طبقه باید اندازه گیری شود؟\nپاسخ: منظور از این بند طبق شکل 5 استاندارد، کمترین فاصله بین لته ها در زمان بسته بودن دربها باید از 12 سانتیمتر کمتر باشد.\n65- طبق بند 12-5 جهت محاسبه نیروی لازم برای حرکت کابین آسانسور به طور دستی به سمت بالا با بار نامی، نیروی اصطکاک چاه چه میزان در نظر گرفته میشود؟\nپاسخ: از این نیرو صرفنظر می گردد.\n66- در خصوص نحوه بررسی و کنترل الزامات بند 12-6 و پیوست ت بند ت-2-2 اندازه گیری سرعت و مقدار جریان و توان لطفا اعلام نظر فرمایید.\nپاسخ: در خود اظهاری فروشنده آسانسور لحاظ گردد.\n67- در خصوص نحوه کنترل و روش آزمون الزامات بند 12-10 محدود کننده زمان کارکرد موتور در موتورهای بدون گیربکس و آسانسورهایی که جهت تنظیم سرعت از درایو فرکانس و بصورت بسته استفاده میکنند لطفا اعلام نظر فرمایید و آیا کنترل از طریق تنظیمات تابلو مجاز میباشد؟\nپاسخ: نحوه آزمون از طریق دستور العمل های سازنده انجام شود. کنترل زمان از طریق مشاهده تنظیمات تابلو مجاز است.\n68- با توجه به بند 13-4-3 برای اطمینان از عملکرد غیرعمدی کلید اصلی باید بتوان کلید را در وضعیت قفل قطع نمود. در آسانسورهای بدون موتورخانه در صورت قرارگیری کلید اصلی داخل تابلو فرمان که درب آن قفل میشود آیا رعایت این بند الزامیست؟\n69- در خصوص نحوه آزمون کنترل تعادل بین کابین و وزنه تعادل جهت بررسی تطابق ادعای نصب کننده آسانسور طبق پیوست ت بند ت-2 ح4 که ترکیبی از اندازه گیری های جریان و سرعت در موتورهای ac میباشد و تلرانس مجاز آن اظهار نظر فرمایید؟\nپاسخ: حداکثر اختلاف آمپر در مسیر رفت و برگشت تا سقف ظرفیت 0.5 آمپر در نظر گرفته شود و یا تست بالانس مکانیکی کابین و وزنه تعادل با سقف ظرفیت (درصد بالانس) در میانه چاه و یک طبقه بالاتر و پایین تر انجام شود. (3±m) (در هیچ یک از سه حالت، با آزادسازی ترمز موتور، حرکت مشاهده نشود).\n70- نحوه انجام ازمون سیم کشی برقی پیوست ت بند ت-2ج1 اندازه گیری مقاومت عایقی مدار به چه صورت انجام شود؟\nپاسخ: با استناد به بند 13 از قسمت 6-9 دستورالعمل 41/131/د اجرا نمی شود.\n71- جهت برقراری ارتباط بین کابین و محلی که عملکرد نجات اضطراری از آنجا انجام میگیرد (مثل موتورخانه) هشدار دو طرفه (مانند زنگ) هم داخل کابین و هم موتورخانه جهت اعلام برداشتن گوشی برای برقراری ارتباط الزامی است؟\nپاسخ: الزامات بند مربوط شفاف است و ابهامی ندارد.\n72- در خصوص نحوه بررسی تطابق الزامات بند 14-1-2-3-3 و پیوست ج-6 (گواهی آزمون نوعی مدارهای ایمنی دارای اجزا الکترونیکی) با آسانسورهای منصوبه اعلام نظر فرمایید. در خصوص نحوه بررسی تطابق الزامات مندرج در بند 14-1-2-3-2 (ارزیابی مدارهای ایمنی) با آسانسورهای منصوبه اعلام نظر فرمایید.\nپاسخ: پذيرش خوداظهاري براساس تعهد توليد كنندگان تابلو فرمان جهت ارائه در فرايند بازرسي فني آسانسورهاي برقي، تا تاریخ 1395/10/13 (بر مبنای تاریخ درخواست بازرسی) در اجرای این الزام کفایت می کند. پس از آن لازم است گواهی آزمون نوعی مدارهای ایمنی دارای اجزاء الکترونیکی تابلو فرمان ارائه شود و ارائه گواهی آزمون نوعی انطباق با بند ج-6 از پیوست ج برای تامین این الزامات کافی است.\n73- با توجه به بند 7-7-6-2 در دربهای کشویی چند لته باید قفل به تنهایی از باز شدن سایر لته ها جلوگیری کند.در برخی از دربهای تولید داخل با پاره شدن اتصال غیر مستقیم مانند طناب و تسمه، امکان بازشدن سایر لته ها به جزء لته قفل شده وجود دارد. اگر قفل بودن یک لته نتواند مانع از باز شدن سایر لته ها شود، باید بسته بودن آن لته ها اثبات شود که دربهای تولید داخل بعضا این مورد را رعایت نکرده اند.لطفا در این خصوص اعلام نظر فرمایید.\nپاسخ: شرایط استاندارد و چک لیست یکسان بازرسی ابلاغ شده تامین گردد.\n74- با توجه به الزام مندرج در پیوست ت (بررسی و آزمونهای قبل از بهره برداری) قسمت خ بررسی سرعت درگیری گاورنر در هنگام پایین آمدن کابین مطابق بند های 9-9-1 و در مورد وزنه تعادلی-کششی و وزنه تعادل مطابق بند 9-9-3 ایا صرفا باید به گواهینامه و پلاک استناد نمود و یا نیاز به صحه گذاری دارد؟\nپاسخ: استناد به گواهینامه و پلاک کفایت می کند.\n75- آزمون ترمز ایمنی تدریجی مطابق پیوست ت بند ت-2 د-2 با کدام روش مشخص شده انجام میگیرد؟ لازم به ذکر است به دلیل عدم امکان صحه گذاری دقیق نتایج آزمون با منحنی نشان دهنده رفتار ترمز ایمنی تدریجی تدریجی در صورت ارائه توسط فروشنده آسانسور، در حال حاضر امکان انجام آزمون در سرعت کمتر از سرعت نامی وجود ندارد.\nپاسخ: ملاک در اجرای این بند (تست ترمز ایمنی در سرعت کاهش یافته) دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا گواهینامه معتبر ترمز ایمنی می باشد (تامین الزامات این بند در تجدید نظر استاندارد ملی ترمز ایمنی انجام خواهد شد).\n76- با توجه به اینکه آسانسورهای بدون موتورخانه که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ 01/05/94 میباشد بر اساس قسمتی از تجدید نظر اول استاندارد بازرسی میشوند، آیا رعایت بند های 6-6 و 9-10و 12-5 و 14-2-1-4 و 14-2-2-1و 13-4-1-2 و 14-2-3 و 13-4-2 برای این قبیل آسانسور ها یا توصیه میباشد؟\nپاسخ: الزامی نمی باشد.\n77- در مورد آسانسور هایی که پروانه ساختمانی آن ها قبل از تاریخ 1394/05/01 میباشد و محاسبات فشار مخصوص آنها طبق استاندارد 1-6303 ویرایش سال 1381 برقرار نمیباشد، آیا میتوان به استناد بند 9-3 حذف فشار مخصوص در استاندارد جدید محاسبات را بر اساس استاندارد جدید قبول نمود؟\nپاسخ: مشروط به تامین شرایط استاندارد 81 :1-6303 با افزایش مقدار رشته ها (در صورت امکان افزایش در فلکه کشش) و مشروط به تامین سایر شرایط استاندارد و محاسبات (نظیر سرخوردگی و تراکشن)، استفاده از محاسبات تجدید نظر اول مجاز نیست و در غیر اینصورت برای برطرف نمودن عدم تطابق ناشی از فشار مخصوص می توان با مسئولیت شرکت بازرسی در صحه گذاری محاسبات تجدید نظر اول، از آن استفاده نمود.\n78- آیا محاسبات کششی-اصطکاکی مطابق پیوست اطلاعاتی ز باید توسط فروشندگان آسانسور ارائه شود؟ در صورت تایید لطفا در مورد نحوه محاسبه جرم کاهش یافته فلکه ها و نیروی اصطکاک در چاه اعلام نظر فرمایید.\nپاسخ: تا تدوین و ابلاغ نرم افزار یکسان محاسبات از سوی دفتر نظارت، محاسبات (کشش و ضریب اطمینان، ریل و ....) طبق استاندارد 81: 1-6303 انجام شود.\n79- آیا کلید کنترل عملکرد برقی اضطراری بند 14-2-1-4 نباید استپ ها، قفل درب طبقات، کنتاکت درب طبقات و کابین، وسیله ایمنی برقی دریچه های اضظراری، وسیله ایمنی درهای بازرسی، وسیله ایمنی برقی فلکه کششی گاورنر چاهک، وسیله ایمنی برقی فلکه کشش طنابهای جبران، وسیله ایمنی برقی لوازم ضد پیچش، وسیله ایمنی برقی فعال و غیر فعال شدن وسیله مکانیکی جلوگیری از حرکتهای خطرناک کابین و وسیله ایمنی برقی فعال بودن کفی را غیر فعال و بی اثر نماید؟\nپاسخ: قسمتهایی از مدار ایمنی که باید بی اثر شوند در بند 14-2-1-4 پ، بوضوح اشاره شده است (سایر قسمتهای مدار ایمنی نباید بی اثر شوند)\n80- با توجه به بند 9-9-4 گاورنرهایی که توسط فلکه کشش اصطکاک نیرو ایجاد میکنند باید سخت کاری شده باشند یا دارای زیر برش باشند. لطفا در خصوص نحوه تشخیص سختکاری فلکه گاورنر اعلام نظر فرمایید.\nپاسخ: ملاک در اجرای این بند، دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا گواهینامه های معتبر گاورنر می باشد (تامین الزامات این بند در تجدید نظر استاندارد ملی گاورنر انجام خواهد شد)\n81- طبق بند 9-9-6-2 ضریب اطمینان طناب فولادی گاورنر حداقل 8 باشد، صحه گذاری آن چگونه خواهد بود؟\nپاسخ: خود اظهاری فروشنده آسانسور\n82- مطابق بند 1-5-1-3 کابل های متحرک مطابق با استاندارد 360S2, EN0214 CENELEC باید بعنوان کابل های قابل اتصال به کابین در محدوده ی اعلام شده در این مدارک پذیرفته شوند. در تمام موارد کابل های متحرک انتخاب شده حداقل باید دارای کیفیت معادل باشند. احراز شرایط فوق چگونه میباشد؟\nپاسخ: در خود اظهاری فروشنده آسانسور در فرم تائیدیه اجزاء موجود است.\n83- در خصوص بند 13-1-1-1 مقررات استاندارد ملی مربوط به مدارهای وابسته به مدار های تغذیه برق باید تا ترمینال ورودی کلید ها، مدارهای روشنایی و پریزهای موتورخانه، اتاق فلکه، چاه آسانسور و چاهک اعمال گردد، در این خصوص اعلام نظر فرمایید.\nپاسخ: با توجه به خود اظهاری بند 13-5-1 الزامات این بند نیز دربر گرفته می شود.\n84- با توجه به بند 9-10 وسایل حفاظتی برای جلوگیری از اضافه سرعت کابین به سمت بالا، برخی از موتورها دارای قابلیت سیستم ترمز بر روی محور اصلی موتور میباشند. لطفا در خصوص نحوه آزمون وسیله فوق مطابق پیوست ت قسمت ژ اعلام نظر فرمایید.\nپاسخ: در اینگونه موارد انجام آزمون افزایش سرعت کابین به سمت بالا ضرورت ندارد و به گواهینامه های معتبر مربوطه استناد شود.\n85- مطابق بند 11-3-2 فاصله اجزا کابین با دیوار باید حداقل 20 میلی متر باشد، آیا کمان درب، سردرب کابین، اتصالات و اجزا کلید های حد، کفشکهای راهنما، یوک، کفشکهای پاراشوت، میله با اتصالات پاراشوت، پست تراول، محافظ یا گارد فلکه های هرزگرد، فلکه های هرزگرد، سینی زیر درب کابین، نرده روی کابین و درگاه کابین اجزا کابین برشمرده میشود؟ ضمنا فاصله اجزاء کابین تا دیوار اندازه گیری میشود یا تا تجهیزاتی مانند بست تراول یا روشنایی چاه که بر روی دیوار نصب شده اند باید اندازه گیری گردد؟\nپاسخ: کمان درب بازکن و سر درب کابین (در قسمت ورودی) شامل اجزاء کابین نمی باشد. اندازه گیری های موضوع این بند تا دیواره چاه ملاک است.\n86- با توجه به بند 9-9-6-5 کشش طناب گاورنر بوسیله فلکه ته چاه در تجدید نظر اول تصریح شده است، آیا فلکه هایی که توسط فنر کشیده شده و گواهینامه کاربرد علامت استاندارد دارند در بازرسی ها قابل پذیرش میباشند؟\nپاسخ: ملاک در اجرای این بند، دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا گواهینامه های معتبر گاورنر می باشد (تامین الزامات این بند در تجدید نظر استاندارد ملی گاورنر بررسی خواهد شد).\n87- مطابق بند 13-4-2 کلیدهای اصلی را باید در وضعیت قطع بتوان قفل نمود برخی کلید های اصلی در حالت وصل نیز امکان قفل شدن دارند آیا این مورد با توجه به شرایط اضطراری احتمالی مورد تایید است؟\nپاسخ: کلیدهای اصلی باید در وضعیت قطع، امکان قفل شدن داشته باشد و نه وصل.\n88- با توجه به بند 5-6 و بند 9-7-2 در صورت مشبک بودن دیوار جداسازی یا حفاظ ها باید با استاندارد ملی 11800 تطابق داشته باشد. لطفا راهنمایی فرمایید به طور مثال اگر فاصله دیوار جداساز تا قسمت متحرک کابین 20 سانتیمتر باشد اندازه روزنه ها در دیواره های مشبک مربع شکل چه مقدار باید باشد؟\nپاسخ: طبق الزامات جداول استاندارد ملی 11800 انجام شود. جزئیات یکسان سازی در چک لیست یکسان ابلاغ شده است.\n89- با توجه به بند 5-6-2-2 فاصله لبه سقف کابین تا قسمت های متحرک کابین و وزنه تعادل مجاور باید کمتر از 0.5 متر باشد. آیا یوک، کفشکهای راهنما و کفشکهای ترمز ایمنی جزء قسمتهای متحرک بر شمرده میشود؟\nپاسخ: فاصله لبه سقف کابین تا هر جزء متحرک از کابین یا وزنه تعادل که جلوتر است اندازه گیری می شود.\n90- در خصوص آسانسورهایی که شرکت فروشنده آسانسور به هر دلیلی مانند عدم جوابگویی توان موتور اقدام به کوچک کردن کابین از داخل توسط تزئینات مینمایند، لطفا اعلام فرمایید در صورت تایید آیا دریافت تعهدنامه از مالکین و شرکت فروشنده آسانسور الزامی است؟\nپاسخ: کوچک کردن کابین به صورت دائم و مانا حداکثر به میزان یک نفر و بدون نیاز به اخذ تعهد از فروشنده آسانسور مبنی بر عدم تغییر در ساختار کابین مجاز است.\n91- در خصوص نیروی لازم برای فعال نمودن وسیله ایمنی برقی در دربهای لولایی، مطابق بند ج-1-4-2 اظهار نظر فرمایید.\nپاسخ: ملاک دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد برای قفل درب است و یا گواهینامه معتبر آن (تامین الزامات این بند در تجدید نظر استاندارد قفل درب انجام خواهد شد).\n92- نحوه اجرای محافظ جلوی کادر وزنه چگونه است؟\nپاسخ: به اندازه پهنای وزنه تعادل به اضافه 10 سانتی متر از هر طرف بیشتر با فاصله حداکثر 30 سانتی متر بالاتر از کف چاهک تا ارتفاع عمودی حداقل 2.5 متر و اگر حفاظ به صورت مشبک باشد نباید جسمی به قطر حداقل 10 میلی متر از آن عبور نماید و همچنین جهت بازدید و سرویس احتمالی حفاظ منصوبه باید قابلیت باز شدن و نصب مجدد داشته باشد. (بند 5-6-1 استاندارد ملی 1-6303)\n93- چه تعداد وسیله متوقف کننده در چاهک مورد نیاز است؟\nپاسخ: وجود یک وسیله متوقف کننده در چاهک آسانسور در صورتی که عمق چاهک حداکثر تا 2.5 متر باشد کافی است و این وسیله متوقف کننده باید به گونه ای نصب شوند که از بازشو در(های) چاهک و همچنین از کف چاهک دسترس باشد بدیهی است در صورتی که عمق چاهک بیش از 2.5 متر باشد تعداد وسایل متوقف کننده باتوجه به شرایط دسترسی افزایش خواهد یافت (بند 5-7-3-4 الف استاندارد ملی 1-6303)\n94- نحوه اتصال ضربه گیرهای پلی اورتان به چه صورت صحیح است؟\nپاسخ: ضربه گیرها چه در حالت ثابت (حالت نصب روی سکو) و چه در حالت متحرک (حالت نصب بر روی یوک کابین یا فریم وزنه ها) باید به صورت ۴ پیچ و مهره نصب شوند.\n95- همسطحی و ورق زیر درب طبقات به چه صورت باید اجرا گردد؟\nپاسخ: بر اساس بند 5-4-3 استاندارد ملی 1-6303: دیواره چاه در زیر آستانه هر درب طبقه باید دارای شرایط زیر باشد: الف- باید تشکیل یک سطح عمودی را بدهد که مستقیما با آستانه در طبقه متصل گردد و ارتفاع آن باید حداقل نصف منطقه باز شو قفل به اضافه 50 میلی متر بوده و عرض آن حداقل به اندازه عرض مفید ورودی کابین به اضافه 25 میلی متر از هر طرف باشد، ب- این سطح یکپارچه بوده و از اجزاء محکم صاف همانند ورقه های فلزی تشکیل شده باشد و باید در برابر نیروی 300 نیوتنی که به طور قائم و یکنواخت در هر نقطه از آن در مساحت 5 سانتی متر به شکل دایره یا مربع اعمال شود، مقاومت کند، به طوری که: 1) تغییر شکل کشسان بیش از 10 میلی متر در آن ظاهر نشود ۲)تغییر شکل دائمی در آن بوجود نیاید -هر نوع برآمدگی نباید از 5 میلی متر بیشتر باشد. برآمدگی های بیش از 2 میلی متر باید با شیب حداقل 75 درجه نسبت به افق پخ شده باشند، علاوه بر این ها، باید همچنین: ۱) به بالای در بعدی متصل شود، یا ۲) با استفاده از یک پخ هموار و سخت با شیب حداقل 60 درجه ای نسبت به افق، به سمت پایین گسترش یابد. تصویر این پخ بر روی سطح افقی نباید کمتر از 20 میلی متر باشد\n96- چه تعداد روشنایی در چاه مورد نیاز است؟\nپاسخ: روشنایی در چاه آسانسور به سه بخش: روشنایی چاهک، روشنایی طول چاه، روشنایی فضای بالا سری (اورهد) که به صورت حداقلی یک روشنایی در فاصله حداکثر 0.5 متری از کف چاهک و روشنایی حداقل 50 لوکس در فاصله یک متری از کف چاهک روشنایی در طول چاه با شدت روشنایی حداقل 50 لوکس روی کابین و یک روشنایی نیم متری زیر سقف چاه نصب گردد. (بند 5-9 استاندارد ملی 1-6303\n97- فاصله ضربه گیر کادر وزنه تا سکو چقدر باید باشد؟\nپاسخ: مورد فوق موضوع مطرح شده در استاندارد نیست.\n98- آیا تامین جان پناه فقط باید بین سکوهای کابین و کادر وزنه باشد؟\nپاسخ: خیر- کافی است فضایی برای قرار گیری مکعبی به ابعاد 50*60*100 (ابعاد به سانتیمتر) بر روی یکی از وجوه چاهک موجود باشد بطوریکه مطابق بند 5-7-3-3 استاندارد ملی 1-6303 الزامات زیر تامین شود: زمانی که کابین روی ضربه گیرهای کاملا فشرده قرار دارد، شرایط زیر باید به طور همزمان فراهم باشد: الف- باید در چاهک حداقل فضای کافی، برای قرارگیری مکعبی به ابعاد 50*60*100 (ابعاد به سانتیمتر) بر روی یکی از وجوهش، موجود باشد، ب- فاصله آزاد عمودی بین کف چاهک و پایین ترین بخش کابین باید حداقل 0.5 متر باشد، این فاصله می تواند در موارد زیر به حداقل 0.1 متر کاهش یابد: ۱) سینی زیر درهای کابین و یا درهای کشویی عمودی که حداکثر 15 سانتی متر به صورت افقی با دیواره چاهک فاصله داشته باشند. ۲) پایین ترین قسمت کابین (کفشک های راهنما و ترمز ایمنی) که با ریل های کابین حداکثر 15 سانتی متر فاصله داشته باشند. پ- فاصله عمودی آزاد بین بالاترین قطعات نصب شده در چاهک، مانند وسیله کشش طناب جبران (وقتی در بالاترین وضعیت قرار دارد) و پایین ترین قسمت های کابین، به جز موارد اشاره شده در ب-1 و ب-2 باید حداقل 3/0 متر باشد.\n99- آیا جنس دیوارهای چاه باید از موادی شبیه به سیمان سفید باشد؟\nپاسخ: مشروط به تامین مقاومت ۳۰۰ نیوتنی دیواره چاه در سطح مقطع 5 سانتی متر مربع در هر وجه دیواره چاه که یا باید بدون تغییر شکل دائمی مقاومت کند یا تغییر شکل موقت بیش از 15 میلی متر بوجود نیاید الزام حتمی به استفاده از سیمان سفید و نظائر آن ها نیست می توان از سایر مواد نیز استفاده نمود. بند 5-3-1-1 استاندارد ملی 1-6303\n100- آیا وجود فضایی پایین تر از کف چاهک در زیر وزنه فلکه کشش گاورنر به منظور ایجاد نیروی کشش مجاز است؟\nپاسخ: بله - وجود فاصله هوایی از زیر فلکه کشش گاورنر تا کف چاهک به منظور ایجاد نیروی کشش کفایت می کند نیازی به حفر کف چاهک جهت ایجاد نیروی کشش نیست.\n101- آیا تراول کابل می تواند چند تکه باشد؟\nپاسخ: مطابق بند 13-5-1-3 استاندارد باید: ۱- تراول کابل نباید دارای هیچ گونه عیب ظاهری باشد. ۲-اتصال تراول کابل در چاه و زیر کابین باید توسط بست های مخصوص باشد. ۳-چند تکه بود تراول کابل فقط در قسمت ثابت و با استفاده از جعبه اتصال میانی ممکن است.\n102- در محل اتصال سیم بکسل گاورنر به پاراشوت استفاده از اشکی الزامی است؟\nپاسخ: بله- نصب اشکی بکسل پاراشوت در محل اتصال سیم بکسل گاورنر به پاراشوت الزامی است.\n103- وجود صفحات فلزی برای ریل های کادر وزنه ضروری است؟\nپاسخ: در صورت نصب سیستم پاراشوت برای وزنه تعادل الزامی است در غیر این صورت ضرورتی ندارد.\n104- محاسبه ظرفیت کابین با توجه به آخرین بخشنامه سازمان ملی استاندارد ایران به چه ترتیبی است؟\nپاسخ: وجود هرگونه تو رفتگی یا گسترش سطح، حتی با ارتفاع کمتر از یک متر، با در جدا کننده یا بدون در، تنها در صورتی مجاز می باشد که مساحت این قسمت افزوده شده به حساب منظور شده باشد. هر سطح قابل دسترسی در قسمت ورودی، وقتی درها بسته باشند، باید به حساب آورده شود. علاوه بر این، اضافه وزن کابین باید توسط وسیله ای نشان داده شده و نظارت شود. بند 8-2-3 استاندارد: تعداد مسافران را می توان: الف- از تقسیم بار نامی (جدول ۱-۱ استاندارد ملی 1-6303) بر عدد 75 و گرد کردن نتیجه به پایین ترین عدد صحیح به دست آورد، یا ب- با استفاده از جدول 1-2 استاندارد ملی 1-6303 که مقدار کمتری را به دست می دهد، تعیین کرد.\n105- مساحت تهویه پایین کابین چقدر باید باشد؟\nپاسخ: بند 8-16-1 استاندارد: در کابین هایی با درهای بدون منفذ، باید روزنه هایی برای تهویه هوا در قسمت های بالا و پایین کابین تعبیه گردد. بند 8-16-2 استاندارد: سطح موثر روزنه های تهویه هوا در قسمت های بالای بدنه کابین، باید حداقل برابر یک درصد مساحت مفید کابین باشد، همچنین روزنه های قسمت پایین بدنه کابین باید دارای همین مساحت باشند. درزهای اطراف درهای کابین نیز می تواند در محاسبه سوراخ های تهویه در نظر گرفته شود و حداکثر تا میزان 50٪ مقدار لازم و موثر برای تهویه هوا سهم داشته باشد. بند8-16-3 استاندارد: روزنه های تهویه هوا، باید به گونه ای طراحی و ساخته شوند تا عبور میله ای مستفیم به قطر 10 میلی متر از درون به بیرون امکان پذیر نباشد.\n106- پلاک شناسه ملی چگونه و در کجا نصب گردد؟\nپاسخ: پلاک شناسه ملی باید از جنس فولاد زنگ نزن بوده و به گونه ای باشد که به راحتی مخدوش نشود به صورت چهار پرچ شده در گوشه های آن در داخل کابین در مجاورت پلاک ظرفیت باید نصب گردد.\n107- چه تعداد کرپی بمنظور مهار سیم بکسل ها برای سر بکسل های اشکی و یا متقارن نیاز است؟\nپاسخ: مطابق با بندهای 9-2-3 و 9-2-4 و 9-2-5 استاندارد برای سربکسل های اشکی شکل حداقل 2 عدد و برای سربکسل های متقارن حداقل 3 کرپی مورد نیاز است.\n108- در صورت عدم تامین فضای سرویس روی کابین چگونه می توان مساحت مورد نیاز را تامین کرد؟\nپاسخ: در این صورت می توان با تعبیه صفحه ای دائمی برای جا دادن مکعبی به ابعاد 50*60*80 سانتی متر روی کابین جهت فضای سرویس روی کابین و تامین شرایط 4 گانه بالاسری مطابق بند 5-7-1-1 استاندارد مساحت مورد نیاز روی کابین را تامین نمود.\n109- در صورت شیشه ای بودن چاه آیا تمام قسمت های آن باید از نوع لمینت باشد؟\nپاسخ: خیر- در نقاطی که به صورت عادی در دسترس افراد قرار دارند باید از نوع لمینت باشد که از سمت درب طبقه حداقل 3.5 متر و از سمت های دیگر حداقل 2.5 متر و شیشه سایر قسمت ها می تواند لمینت نباشد اما باید مقاومت 300 نیوتنی در مقطع 5 سانتی متر مربع با مقطع گرد یا مربع تامین نمایند بطوریکه کلیه الزامات بند 5-2-1-2 استاندارد تامین شود.\n110- در صورت استفاده از درب افقی برای دسترسی به موتور خانه الزامات ان چیست؟\nپاسخ: مطابق بندهای 6-3-4-2 و 6-3-4-3 باید: ابعاد مفید دریچه ها های افقی ورودی برای عبور افراد باید حداقل 0.8 * 0.8 متر باشد. مجهز به سیستم متعادل ساز بوده تا از باز شدن ناگهانی جلوگیری به عمل آید. نباید رو به پایین باز شوند مگر آنکه به نردبان جمع متصل باشند. لولا ها نباید امکان خارج شدن از محل خود را داشته باشند. دارای مقاومت مکانیکی کافی بوده بطوری که وزن دو نفر به اندازه هر کدام 1000 نیوتن به سطحی معادل 0.2*0.2 متر در هر قسمتی وارد می شود بدون تغییر شکل دائمی تحمل کنند. پیش بینی های لازم جهت جلوگیری از سقوط افراد (مانند نرده) در هنگام باز بودن دریچه در نظر گرفته شود. مجهز به قفلی باشند که از داخل موتورخانه قابلیت قفل شدن را داشته باشند و بدون کلید از داخل موتورخانه بتوان قفل نمود و از بیرون با کلید باز شوند.\n111- آیا استفاده از کاور برای گاونر الزامیست؟\nپاسخ: خیر- مطابق نامه 48962 مورخ 13/05/95 دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی ملاک در اجرای این بند دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا گواهینامه های معتبر گاورنر می باشد (تامین الزامات این بند در تجدید نظر استاندارد ملی گاورنر انجام خواهد شد) و در مورد سایر فلکه ها اجرایی است.\n112- آیا کلید روشنایی موتور خانه میتواند خارج از موتور خانه باشد؟\nپاسخ: خیر - کلید روشنایی موتورخانه باید در داخل موتورخانه و در دسترس از سمت درب یا دریچه دسترسی به موتورخانه قرار گیرد.\n113- فاصله مناسب برای نصب کلید توقف از سیستم محرکه آسانسور چقدر است؟\nپاسخ: در نزدیکی سیستم محرکه آسانسور و حداکثر در فاصله یک متری از سیستم محرکه آسانسور که قابلیت متوقف نمودن آسانسور و نگهداری در حالت خارج از سرویس آسانسور را داشته باشد.\nاضافه ریل مورد نیاز در پایین چاه آسانسور پس از فشردگی بافرها به چه مقدار باید باشد\nدسته بندیبازرسی آسانسوربازرسی جایگاه های CNGبازرسی تجهیزات تفریحیبازرسی کابل راه (تله کابین، تله سیژ)\nکلیه حقوق برای "شرکت بازرسی مهندسی آراد" محفوظ است.


پروتز سینه و احتمال ابتلا به سرطان - کلینیک زیبایی حس نو\nپروتز سینه و احتمال ابتلا به سرطان: افسانه یا واقعیت؟\nاحتمالاً در اینترنت گزارش‌هایی را در مورد ارتباط پروتز سینه و سرطان مطالعه کرده‌اید. اما آیا این موضوع واقعیت دارد؟ اگر قصد انجام پروتز سینه را داشته باشید یا قبلاً این عمل را انجام داده باشید به احتمال زیاد با مطالبی پیرامون ارتباط پروتز سینه و سرطان مواجه شده‌اید حتماً نگرانی‌هایی در این زمینه دارید. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که احتمال بروز انواعی از سرطان‌های خاص در خانم‌هایی که عمل پروتز سینه را انجام داده‌اند بیشتر است. سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) در سال 2011 اعلام کرد که امکان ارتباط میان پروتز سینه و ابتلا به لنفوم سلول بزرگ انعطاف‌پذیر (ALCL) وجود دارد، این بیماری نوع نادری از لنفوم غیر هوچکین است.\nبر اساس مطالعاتی که FDA انجام داده از 5 الی 10 میلیون خانمی که از سال 1998 الی 2009 در سر تا سر جهان عمل پروتز سینه را انجام داده‌اند، حدود 60 نفر به ALCL مبتلا شده‌اند. FDA در فوریه سال 2017 اعلام کرد که 359 مورد گزارش از ابتلا به لنفوم سلول بزرگ انعطاف‌پذیر (ALCL) را دریافت کرده است. پروتز آب‌نمکی و پروتز سیلیکونی دائماً و با دقت زیاد توسط FDA مورد بررسی قرار می‌گیرند. در حال حاضر FDA بر این باور است که احتمال ابتلا به ALCL در خانم‌هایی که پروتز سینه را انجام داده‌اند کم است، اما احتمال ابتلا به آن در این افراد بیشتر از افرادی است که عمل پروتز سینه را انجام نداده‌اند.\nایمنی و مقررات پروتز سینه\nاولین عمل پروتز سینه در سال 1962 و توسط دو جراح پلاستیک پیشگام به نام‌های فرانک گرو و توماس کرونین انجام شد. این عمل پروتز سینه نقطه تحولی در جراحی پلاستیک بود و باعث شد تا پروتز سینه به تدریج در تمامی کشورهای جهان رواج پیدا کرده و تبدیل به یکی از محبوب‌ترین عمل‌های جراحی زیبایی شود. این رشد نجومی و محبوبیت روز افزون پروتز سینه موجب شد تا هیئت مسئول در زمینه دستگاه‌های جراحی پلاستیک در FDA رسیدگی‌ها و بررسی‌های خود را در زمینه ایمنی و کارآمدی پروتز سینه افزایش دهد تا مطمئن شود که سلامت داوطلبان این عمل در خطر نمی‌افتد.\nنگاهی کوتاه به سه دهه گذشته نشان می‌دهد که جهت تنظیم مقررات برای پروتز سینه اقداماتی جدی توسط FDA صورت گرفته است. دنبال کردن این دوره زمانی نشان می‌دهد که کنترل‌های زیادی صورت گرفته و دستورالعمل‌های سرسختانه‌ای برای پروتز سینه صادر شده تا ایمنی و سلامت کامل داوطلب تضمین شود. در حال حاضر نیز وقت و انرژی زیادی صرف تحقیقات در زمینه ارتباط پروتز سینه با سرطان می‌شود.\n1988: FDA همه پروتزهای سینه (اعم از آب‌نمکی و سیلیکونی) را در رده‌بندی کلاس 3 قرار داد. لوازم پزشکی که در رده‌بندی کلاس 3 قرار می‌گیرند تحت سخت‌ترین کنترل‌ها هستند تا ایمنی و کارآمدی آن‌ها کاملاً تضمین شود.\n1991: FDA اسپانسر کنفرانسی شد که در زمینه استفاده از سیلیکون در لوازم پزشکی بود. این کنفرانس سبب تسهیل تبادل اطلاعات و نگرش‌ها در این زمینه بود. در این سال FDA قانونی را وضع کرد که طبق آن تولید کنندگان پروتزهای سیلیکونی باید ایمنی محصولات خود را کاملاً تضمین می‌کردند.\n1992: FDA مهلتی قانونی را برای تولید کنندگان پروتز سینه سیلیکونی تعیین کرد تا طی آن اطلاعات کاملی را در زمینه ایمنی محصولات خود ارائه دهند.\n1996: FDA دادخواستی را از سازمان ملی سرطان سینه و آژانس‌های دیگر دریافت کرد که طبق آن خواسته شده بود تا محدودیت‌های سرسختانه در زمینه پروتز سینه سیلیکونی کمی آزادتر شود تا خانم‌هایی که می‌خواهند پس از ماستکتومی عمل بازسازی سینه را انجام دهند بتوانند از مزایای این پروتزها بهره ببرند. اما این دادخواست رد شد.\n1997: وزارت سلامت و خدمات درمانی از انجمن پزشکان درخواست کرد تا گزارش‌هایی غیرمتعصبانه و مستقل را در زمینه ایمنی پروتزهای سیلیکونی ارائه دهند. بدین منظور کمیسیونی از متخصصان شکل گرفت تا ارتباط میان پروتز سینه سیلیکونی و سرطان مورد ارزیابی قرار گرفته و صحت ماموگرافی برای افرادی که پروتز سینه را انجام داده‌اند مشخص شود.\n1999: انجمن پزشکان گزارشی جامع را درباره ایمنی پروتزهای سینه سیلیکونی و آب‌نمکی منتشر کرد. این گزارش مشخص کرد که شواهد کمی مبنی بر تاثیر پروتزهای سیلیکونی و آب‌نمکی بر روی سلامتی و یا ابتلا به سرطان وجود دارد. همچنین اعلام شد که هیچ ارتباطی میان پروتز سینه و ابتلا به بیماری‌های خاصی وجود ندارد. می‌توانید اصل این گزارش را در اینجا مطالعه کنید.\n2004: FDA راهنماهایی را درباره انواع پروتز سینه اعم از آب‌نمکی و سیلیکونی منتشر کرد و توصیه‌های جدیدی را در مورد تست مکانیکی، مطالعات بالینی، برچسب‌زنی و … ارائه داد.\nهمانطور که از فرآیند زمانی بالا پیداست پروتزهای سینه در طول 4 دهه گذشته تحت نظارت و تست‌هایی دقیق و مداوم قرار داشته‌اند و همین امر باعث شده که کمتر از 10 تولید کننده پروتز سینه توانسته‌اند سیکل‌های مختلف را طی کرده و برای محصولات خود تاییدیه بگیرند.\nلازم به ذکر است که در چند مورد سازمان‌های پشتیبانی از زنان سرطانی از FDA خواسته‌اند تا قوانین و مقررات استفاده از پروتزهای سیلیکونی را راحت‌تر کند تا این پروتزها بیشتر در دسترس قرار بگیرند.\nمطالعاتی که ارتباط میان پروتز سینه و ابتلا به سرطان را بررسی کرده‌اند\nدرست است که پروتزهای سینه پیش از اینکه به بازار عرضه شوند کاملاً مورد بررسی قرار گرفته و ایمنی آن‌ها ارزیابی می‌شود، اما اطلاعات به دست آمده از سر تا سر جهان نیز جالب است و نگرش جدیدی را به ما می‌دهد. مطالعه‌ای که در سال 2007 در مجله معتبر جراحی پلاستیک منتشر شده، تاثیر پروتز سینه سیلیکونی بر روی وقوع سرطان در دیگر قسمت‌های بدن (به جز سینه) را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. نویسنده این مقاله مطالعات اپیدمیولوژیک گذشته را نیز تحت بررسی قرار داده و نتیجه‌گیری کرده که هیچ ارتباطی میان پروتز سینه و وقوع سرطان در قسمت‌های دیگر بدن وجود ندارد. این محقق با وجود اینکه دیده است برخی مطالعات احتمال می‌دهند که پروتز سینه می‌تواند احتمال ابتلا به سرطان دهانه رحم، سرطان روده و سرطان ریه را کمی افزایش دهد اما نهایتاً اعلام می‌کند که به احتمال زیاد ابتلا به این سرطان‌ها در اثر شیوه زندگی افراد (مثل سیگار کشیدن یا رفتار جنسی) بوده است.\nهیچ ارتباطی میان پروتز سینه و سرطان در سینه و قسمت‌های دیگر بدن وجود ندارد.\nنتایج به دست آمده از این مطالعه در مطالعات متعدد دیگر نیز یکسان است. مطالعه دیگری که در مجله جراحی پلاستیک و بازسازی در سال 2001 منتشر شده سه موضوع را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است:\nآیا پروتز سینه احتمال ابتلا به سرطان سینه یا هر سرطان دیگری در بدن را افزایش می‌دهد؟\nآیا پروتز سینه در تشخیص سرطان سینه اختلال ایجاد می‌کند؟\nآیا پروتز سینه موجب بازگشت سرطان سینه در افرادی که قبلاً این بیماری را داشته‌اند می‌شود؟\nدر این تجزیه و تحلیل نتایج مطالعات اپیدمیولوژیک مرتبط دیگر مورد آزمایش قرار گرفته است. این مطالعه نهایتاً نتیجه‌گیری می‌کند که عمل پروتز سینه به هیچ وجه موجب افزایش احتمال ابتلا به سرطان سینه یا هر نوع سرطان دیگر نمی‌شود. مراحل پیشرفته‌تر این مطالعه نیز نشان می‌دهد که پروتز سینه نه موجب بروز توده‌های بدخیم می‌شود و نه موجب بازگشت سرطان سینه در خانم‌هایی که قبلاً به آن مبتلا بوده‌اند می‌گردد.\nمطالعه‌ای که در سال 2014 در مجله انکولوژی بالینی منتشر شده نشان می‌دهد با وجود اینکه احتمال ارتباط میان پروتز سینه و ابتلا به ALCL بسیار کم است اما به هر حال این احتمال وجود دارد.\nممکن است پروتز سینه احتمال ابتلا به سرطان سینه را کاهش دهد\nبرخی گزارش‌ها حاکی از آن است که پروتز سینه می‌تواند در صحت ماموگرافی برای تشخیص سرطان و تومور اختلال ایجاد کند و این یعنی سرطان سینه در افرادی که پروتز سینه انجام داده‌اند در مراحل پیشرفته‌تری کشف می‌شود. البته هیچ شواهد محکمی وجود ندارد که بتواند این موضوع را اثبات کند.\nحتما بخوانید: پروتز سینه چگونه می‌تواند زندگی شما را تغییر دهد\nمطالعات متعددی که در مجله انجمن ملی سرطان منتشر شده‌اند نشان می‌دهند که سرطان افراد دارای پروتز سینه هنگام تشخیص به هیچ وجه در مرحله پیشرفته‌ای نبوده و کیفیت تشخیص سرطان سینه در هر دو گروه (افراد فاقد پروتز سینه و افراد دارای پروتز سینه) یکسان بوده است. این تحقیق در نهایت نشان می‌دهد که ممکن است خطر ابتلا به سرطان سینه در خانم‌هایی که پروتز سینه دارند کاهش پیدا کند.\nمطالعه‌ای مشابه در سال 1998 در سوئد انجام گرفته و در همین مجله چاپ شده و در سال 2006 مجدداً پیگیری شده است. این مطالعه نشان می‌دهد که احتمال ابتلا به سرطان سینه در خانم‌هایی که پروتز سینه را انجام داده‌اند کاهش یافته است و هیچ نشانی از افزایش احتمال ابتلا به سرطان در این افراد وجود ندارد.\nمطالعه‌ای که در سال 2015 در مجله انجمن جراحان پلاستیک آمریکا چاپ شده شواهد بیشتری را در این زمینه ارائه داده است. این مطالعه در واقع گزارشی از 17 مطالعه پزشکی مرتبط با این موضوع است. این مطالعه نیز تایید می‌کند که هیچ شواهدی دال بر پشتیبانی از ارتباط بین پروتز سینه و سرطان سینه وجود ندارد.\nبرخی مطالعات نشان می‌دهند که سیلیکون در محیط آزمایشگاهی مانع رشد سلول‌های سرطانی سینه شده است!\nخب دلیل کاهش احتمال ابتلا به سرطان سینه در خانم‌هایی که پروتز سینه دارند چیست؟ مطالعه‌ای که در سوئد انجام شده می‌گوید که ممکن است سیلیکون خواصی ضد سرطان داشته باشد. برخی مطالعات نشان می‌دهند که سیلیکون در محیط آزمایشگاهی مانع رشد سلول‌های سرطانی سینه شده است.\nمطالعات دیگری نشان می‌دهند خانم‌هایی که پروتز سینه دارند در سنین پایین‌تر بچه‌دار شده‌اند که این یکی از عوامل بازدارنده ابتلا به سرطان سینه است. توضیح دیگر اینکه خانم‌هایی که به دنبال پروتز سینه هستند معمولاً سینه‌های کوچکی دارند و متعاقباً بافت غددی آن‌ها نیز کمتر است در نتیجه احتمال ابتلا به سرطان سینه در این افراد کمتر است.\nادبیات آکادمیک نشان می‌دهد که پروتز سینه می‌تواند بر روی زمان ابتلا به سرطان سینه کمی تاثیر بگذارد. خانم‌هایی که پروتز سینه دارند در همان بازه زمانی مشخص و یا زودتر از آن به سرطان سینه مبتلا می‌شوند. اکثر جراحان پلاستیک قبول دارند که خانم‌هایی که عمل پروتز سینه را انجام می‌دهند وسواس فکری بیشتری نسبت به تغییرات ظاهری و احساسی سینه‌های خود دارند. با توجه به مطالعات زیادی که بر روی پروتز سینه انجام گرفته شکی نیست که اکثریت جامعه پزشکان آن را ایمن و بی‌خطر می‌دانند.\nدر واقع پروتز سینه یکی از مواردی است که بیشترین مطالعه و تحقیق در کل تاریخ بشر بر روی آن انجام گرفته است. صدها مقاله علمی دقیق در مورد پروتز سینه وجود دارد و شواهد کمی در این مقالات وجود دارند که بتوانند ارتباط بین پروتز سینه و ابتلا به سرطان را اثبات کنند. از زمان به وجود آمدن عمل پروتز سینه (یعنی از دهه 60) تا به حال میلیون‌ها زن در سر تا سر جهان از مزایای آن بهره برده‌اند. اگر قصد انجام عمل پروتز سینه را دارید می‌توانید با تیم حرفه‌ای پزشکی کلینیک زیبایی حس نو در این زمینه مشاوره کنید تا جوانب مختلف این عمل را بشناسید.


مطالعه جدید COVID-19 مشکل عمده کمبود ویتامین D را نشان می دهد - اخبار\nمطالعه جدید COVID-19 کمبود عمده ویتامین D را نشان می دهد - اما یک راه حل وجود دارد\nویتامین ، هورمون و تنظیم کننده سیستم ایمنی ، ویتامین D یک ریز مغذی ضروری است که بسیاری از کلاه ها را می پوشاند. نقش حیاتی ویتامین D در سیستم ایمنی بدن برای دهه ها شناخته شده است. گیرنده ویتامین D درگیر در پاسخ های ایمنی ذاتی و سازگار کشف شده است اکثر سلولهای ایمنی بدن ، و ویتامین D نشان می دهد سرکوب کننده سیستم ایمنی ، ضد التهاب ، آنتی باکتریال ، و ضد ویروس اقدامات.\nشیوع ویروس کرونا ویروس تجدید حیات جهانی در این ویتامین محلول در چربی کم مصرف و جایگاه آن در معمای ایمنی را به وجود آورده است. نقش ویتامین D در SARS-CoV-2 یک بحث فعال است. در یک مطالعه جدیدی که وضعیت ویتامین D و COVID-19 را مرتبط می کند ، محققان از اسپانیا یک مشکل عمده کمبود ویتامین D ، یک تفاوت جنسیتی قانع کننده و برخی نتایج آزمایش خون را نشان دادند.\nمنتشر شده در مجله غدد درون ریز بالینی و متابولیسم ، این مطالعه شامل بیش از 200 بیمار بالغ بستری در بیمارستان COVID-19 بود. بیش از 80٪ کمبود ویتامین D داشتند. در تحقیقات یا هنگام مراجعه به پزشک ، آزمایش خون برای اندازه گیری وضعیت ویتامین D شما به طور خلاصه 25-hydroxyvitamin D ، 25 (OH) D سرم است. این مطالعه خاص سطح 25 (OH) D کمتر یا مساوی 20 نانوگرم در میلی لیتر را به عنوان قطع کمبود آنها انتخاب کرد. این جزئیات به نظر دانه ریز می رسد ، اما اگر ادامه مطلب را بخوانید ، تعاریف مربوط به کمبود را مهم می دانید.\nاین مطالعه گذشته نگر با استفاده از یک طرح کنترل مورد ، با 216 بیمار COVID-19 با 197 گروه کنترل (مطابق با جنسیت) از جمعیت عمومی مطابقت دارد. سطح متوسط 25 (OH) D در بیماران COVID-19 13.8 ng / ml بود (کمبود) ، که به طور قابل توجهی پایین تر از گروه کنترل (20.9 ng / ml) بود. در بیماران ویروسی کرونا مشاهده شد که مردان وضعیت ویتامین D بدتری نسبت به زنان دارند. با توجه به اینکه در میان این همه گیری ، مردان گزارش شده اند که این یافته مهم است شدت و مرگ و میر بیشتر بیماری COVID-19 از زنان\nدر مقایسه با بیماران با سطح 25 (OH) D بیشتر یا مساوی 20 نانوگرم در میلی لیتر ، بیماران با کمبود ویتامین D اقامت طولانی تر در بیمارستان و شیوع بالاتر فشار خون و بیماری های قلبی عروقی را تجربه کردند. علاوه بر این ، ویتامین D پایین تر با سه سطح تست کلیدی آزمایشگاهی همراه بود: فریتین سرم ، تروپونین و D-dimer. همانطور که مشخص شد ، مقادیر بیشتر این نشانگرهای زیستی نشان دهنده عفونت ، افزایش التهاب است (عامل اصلی ایجاد این علامت) پدیده طوفان سیتوکین ) ، و شدت و مرگ و میر بیشتر COVID-19 .\nذکر این نکته حائز اهمیت است که تقریبا نیمی (47٪) از گروه کنترل سالم در این مطالعه (یعنی افراد غیر COVID-19 از جمعیت عمومی اسپانیا) کمبود ویتامین D داشتند. در حقیقت ، شیوع کمبود ویتامین D است 30 تا 60 درصد در اروپای غربی ، جنوبی و شرقی . در حالی که پیوند ویتامین D / ویروس کرونا ویروس یک سوال برجسته برای بررسی است ، آیا ما به طور همزمان از همه گیری دیگری که کاملاً قابل رفع است چشم پوشی می کنیم؟ (ویتامین D. را وارد کنید)\nراه حلی برای یک مشکل.\nبسیاری از امور زندگی در کنترل ما نیست. همه گیری و چالش های پیچیده سال 2020 این واقعیت را کاملاً روشن کرده است. بنابراین هنگامی که یک راه حل زیبا و عملی وجود دارد - قطعه ای از یک معمای بزرگتر - باید سریع و با دقت به اشتراک گذاشته شود.\nبنابراین این است که: مشکل کافی نبودن ویتامین D است و پاسخ آن ویتامین D کافی است. به نظر آزار دهنده ساده است ، اما کمبود ویتامین D در سراسر جهان گسترده است و بسیاری از مردم هنوز در مورد مقدار ویتامین D مورد نیاز خود سردرگم هستند.\nمن در طی سالها بسیاری از مقالات و بخشهای خبری را دیده ام (و در میان بیماری همه گیر) که به مردم توصیه می کنند برای حل مشکل کمبود ویتامین D به راحتی غذاهای بیشتری حاوی ویتامین D مصرف کنند. متأسفانه ، این به خودی خود ، این علم بد و پیام ناکارآمد بهداشت عمومی است که منتشر می شود.\nمه 10 علامت زودیاک\nرژیم غذایی آن را قطع نمی کند.\nاین یک واقعیت علمی شناخته شده است که ویتامین D به طور طبیعی در تعداد انگشت شماری از مواد غذایی به مقدار کم یافت می شود - ماهی های چرب ، زرده تخم مرغ ، کبد و انواع خاصی از قارچ های اشعه ماورا بنفش. گزینه های غنی شده مانند غلات ، شیر و آب پرتقال مقدار کمی ویتامین D را تحویل می دهند ، به عنوان مثال 100 IU در هر 8 اونس فنجان شیر. این مقادیر متوسط برای جلوگیری از کمبود شدید ویتامین D و تظاهرات آن (راشیتیسم ، استئومالاسی) مفید است اما برای حرکت دادن سوزن در مورد وضعیت ویتامین D مفید نیست.\nدر امریکا.، داده های نماینده ملی نشان می دهد که 92.5٪ از بزرگسالان فقط از رژیم غذایی روزانه کمتر از 400 IU ویتامین D مصرف می کنند. برخی از کمبودهای مواد مغذی را می توان با رویکرد 'ابتدا غذا' حل کرد ، یک مانترا که هر متخصص تغذیه در مدرسه می آموزد. ویتامین D است نه یکی از آن مواد مغذی خوردن راه خود برای رسیدن به سطح ویتامین D بهتر است مثل این است که به شخص 10 دقیقه فرصت دهید تا یک ماراتن را پشت سر بگذارد. قرار نیست آن را برش دهد ، و در اینجا دلیلش این است ...\nمورد مکمل ویتامین D.\nسطح کافی خون 25 (OH) D ، اندازه گیری وضعیت ویتامین D ، بزرگتر یا مساوی 20 تا 30 نانوگرم در میلی لیتر در نظر گرفته می شود. چرا محدوده؟ آکادمی ملی پزشکی یک نقطه برش محافظه کارانه را با 20 نانوگرم در میلی لیتر انتخاب کرد ، در حالی که انجمن غدد درون ریز می گوید 30 نانوگرم در میلی لیتر است. برای قرار دادن این در متن ، تحقیقات تخمین می زند که 23٪ از جمعیت ایالات متحده بیش از 1 سال سطح 25 (OH) D کمتر از 20 نانوگرم در میلی لیتر دارد ، و 41٪ بزرگسالان آمریکایی زیر 30 نانوگرم در میلی لیتر هستند. این ارقام تمام ورودی های ویتامین D را در نظر می گیرند: آفتاب و رژیم غذایی.\nچه 20 یا 30 نانوگرم در میلی لیتر باشد ، بگذارید صریح بگویم: این دو عدد هدف آنها نیستند. در عوض ، آنها برای جلوگیری از قطع مصرف قطعی هستند ، زیرا سطح پایین شما را در گروههای کافی و ناکافی ویتامین D قرار می دهد. شما می خواهید سطح سرمی 25 (OH) D بالاتر از 20 تا 30 نانوگرم در میلی لیتر باشد و به طور مداوم نیز وجود دارد. چه مقدار ویتامین D مصرف خواهد کرد؟ تحقیق از مرحوم رابرت پی. هنی ، MD ، پاسخ را به ما می گوید: 100 IU در روز ویتامین D 25 (OH) D سرم را در بزرگسالان حدود 1 نانوگرم / میلی لیتر افزایش می دهد.\nکمی ریاضی ، همه اینها بدان معناست که شما برای رسیدن به حداقل قطع (20 تا 30 نانوگرم در میلی لیتر) از 25 (OH) D به 2000 تا 3000 IU در روز ویتامین D3 نیاز دارید. چند نکته مهم: اولاً ، این میزان دریافت هیچگونه قرار گرفتن در معرض آفتاب قابل توجهی ندارد (برای بسیاری از ما در طی این همه گیری درست است) و وزن بدن فرد سالم است. اگر فردی دارای اضافه وزن یا چاقی باشد ، ممکن است نیاز باشد دو تا سه برابر ویتامین D بیشتر برای رسیدن به همان سطح 25 (OH) D. اگر فردی به طور منظم و در معرض آفتاب قرار گیرد (سایر ملاحظات سلامتی مانند خطر ابتلا به سرطان پوست ممکن است وارد بدن شود) ، به مکمل ویتامین D کمتری نیاز خواهد داشت.\nاما به یاد داشته باش، بزرگتر از 20 تا 30 نانوگرم در میلی لیتر هدف ما برای وضعیت ویتامین D است. در حقیقت، برخی از محققان و پزشکان ، از جمله انجمن غدد درون ریز ، در واقع هدف قرار دادن دامنه بالاتر از 40 تا 60 نانوگرم در میلی لیتر را توصیه می کند. در بزرگسالان ، هر روز به 4000 تا 6000 IU ویتامین D3 نیاز دارد.\nFYI ، انجمن غدد درون ریز برای همه شما والدین و مادربزرگ های خارج از کشور ، توصیه می کند 1000 IU در روز ویتامین D3 برای نوزادان ، کودکان و نوجوانان (0 تا 18 سال) برای بالا بردن سطح 25 (OH) D خود را بالاتر از 30 ng / mL. برای کودکان خردسال ، فرم های مایع یا صمغی ویتامین D در دسترس است. برای بزرگسالان و کودکان ، باید بدانید که فرم ویتامین D3 از D2 برتر است ، همانطور که اولی سطح سرم 25 (OH) D را بسیار کارآمدتر افزایش و حفظ می کند.\nچه چیزی برای من کار کرده است.\nدر طول سالها ، هر بار که پزشک سطح 25 (OH) D من را آزمایش کرده است ، همیشه 50 تا 60 نانوگرم در میلی لیتر بوده است. این به دلیل قرار گرفتن در معرض آفتاب یا مصرف ماهی قزل آلا نیست. به این دلیل که من روزانه مکمل ویتامین D مصرف می کنم.\nبسیاری از گزینه های با کیفیت مکمل ویتامین D3 و اشکال موثر (نرم ، کپسول ، قرص ، صمغ ، مایعات و غیره) از مارک های معتبر وجود دارد. برای من ، من سالها 5000 IU نرم ویتامین D3 مصرف کرده ام. کار آزمایشگاهی من ثابت کرده است که این یک دوز موثر برای شخص من است.\nآنچه در مورد ویتامین D و COVID-19 می دانیم.\nکافی بودن ویتامین D یک راه حل همه گیر نیست. ویروس کرونا ویروس SARS-CoV-2 یک ویروس پیچیده و مهیب با عوامل خطر چند عاملی و نتایج بالقوه جدی است. با این اوصاف ، ویتامین D به عنوان یک عامل اساسی در ایمنی بدن شناخته می شود و ارتباط آن با ویروس کرونا باعث ادامه تحقیقات می شود.\nتحقیقات نشان داده است که کمبود ویتامین D در بیماران COVID-19 شایع است و به مدت طولانی تری در بیمارستان و آزمایش های آزمایشگاهی مرتبط با شدت بیماری بستگی دارد. برخی از مطالعات (اما نه همه) دریافتند که وضعیت ویتامین D پایین تر با شدت و مرگ و میر COVID-19 در ارتباط است. این یافته های مشاهده ای است که من در مورد آنها صحبت می کنم. مداخلات چطور؟\nمحققان تازه شروع به بررسی تأثیر مکمل ویتامین D بر نتایج ویروس کرونا کرده اند. در سراسر جهان ، بیش از 20 آزمایش به طور فعال بیماران را جذب یا در حال انجام است. یک مطالعه آزمایشی در اسپانیا و منتشر شده اخیر در مجله بیوشیمی استروئید و زیست شناسی مولکولی دریافت که دوزهای بالای داروی 25 (OH) D (کلسیفدیول) منجر به کاهش نیاز به درمان ICU در بیماران COVID-19 بستری در بیمارستان می شود.\nآزمایش ویتامین D و COVID-19 (VIVID) ، که هم اکنون در هاروارد در حال انجام است ، بینش اساسی در مورد تأثیر ویتامین D3 بر ویروس کرونا ارائه می دهد. تخمین زده می شود که در ژانویه 2021 به پایان برسد ، این کارآزمایی تصادفی ، دوسوکور و کنترل شده با دارونما بررسی خواهد کرد که چگونه مکمل ویتامین D3 بر شدت COVID-19 در بیماران تازه تشخیص داده شده و پیشگیری از عفونت COVID-19 در اعضای خانواده تأثیر می گذارد. در این مداخله چهار هفته ای ، بیماران یا در دو روز اول مطالعه دارونما یا ویتامین D3-9،600 واحد بین المللی در روز دریافت می کنند و در روزهای سه تا 28 به دنبال آن 3200 واحد بین المللی در روز انجام می شود.\nکمبود ویتامین D مربوط می شود همه ، و برخلاف همه گیر ویروس کرونا ، راه حل گریزان نیست. مکمل یک پاسخ ارزان و مبتنی بر علم برای از بین بردن کمبود ویتامین D در ایالات متحده و سراسر جهان است.\nبزرگسالان با وزن طبیعی هر روز حداقل به 2000 تا 3000 IU به ویتامین D3 برای جلوگیری از کمبود نیاز دارند و کودکان روزانه به 1000 IU نیاز دارند. سطوح بالاتر مکمل (بیشتر یا مساوی با 4000 واحد بین المللی در روز) احتمالاً محتاطانه برای اطمینان از کافی بودن ویتامین D در طولانی مدت است. چه برای سلامت استخوان و چه برای سیستم ایمنی بدن شما ، ویتامین D کافی قابل دستیابی است و برای سلامتی شما بی فایده است.\nفال 28 مه\nزودیاک سیزدهم ژانویه\nسپتامبر 21 فال\nبرای 21 ژوئن ثبت نام کنید


تمدن آقبلاغ فرشيد 2020/10/25 فارکس رایگان در افغانستان\nقدرت روند مقادیر ADX روند غایب یاضعیف 0-25 روند قوی 25-50 روند خیلی چارت زنده قوی 50-75 روند شدیدا قوی 75-100. اگر هدف از برگزاری و تشکیل مجمع عمومی، تصویب صورت های مالی یا تقسیم سود باشد بازگشایی نماد معاملاتی با حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان صورت می گیرد.\nدر موارد بسیاری پیش آمده که فرد تمام سرمایه زندگی اش را وارد بورس کرده و با یک سرمایه گذاری نادرست یا در یک شرایط بحرانی تمامی سرمایه خود را از دست داده. حتی در مواردی دیده شده که این اتفاقات باعث لطمات جبران ناپذیری مانند ورشکستگی و گاها سکته فرد شده است! به عنوان یک معامله گر مبتدی بازارهای جهانی شما به راحتی میتوانید سرمایه خود را. برای این که یک تصویر روی رایانه را به جلد. که در پشت گزینه های باینری ارائه دهندگان سیگنال نیز می تواند متصل به معاملات. و فصل مستقیم اختلاف خود در ارائهدهندگان خدمات مالی عضو کمیسیون مالی.\nفارکس در ایران :چارت زنده\nسهامدار / سهامداران عمده، سهامدار یا سهامدارانی که توانایی هدایت سیاست های مالی و عملیاتی ناشر به منظور کسب منافع از فعالیت های آن را دارا هستند. 1) دارایی اساسی در معامله CFD دخیل نیست . با انعقاد قرارداد برای اختلاف در قیمت نفت خام ، شما به هیچ وجه علاقه مند نیستید که صاحب صدها بشکه مایع روغنی قابل اشتعال قابل اشتعال شوید ، در صورتی که وظیفه شما تنها سود بردن از افزایش قیمت "طلای سیاه" است.\nاما با آموزش درست فارکس میتوانید درآمد دلاری داشته باشید و سود زیادی بکنید.\nکسب و کار محلی کارگران معدن سنگ در ابوجا نیجریه به اين کار زده است با. قیمت سنگ شکن موبایل و تجهیزات غربالگری; گیاهان آسفالت در ابوجا نیجریه; جایزه سنگ شکن. کار به عنوان یک شریک در گزینه های باینری نه تنها به صرف زمان بلکه به مهارت ها و توانایی های خاصی نیز نیاز دارد. و ایجاد یک استراتژی برای جذب مشتری از طریق یک لینک وابسته فرصتی برای افزایش جریان کاربران فراهم می کند ، که به طور مستقیم بر درآمد چارت زنده خود شما تأثیر می گذارد. استفاده کنید بهترین برنامه های وابسته گزینه های باینری. چهارم ، تجارت از این طریق به مهارت های فنی کمک می کند. این امر به ویژه در صورتی اهمیت دارد که معامله گر قصد دارد در آینده معاملات آتی را انجام دهد.\nمفاهیم پیرامونی و کاربردی بیت کوین و مشتقات آن (ماینینگ، صرافی، کیف پول، فورک و…) . دریافت گواهینامه با اعتبار جهانی و مورد تایید مرکز اعتبار بخشی(USAS) فعالیت با این نوع حساب ریسک کمی دارد چرا که میزان افزایش موجودی ها به سنت است. بیشترین لوریجی که در حساب CENT می توانید داشته باشید 1000 و حداقل آن هم 0.1 است. این نوع حساب کاربری با 30 درصد امتیاز به ازای هر بار شارژ ارائه می شود. ارز مورد استفاده در این حساب کاربری می تواند دلار آمریکا، یورو، روبل روسیه یا فرانک سوئیس باشد.\nساده به موضوع نگاه كنيد – نيازي به استفاده انديكاتورهاي ATR يا ADR نيست يا واقعا لازم نيست نگران محاسبه دامنه ميانگين شويد. ADR بايد هميشه همراه با چارت زنده يك سطح حمايت يا مقاومت كليدي بكار برده شود. كار بردن دامنه ميانگين در تركيب با ورودهاي كور مطلوب ترين موقعيت هاي ورود در زمان شكست يك سطح كليدي همراه با اثبات آن است. بمنظور كاهش شكست هاي غلط بالقوه اين استراتژي را فقط در تايم فريم روزانه استفاده كنيد.\nاگر Vault شما به کمتر از Liquidation Price برسد، به این معنی است که این مقدار به کمتر از حداقل نسبت وثیقه (Collateralisation Ratio) رسیده است. در این صورت، شما در معرض خطر لیکوئید شدن قرار دارید. به این معنی که سیستم می‌تواند وثیقه شما را به مزایده بگذارد و بفروشد، تا بتواند بدهی، کارمزد ثبات و پنالیتی لیکوئید شدن شما را جبران کند.\nشاید پس از آن ارزش خرید دارایی به یورو - اسکناس یا اوراق بهادار باشد. در این صورت ضرر نرخ ارز در پرداخت یورو با افزایش ارزش بازار اوراق بهادار جبران می شود. اما این گزینه مستلزم انحراف وجوه شرکت به میزان پرداخت های آینده به یورو بود. متأسفانه ، واردكننده قادر به نگه داشتن 6-10 میلیون دلار اوراق بهادار نبوده است اوراق بهادار به معنی ریسک و بازده کم است. • توجه داشته باشید که ممکن است قیمت یک سهم، از خط مقاومت آن بالاتر رفته و همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد، در این حالت، خط مقاومتی، تبدیل به خط حمایتی می شود.\nپیشنهاد جایگزین: ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۹۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۹۸ و ۰٫۹۹۷ آغاز می کند. برای شروع کار ، کارگذار از شما می خواهد که قبل از واریز وجه و شروع تجارت مستقیم ، باید مدارک هویت خود را بارگذاری کنید.\nمقامات دولتی: مقامات منتخب یا انتصابی اغلب کسانی هستند که ممکن است با یاری‌رسانی یا مانع‌تراشی، تلاش باهمستان برای تغییر را تحت تاثیر قرار دهند. به‌کار گرفتن آن‌ها در جریان برنامه‌ریزی و اجرای ارزیابی باعث می‌شود که این تلاش را جدی بگیرند و برای تحقق و موفقیت آن قدم بردارند. گاهی اوقات پیش می‌آید که موج ۵ موفق به عبور از سقف موج ۳ نمی‌شود. در الیوت این ناتوانی در عدم عبور را موج شکسته یا ارتدکس می‌نامند. باید درنظر داشته باشیم که موج شکسته یک الگوی بازگشتی محسوب می‌شود.\nپس از كلمات آتشين و مواعظ مجلسى لوطى ها بلند شدند يكى يكى رفتند و مجلسى هم رفت. بعد از اذان صبح مرحوم مجلسى شنيد در مى زنند. ديد لوطى باشى آمد، اما چه حالى، خوش به حال لوطى باشى كه اهل توبه شود و اى آقاى حاجى مقدسى كه مغرور باشد، عاقبت به خيرى با توبه است كه خودش را منزه نداند. . به منظور ارائه تعريف مشخصی از مدیریت استراتژيک بهتر است به قواعد زیر توجه داشت:\nوکیل کلاهبرداری در تهران می تواند میزان پیامد های منفی یک چارت زنده پرونده کلاهبرداری را به حداقل و یا صفر برساند، امّا چگونه؟. توضیحات : کتاب ۱۱ دمنوش مفید در بدن انسان، به بررسی خواص و کاربرد دمنوش‌های اسطوخودوس، آویشن، بادرنجبویه، بهار نارنج، بیدمشک، خارخاسک، خارشتر، رازیانه، زیره و شنبلیله می‌پردازد. اخیراً دمنوش‌های گیاهی و میوه‌ای مورد استقبال و مصرف برخی خانواده‌ها قرار گرفته است. البته این استقبال دلایل مختلفی دارد؛ عده‌ای برای نفع درمانی از این دمنوش‌ها استفاده می‌کنند. ساعتهای زندگی توسط دیوید بلان، Dassault Sytemes Intern\nنرخ فارکس در بانک. استثمار کشورهای جهان سوم از طریق نرخ ارز. سلام دوست گرامی پیش نیاز کلاس تحلیل تکنیکال مقدماتی برای این دوره لازم است. در صورتی که نتوانید کلاس را به صورت آنلاین چارت زنده شرکت کنید، فایل‌ها و مطالب آموزشی در سیستم LMS به مدت ۲ ماه بارگذاری می‌شود. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید در ساعات اداری با شماره ۸۲۱۵۴۰۰۰ داخلی آموزش، تماس بگیرید. این تنها جایی است که می خواهید پیدا کنید سیگنال های فارکس که در واقع شما سود مداوم کسب می کنید.


پیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آغاز بهره‌برداری از تاسیسات شرکت نفت ایران و پان‌امریکن در خلیج فارس ۲۰ اسفند ۱۳۴۳ - مشروطه\nپیام اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آغاز بهره‌برداری از تاسیسات شرکت نفت ایران و پان‌امریکن در خلیج فارس ۲۰ اسفند ۱۳۴۳\nآغاز بهره‌برداری از تأسیسات شرکت نفت ایران و پان آمریکن در خلیج فارس موجب کمال خرسندی و مسرت خاطر ماست. قرارداد نفت ایران و پان آمریکن دومین قراردادی است که بر اساس نوین 75 و 25 منعقد گشته و اثرات موفقیت آمیز آن منجر به عقد قراردادهای دیگری گردیده است که منافع کشور ما را بیش از پیش تأمین می‌نماید.\nنتایج درخشانی که بر اثر اجرای این قرارداد در خلیج فارس به دست آمده حاصل کوشش شبانه روزی و همکاری صمیمانه کارکنان ایرانی و آمریکایی در راه اکتشاف منابع تازه نفت و بهره‌برداری از آن‌ها است که فصلی تازه بر فصول مشعشع فعالیت‌های صنعت نفت ایران افزوده است.\nمنابع نفتی ایران سرمایه گرانبهای مردم این سرزمین است، و عواید حاصله از آن مستقیماً به مصرف امور تولیدی و عمرانی کشور می رسد که نتیجه آن پیشرفت سریع مملکت ما و بالا رفتن سطح زندگی و تأمین رفاه مردم ایران است.\nاطمینان دارم که حاصل همت و پشتکاری و همکاری کارکنان صنعت نفت ایران توسعه و تکامل این صنعت عظیم در وطن عزیز ما است که منجر به وارد شدن ما در بازارهای نفت جهان نیز می گردد. کوشش و جدیت شرکت ملی نفت ایران برای اجرای منویات ما نسبت به صنعت نفت ایران مورد قدردانی است.\nتوفیق کامل شرکت نفت ایران و پان آمریکن را در توسعه کارهای خود که موجب افزایش درآمد ایران از منابع نفت خلیج فارس خواهد شد خواهانیم.\nبرگرفته از «https://mashruteh.org/wiki/index.php?title=پیام_اعلیحضرت_محمدرضا_شاه_پهلوی_آریامهر_در_آغاز_بهره‌برداری_از_تاسیسات_شرکت_نفت_ایران_و_پان‌امریکن_در_خلیج_فارس_۲۰_اسفند_۱۳۴۳&oldid=141073»\nاین صفحه آخرین‌بار در ۸ مارس ۲۰۱۸ ساعت ۰۵:۳۸ ویرایش شده‌است.


۵ تجربه کلیدی خرید هدیه تبلیغاتی - تبلیغ یار\nآیا میخواهید برای تبلیغات کسب و کارتون هدیه تبلیغاتی سفارش بدید ؟! فقط 5 دقیقه زمان بدید تا رایگان بهتون مشاوره بدیم\nپشتیبانی تلفنی هدایای تبلیغاتی\nورود به سایت گیفتو\nخیلی از مشتریان و دوستان از ما می پرسند چه هدیه تبلیغاتی برای کسب و کار ما مناسب هست ؟\nدر پاسخ به سوال این دسته از مشتریان ما میگیم در نفس خرید و هدیه دادن هیچ شکی نیست ولی حتما محصولی و انتخاب کنید و هدیه بدید که کیفیت و ماندگاری و کاربرد داشته باشد.\nمتناسب بودن با شخصیت مقابل\nنکته مهم این هست که باید بهش توجه داشته باشید، کیفیت محصول و ماندگاری آن می باشد. به نظر ما هر هدیه تبلیغاتی کاربرد مناسب ندارد.\nهدیه تبلیغاتی برند شما را محبوب تر می کند\nبسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کار امروزه برای انجام تبلیغات مربوط به برند خود علاوه بر روش های سنتی، از روش های جدیدی مانند سفارش پوشاک تبلیغاتی استفاده می کنند. انواع پوشاک و تی شرت تبلیغاتی و کلاه تبلیغاتی که نام برندشما بر روی بخش هایی از آن حک می شود می تواند محصولی مفید برای معرفی برند شما باشد. ضمن آن که شما می توانید برای کارکنان شرکت به همین شیوه لباس فرم اداری سفارش بدهید.\nمشاهده انواع پوشاک تبلیغاتی\n1 - بی کیفیت نخریم\nکیفیت را فدای قیمت نکنید ! با توجه به بازار به شدت رقابتی در حوزه تولید محصولات تبلیغاتی، شرکت ها برای کم کردن قیمت به متریال های درجه 3 و 4 رجوع میکنند که این امر رابطه مستقیم با کیفیت محصول و راندمان آن خواهد داشت از چند شرکت استعلام قیمت کنید و حتما نمونه های محصولات آنها را دریافت و از نزدیک مقایسه کنید\nپاور بانک تبلیغاتی از جمله هدایای تبلیغاتی جدید و مفیدی است که می توانید برای معرفی برند خود از آن استفاده کنید. زیرا امروزه به دلیل گسترش استفاده از موبایل در زندگی افراد، نیاز به لوازم جانبی آن بیش از پیش احساس می شود. پاوربانک از جمله لوازمی است که همه افراد در مواقعی که به پریز برق دسترسی نداشته باشند برای شارژ دستگاه های موبایل و تبلت خود به آن احتیاج خواهند داشت.\nمشاهده انواع پاوربانک\nمشاهده انواع فلش مموری\nلیوان سرامیکی تبلیغاتی انتخاب نخست مدیرانی است که می خواهند هدیه تبلیغاتی خاص با کاربرد روزمره و دائمی به مشتریان خود ارائه کنند. این محصول علاوه بر کیفیت و یبایی به دلیل کاربرد دائمی به صورت مداوم برند شما را در معرض دید مشتریان قرار خواهد داد.\nمشاهده انواع لیوان تبلیغاتی\nمن و همکارانم به عنوان یک تیم فعال و متخصص در حوزه هدایای تبلیغاتی می توانم به شما در رابطه با خرید و سفارش هدیه تبلیغاتی راهنمایی دهم.\nآرش ترکمان مدیریت گروه هدایای تبلیغاتی گیفتو واتساپ 09021012930\nپراستفاده ترین هدایای تبلیغاتی از نظر مشتریان این آمار بر اساس میزان درخواست و فروش هدایای تبلیغاتی در سال 1399 بعد از بررسی و درخواست مشتریان بذست آمده است\n2 - هدیه هدفمند\nهدفمند سفارش هدیه تبلیغاتی دهید ! این مورد بسیار اهمیت دارد، محصول یا هدیه تبلیغاتی شما می تواند با توجه به فصل سرما یا گرما، با توجه به رده سنی، با توجه رده شغلی و حتی با تفکیک جنسی مورد انتخاب قرار بگیرد حتما برای انتخاب هدایا وقت کافی قرار دهید، صرفا با توجه به کمبود زمان یک محصول را بعنوان هدیه تبلیغاتی شرکتتان سفارش ندهید !\nساعت دیواری تبلیغاتی از جمله انتخاب های موسسات و سازمان هایی است که درصدد تهیه هدایای تبلیغاتی خاص برای ارائه به شرکت ها و موسسات همکار هستند و در عین حال مشتریان و کارمندان نیز جزو جامعه هدف آن ها هستند. بهترین پیشنهاد هدایای تبلیغاتی برای موسساتی که با شرکت های خدماتی همکاری می کنند، استفاده از محصولاتی کاربردی است.\nمشاهده انواع ساعت تبلیغاتی\nپیشنهاد ما در انتخاب هدایای تبلیغاتی برای کلیه شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی، ساک تبلیغاتی است. این محصول یک از کاربردی ترین هدایایی است که می توانید به مشتریان یا پرسنل خود ارائه نمایید. زیرا در صورتی که کسب و کار شما یک برند تولیدی باشد، محصولی برای ارائه دارید و ساک دستی محصول محل مناسبی برای معرفی لوگو و برند شما خواهد بود. همچنین\nمشاهده انواع ساک دستی\nمشاهده انواع خودکار\n3 - زیاده روی نکنیم !\nزیاده روی نکنین ! منظور ما از این مورد این هست که درست هست شما محصول تبلیغاتی را به عنوان هدیه به مخاطب خود میدهید ولی در میزان چاپ طرح یا پیام تبلیغاتی زیاده روی نکنید ! هرچه متن یا پیام یا لوگو شما به نسبت فضای یک محصول تناسب بهتری داشته باشد و فضای کمتری را بگیرد مخاطب شما در هنگام استفاده از آن حس بهتری دارد\nکیفیت مهم هست\nهدیه تبلیغاتی بی کیفیت قطعا برند شما را بی اعتبار می کند.\nهدیه تبلیغاتی را متناسب با مخاطب و مناسبت مورد نظر انتخاب کنید\nرعایت میزان تبلیغ\nهدیه تبلیغاتی را باید حاوی لوگو یا پیام تبلیغاتی شما باشد.اما زیاده روی نکنید !\nبسته بندی مهم است\nمحصول یا هدیه تبلیغاتی شما باید با بسته بندی یا پک، جلوه بهتری دارد.\nماندگاری کدام هدیه تبلیغاتی بیشتر است ؟ این آمار بر اساس بررسی و پرسشنامه هایی که توسط مشتریان این حوزه تکمیل شده است جمع آوری گردیده\n4 - کرونا !\nمنظور ما از انتخاب هوشمند این هست که شما می توانید با توجه به نیاز جامعه هدیه تبلیغاتی سفارش دهید ! کرونا ! بله ویروس کرونا با توجه به اینکه چالش و آسیب های زیادی داشت اما باعث ایجاد فرصت نیز شد. در حوزه هدایای تبلیغاتی ماسک پزشکی با لوگو تبلیغاتی یا شیلد تبلیغاتی یا پک بهداشتی جزو محصولاتی بود که در این تایم استفاده زیادی داشت.\nهدیه تبلیغاتی با قیمت کم یا ارزان\nهدیه تبلیغاتی با قیمت متوسط\nکیف یا کولی متوسط\nهدیه تبلیغاتی با ارزش خرید بالا\nست قلم نفیس\nفلش مموری با حجم بالا\n5 - کیفیت چاپ\nاولین آیتم در ابتدای توضیحات ما اشاره به کیفیت محصول بود. همانطور که کیفیت محصول را همیشه باید مد نظر قرار داد باید در مورد کیفیت چاپ نیز دقت شودخدمات چاپ هدایای تبلیغاتی بسیار گسترده و تنوع دارد، شما می توانید یک خودکار تبلیغاتی را با هزینه 100 تومان چاپ کنید و میتوانید با هزینه 200 تومان نیز چاپ کنید !؟ نکته مهم ماندگاری کیفیت چاپ هست، در کیفیت ارزان نتیجه این هست محصول شما 1 سال ماندگاری دارد اما چاپ لوگو شما 3 ماه نهایتا اما با انتخاب چاپ بهتر میتوانید ماندگاری چاپ و محصول را در یک سطح نگه دارید.\nیکی از نکات حائز اهمیت برای اینکه شما بخواهید با مجموعه معتبر و حرفه ای کار کنید، بررسی سابقه و گواهینامه های تخصصی آن مجموعه می باشد. تجربه در هرکاری باعث می شود که در هزینه و زمان صرفه جویی شود، استفاده از مراکز فروش هدایای تبلیغاتی باعث عدم اتلاف وقت و هزینه شما می شود.\nبیش از هزاران نمونه کار\nهدایای تبلیغاتی یکی از راه های موفقیت در تبلیغات و بازاریابی است ، بنابراین شما حتما می خواهید چاپ لوگو شما برجسته و حرفه ای به نظر برسد. همراه چندین روش مختلف چاپ هدیه تبلیغاتی وجود دارد. تلاش و درک همه روشهای مختلف می تواند خیلی سخت و باعث سردرد شما شود 🙂 از چاپ روی صفحه کاغذ گرفته تا حکاکی و گلدوزی با لیزر ، هر یک از مراحل چاپ منحصر به فرد است. درباره نحوه چاپ آرم روی هدایای تبلیغاتی و اینکه کدام یک از شیوه های چاپ برای هر روش بهتر است بیشتر بدانید! جهت آشنایی بیشتر با شیوه های چاپ کلیک کنید\nبررسی قیمت هدیه تبلیغاتی\nدر وب سایت هدایای تبلیغاتی گیفتو همه محصولات به همراه قیمت می باشند. شما جهت چک کردن قیمت هدیه تبلیغاتی می توانید از طریق آدرس www.gifto.ir اقدام به مشاهده و بررسی قیمت هدیه تبلیغاتی کنید.


ایران پاتوق > سلامتی > پوست و مو > رفع جوش بدن چگونه جوش پشت بدن و شانه را چگونه از بین ببریم؟\nرفع جوش بدن , رفع جوش های بدن , راههای رفع جوش بدن , روش سریع رفع جوش بدن , چگونه جوش پشت بدن و شانه را چگونه از بین ببریم؟ , رفع جوش پشت بدن و شانه , از بین بردن جوش پشت بدن و شانه\nآب یک گریپ‌فروت متوسط و یا لیمو را با نصف فنجان شکرمخلوط کنید.\nپشتتان را با آن ماساژ دهید. بعد بشویید.\nرمانهای شیمیایی مثل ژل بنزوئل پوکساید و سالیسیلک اسید برای خشک کردن جوش‌ها موثر است اما حتما با پزشکتان مشورت کنید.\nیکی از دلایل جوش بدن استفاده از صابون‌ها و شامپوهای با خاصیت قلیایی بالاست این محصولات بهداشتی معمولا pHبالای ۵ دارند در حالیکه که نباید مواد قلیایی بیشتر از ۴ درصد به پوست بزنید. داخل یک قوطی تمیز و خالی شیشه پاک کن ترکیب نصف به نصف آب تصفیه شده و بدون کلر و سرکه سیب را مخلوط کنید و بعد از حمام از با اسپری به پشت و شانه بپاشید. و بگذارید جذب پوست شود و تا می‌توانید از شامپو و صابون‌های سبک مثل صابون بچه استفاده کنید.\nعلت و راه درمان جوش های کتف و کمر چیست؟\nجوش پشت کمر برای بیماران می تواند بسیار خسته کننده باشد چون پوست کمر مانند پوست صورت معمولا در معرض تولید بیش از حد سموم قرار ندارد و این جوش ها به عنوان مشکلی خارج از کنترل در قسمت های بزرگتر دیده می شود.\nقسمت کمر و شانه ها را می توان به سادگی پوشاند اما با این حال باز هم برایمان ایجاد مشکل می کنند و مخصوصا در خانم ها باعث آسیب رسیدن به اعتماد بنفس می شود. همچنین متاسفانه بیشتر کسانی که از آکنه صورت رنج می برند این مشکل را با کمر و شانه ها نیز دارند. بیماری جوش کمر در مردان شایعتر از زنان است.\nزمانی که فولیکول های متصل در سطح پوست، باز شوند، جوش های سرسیاه تشکیل می شود. همچنین زمانی که کامدون ها باز هستند. علت سیاهی سر جوش، بر اثر واکنش غدد چربی با هواست. و بخاطر چرک کردن یا آلودگی غدد چربی، نیست.\nارسال شده در تاریخ 13 می 2018 توسط خدیجه ص با موضوع پوست و مو\nاز بین بردن جوش پشت بدن و شانهچگونه جوش پشت بدن و شانه را چگونه از بین ببریم؟راههای رفع جوش بدنرفع جوش بدنرفع جوش پشت بدن و شانهرفع جوش های بدنروش سریع رفع جوش بدن


اجرای نمای ورق کامپوزیت نمای ساختمان فرمانداری اسلامشهر - مهرسان فیدار\nبرچسب ها: آببندی نمای ساختمان,\tلاستیک سیلیکون,\tاجرای نمای کامپوزیت,\tنظارت بر اجرای نما,\tبرش و شیار ورق کامپوزیت,\tطراحی زیرسازی,\tخدمات مهندسی,\tشاپ دراوینگ,\tنقشه برداری,\tسیستم فیکس,\tآلومینیوم کامپوزیت,\tبازسازی نما,\tورق نما,\tورق کامپوزیت,\tنمای کامپوزیت,\tاجرای نما\nاجرای نما با ورق آلومینیوم کامپوزیت\nیکی از پروژه های این شرکت در سال 1394 بازسازی نمای ساختمان فرمانداری شهرستان اسلامشهر شامل طراحی ، خدمات مهندسی ، نظارت و اجرای نمای ورق کامپوزیت می باشد. مساحت حدودی این پروژه 2800 مترمربع می باشد و در مدت زمان 5 ماه انجام شده است.\nاجرای ورق کامپوزیت در این پروژه با سیستم فیکس روی قوطی های فلزی 40×40 انجام شده است. ورق کامپوزیت این پروژه از برند آلوسوییس باند بوده و دارای ضخامت 4 میلیمتر می باشد. ستونهای پروژه نیز از ورق کامپوزیت نورد شده می باشد. نمای این ساختمان قبل از اجرای نمای کامپوزیت ، دارای پوشش سنگ بوده است و برای اجرای نما قسمتی از نمای سنگی که مجاور با اسکلت فلزی ساختمان بوده است تخریب شده و از اسکلت اصلی ساختمان مهار زیرسازی نما گرفته شده است. در سیستم آببندی نمای ساختمان از لاستیک سیلیکونی استفاده شده است و همین موضوع باعث شده است تا لاستیکها طی سالیان متعدد پس از اجرا ، به همان فرم اولیه روی نما باقی بماند.\nخدمات مهندسی این پروژه شامل نقشه برداری ازبیلت ، طراحی نقشه های زیرسازی ، تهیه نقشه های شاپ دراوینگ ، تهیه نقشه های برش و ساخت ورق های کامپوزیت و نظارت و اجرای نمای این پروژه با مشارکت شرکت مهرسان فیدار انجام پذیرفته است.


تصویب طرح کاهش مالیات املاک تجاری کلگری به دنبال تظاهرات کسب‌و‌کارها | پیکوبینو\nتصویب طرح کاهش مالیات املاک تجاری کلگری به دنبال تظاهرات کسب‌و‌کارها\nساعاتی بعد از تظاهرات چند صد نفری صاحبان کسب‌و‌کار در بیرون از ساختمان شورای شهر کلگری، اعضای این شورای در قالب طرحی فوری تصویب کردند که با کاهشی ۶۰ میلیون دلار در بودجه شهری و با برداشت ۷۱ میلیون دلاری از حساب ذخیره، مالیات املاک تجاری را کاهش دهند.\nتقریبا بیشتر از نیمی از کسب‌و‌کارها در کلگری امسال با افزایش بیش از ۱۰ درصدی مالیات‌های املاک خود روبرو شده بودند که بخشی از آن ناشی از کاهش مالیات دریافتی از املاک داون‌تاون بود، جایی که شمار دفاتر خالی هنوز زیاد است و فشار مالیاتی آن بر دوش بقیه کسب‌و‌کارها می‌افتد.\nدوشنبه ۱۵ عضو شورا در این رای‌گیری طرح کاهش فشار مالیاتی بر کسب‌و‌کارها را تصویب کردند.\nدر این طرح که به رهبری شان کیتینگ تصویب شد، آمده است: «در مجموع مبلغ ۱۳۰.۹ میلیون دلار (یک بار) استفاده خواهد شد تا کاهشی حداقل ۱۰ درصدی را در مالیات عایدی از املاک تجاری بین ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ ایجاد کند.»\nطرح آقای کیتیگ از شهرداری می‌خواهد که با حذف برنامه‌ها، خدمات یا نیروهای شاغل، این کاهش بودجه را پیاده کند.\nاین طرح از پشتیبانی ۹ عضو دیگر شورا برخوردار بود: وارد ساترلند، دایان کالی-ارکهارت، ایوان وُلی، جورج چاهال، جف دیویسون، پیتر دیمانگ، جو مگلیوکا، شان چو و جیان-کارلو کارا.\nشورا بعد از بحثی ۵ ساعته که از ۸ صبح شروع شده بود موفق شد این طرح را تصویب کند. این در حالی بود که آقای ناهید ننشی، شهردار کلگری چندان موافق آن نبود و گفت که به نظرش طرحی گزاف برای «بهبودهای حداقلی» را شاهدیم و از ابهامات طرح نگران بود. با این حال او هم بعد از بحث‌های دوشنبه صبح، به آن رای مثبت داد.\nدر سه سال اخیر، ارزش برج‌های اداری در داون‌تاونِ کلگری بیش از ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است و در نتیجه ۳۰۰ میلیون دلار از درآمدهای مالیاتی از بین رفته است.\nهمین حالا هم شورای شهر مجبور به استفاده از حساب ذخیره برای کاهش اثرات منفی کاهش درآمدهای خود شده است و در دو سال اخیر ۸۶ میلیون دلار برداشت داشته تا افزایش ۵ درصدی مالیات املاک تجاری را خنثی کند.\nاما کسب‌و‌کارها می‌گویند که این تنها یک راه‌حل کوتاه مدت است و خواستار یک استراتژی بلندمدت‌تر برای کاهش استرس و پریشانی شده‌اند، زیرا افزایش ارزش املاک داون‌تاون حداقل تا چند سال دیگر دور از انتظار است.\nتظاهرات قبل از جلسه\nقبل از برگزاری جلسه، صاحبان کسب‌و‌کارها و طرفدارانشان در میدانِ روبروی شورا حضور یافتند تا نظراتشان را به گوش اعضای شورا برسانند.\nباب پِلزِر، یکی از کارفرماها می‌گفت: «من از پرداخت چیزی که ندارم، خسته شده‌ام. به نظرم یکی از مشکلات بزرگ ما، هزینه‌های شهرداری است. ما نیازی به کمک مالی نداریم. یک شهرداری بامسئولیت می‌خواهیم.»\nیکی دیگر از حاضران، مایکل اِوِنز می‌گفت: «باید با اهالی کلگری صداقت داشت و واقعیت را به آنها گفت. این مشکل از سمت مخارج است. درست است که مشاغلی در شهرداری از بین خواهند رفت، اما آخر کارکرد اصلی شهرداری که استخدام و اشتغالزایی نیست.»\nآقای وولی، عضو شورای کلگری می‌گوید برنامه کاهش ۶۰ میلیونی فقط یک شروع است: «به نظر من باید در ماه‌های آینده خیلی خیلی عمیق‌تر به این مشکل بپردازیم.»\nجزئیات کاهش مخارج\nماه آینده جزئیات کاهش مخارج اعلام خواهد شد. خانم کالی-ارکهارت از کاهش مخارج در کوتاه‌مدت ابراز تاسف کرده است ولی می‌گوید این راه‌حلی برای یک وضعیت اضطراری بود: «ما داشتیم به آخر خط می‌رسیدیم.»\nشاید این طرح ایده‌آل نباشد اما یک شروع مهم و لازم بود. با اینکه نامه‌های مالیاتی ۲۰۱۹ قبلا ارسال شده‌اند اما قبض‌های مالیاتی که تحت تاثیر این کاهش مالیاتی قرار می‌گیرند نهایتا تا ۱ آگوست تعدیل خواهند شد.\nمقاله قبلیبهترین سفرهای یک روزه نزدیک ونکوور\nمقاله بعدیدستگیری نوجوان کامارو سوار به خاطر سرعت غیرمجاز\nدریاچه دیدنی Kananaskis و جاذبه‌های آن


قوانین - تیچ ایت\nحرکات نشاط بخش\nقوانین تیچ ایت\nاستفاده ازخدمات تیچ ایت، نیازمند پذیرفتن قوانین مندرج در سایت تیچ ایت می‌باشد و هیچگونه تعهدی در قبال متخصص خارج از این شرایط ندارد.\n۱-\tزمان کلاس های تیچ ایت 90 دقیقه\n۲-\tبررسی شایستگی متخصصین بطور مستقیم بر اساس نظرات دانش‌آموزان که با آنها کلاس داشته اند می‌باشد.\n۳-\tدر صورت عدم حضور متخصص وجه کلاس به طور کامل به دانش‌آموز استرداد می‌شود و متخصص مشمول جریمه خواهد شد.\n۴-\tمکان برگزاری کلاس‌ها بین منزل دانش آموز و محل تدریس متخصص یا مکان توافقی در گردش است.\n۵-\tدر صورت عدم رعایت موازین اخلاقی توسط متخصص و گزارش تخلف وی از طرف دانش‌آموز متخصص بازخواست شده و پس از تایید پشتیبان حذف خواهد شد.\n۶-\tدر صورت استمرار سطح متخصص در وضعیت طلایی پاداش‌های ویژه به او تعلق می‌گیرد.\n۷-\tبرای استفاده از آموزشگاه های غیرطرف قرارداد مسئولیت با خود کاربران خواهد بود.\n۸-\tکاربران باید نسبت به تعهداتشان پایبند باشند(سروقت بودن، دردسترس بودن)\n۹-\tدر صورت بروز تخلف توسط دانش‌آموز در مرحله ی درخواست به متخصص و گزارش متخصص مبلغ مربوط به کلاس بلوکه شده و به دانش آموز باز پس داده نمیشود.\n۱۰-\tاولویت نشان دادن کاربران در جستجو، بر اساس تعداد کلاسهای تیچ ایت برگزار شده می‌باشد.\n۱۱-\tمتخصصین موظفند بر اساس استانداردهای تدریسی تیچ ایت کلاس ها را برگزارکنند.\n۱۲-\tنحوه ی امتیازدهی به متخصصین در سامانه تیچ ایت صرفا بر اساس عملکرد آنها در سامانه بوده و سوابق تحصیلی آنها مدنظر نمی باشد.\nتیچ ایت ، یاد بده یاد بگیر\nتیچ ایت سامانه جامع آموزش خصوصی کشور، پیشرو در زمینه آموزش خصوصی و کارآفرینی برای متخصصین\nمشهد/بلوار معلم/نبش چهارراه سیدرضی/پلاک 456\n© 2018 تمامی حقوق سایت متعلق به سامانه تیچ ایت می باشد\nتیچ ایت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد


نقش زنان در تشکیل نهضت های دوره قاجار-جوابگو\nس: به نقل از امام خمینی زنان چه نقشی در تشکیل نهضت داشتند؟\nجنبش هايى كه در ايران بوده است ، جنبش هاى اصيلى كه در ايران بوده است قبل از اين دوره رژيم پهلوى ، جنبش تنباكو، جنبش مشروطيت ، زن ها همدوش با مردها فعاليت مى كردند، زن ها در جامعه بودند و با مردها راجع به امور سياسى و امور اجتماعى و گرفتارى هاى مملكت خودشان فعاليت مى كردند. همانطورى كه مردها آنوقت قيام مى كردند و قيام كردند براى اينكه قضيه تنباكو را كه همه چيز ما را به باد داده بود جلوگيرى از آن قرارداد بكنند، زن ها هم در آنوقت شريك بودند.\nسابق هم فعاليتى كه زن ها داشتند، فعاليتى كه در هر گرفتارى كه حالا من دو تايش را از آن اسم بردم كه قضيه تنباكو و مشروطيت كه بيشتر از چيزهاى ديگر بود.\nديدند كه حكم نيم سطره يك مرجع مذهبى مورد علاقه مردم داراى چنان قدرتى است كه دولت انگلستان و دربار قدرتمند قاجار را به زانو درآورد و نيز دريافتند كه زنان در آن نهضت نقش اساسى داشتند.\nدر مشروطه و پس از آن نيز زنان بويژه قشر متوسط محروم آنان هستند كه مى توانند با قيام خود، مردان را به ميدان بكشند.\nنقش زن ها در جامعه آنقدرى كه من يادم است و آنقدرى كه تاريخ به ما گفته است ، در چند نهضت كه در ايران واقع شد، نهضت تنباكو، نهضت مشروطه ، قضيه 15 خرداد، نقش زن ها بالاتر از مردها اگر نبود، كمتر نبود.\nبحمدالله زن ها در اين جمهورى اسلامى چنانچه در همه مسائلى كه عمومى پيش آمده است براى ايران پيشقدم بوده اند در مساله تنباكو پيشقدم بوده اند، در مساله مشروطيت پيشقدم بوده اند.\n صحيفه نور جلد:9 صفحه :232 تاريخ سخنرانى :8/7/58\n صحيفه نور جلد:9 صفحه :234 تاريخ سخنرانى :8/7/58\n صحيفه نور جلد:16 صفحه :125 تاريخ سخنرانى :25/1/61\n صحيفه نور جلد:18 صفحه :263 تاريخ سخنرانى :19/1/63\n صحيفه نور جلد:19 صفحه :280 تاريخ سخنرانى :11/12/64


مهمترین علاج بازار سرمایه - خانه انگلیسی\nبه گزارش خانه انگلیسی، خبرنگاران - روز های سیاه بازار سرمایه ایران تمامی ندارد.\nبه گزارش خانه انگلیسی ، در فضا تورمی کشور تیم تازه اقتصادی برای گذر از مسائل کشور اقدام به فروش اوراق همچون دولت قبلی کرده است. اگرچه ترجیح افراد در این شرایط تورمی سرمایه گذاری با بازدهی بالا تر است اما اوراق دولتی از طریق پول های کلان باید خریداری شود . در کنار این امر، تمامی بازار ها قفل شده است و جریان نقدینگی در حال کنترل شدن و سرازیر شدن به سمت اوراق است. این راه در کوتاه مدت می تواند تسکین دهنده باشد ولی در بلند مدت با توجه به سررسید اوراق و کسری بودجه دولت باعث بروز مسائل جدی تر خواهد شد. به نوعی در یک اقتصاد بسته و عدم سرمایه گذاری در حوزه مختلف تا زمانی که ادامه داشته باشد راهکار ها به چاپ پول و در نهایت به تورم و ابر تورم ختم می شود.\nهمچنین در حالی که فروش اوراق در دستور کار اولیه دولت است، طرح های پیشران اقتصادی و ساخت مسکن آن هم به صورت میلیونی در شرایطی که ورود ارز به کشور در کمترین حالت خود به سر می برد، مجدد سناریو توسعه نقدینگی رقم می خورد و یک چرخه باطل باز هم ادامه پیدا می کند. به نوعی تا زمانی که دولت بخواهد اقدامات فعلی را ادامه دهد هرگونه رشد بازار می تواند فرصت خروج در نظر گرفته بشود تا آغاز یک حرکت صعودی بلند مدت. البته یک سناریو همچنان وجود دارد و آن هم اتفاقات سال 99 و رشد وحشتناک بازار است که آن هم اگر دولت بخوهد می تواند دوباره رقم بزند ولی بعید به نظر می رسد.\nاما سیگنال های مذاکرات و احتمال توافق، اگر این اتفاق به واقع رقم بخورد و دلار در کوتاه مدت یک حرکت نزولی اندک را تجربه کند، در بلند مدت می تواند به مهم ترین علاج بازار تبدیل شود. زیرا ورود ارز به کشور تسهیل خواهد شد و صادرات شرکت های بورسی نیز رونق خواهد گرفت و عملا اثر کاهش قیمت دلار با فروش بهتر شرکت ها و عدم فشار بیشتر دولت برای فروش اوراق کمرنگ خواهد شد.\nتاریخ انتشار: 8 آذر 1400 آخرین بروزرسانی: 8 آذر 1400 گردآورنده: englishhome.quiz1.ir شناسه مطلب: 30525\nبه "مهمترین علاج بازار سرمایه" امتیاز دهید\nدیدگاه های مرتبط با "مهمترین علاج بازار سرمایه"


چه خبر | آنچه که زنان آرزو دارند مردان درباره آنها بدانند\nآنچه که زنان آرزو دارند مردان درباره آنها بدانند روابط عاطفي\nچه خبر - زنان آرزو دارند مردان اين مسائل را درباره آنها بدانند\nمردان بايد به دنبال جواب اين سوالات باشند و درباره ي روحيات دروني زنان اطلاعات کافي داشته باشند تا بتوانند آنها را بهتر بشناسند و مهارت هاي خود را در زندگي مشترک افزايش دهند.\nبيشتر بدانيد : مرد‌ان در آرزوي داشتن اين زنان هستند!\nاين اشتباه است که مردان بخواهند منتظر بمانند تا يک روزي يک زن به آنها ابراز علاقه کند\nخانم ماري 38 ساله مقيم ايالت واشنگتن مي گويد : مردان و زنان در چگونگي برقراري ارتباط کاملا با يکديگر متفاوتند . زنان در چگونگي برقراري ارتباط و تماس هاي تلفني نمي توانند زمان زيادي را منتظر بمانند تا طرف مقابل با آنها تماس بگيرد.اگرتماس هاي تلفني از طرف مردان کم باشد باعث مي شود تا جذابيت خود را پيش زنان از دست بدهند. اينکه مردان در زمان برقراري ارتباط چه به صورت تلفني و چه به صورت حضوري چه رفتاري داشته باشند براي زنان بسيار مهم است.\nزنان به راحتي به کسي اعتماد نمي کنند\nخانم مارسي 29 ساله متولد لس آنجلس مي گويد : زنان خيلي راحت در کوچه و خيابان با مردم به صحبت مي نشينند و خيلي راحت مي توانند با يک لبخند به ديگران خود را نزديک کنند ولي اين به اين معنا نيست که به راحتي به کسي اعتماد کنند بلکه فقط مهارت زيادي در برقراري ارتباطات لحظه اي دارند.اما مردان در اين مورد بسيار ملاحظه کار هستند و حتي براي يک لحظه هم به سختي مي توانند باغريبه ها ارتباط برقرار کنند. مردها نبايد مدتي را به چشمان يک زن خيره بمانند و بعد ابراز علاقه کنند بلکه بهتر است از قبل دختري را زير نظر داشته باشند. ولي در زمان يرقراري ارتباط طوري رفتار کنند که انگار همه چيزکاملا اتفاقي است.\nمسائلي که مردان بايد در مورد همسرشان بدانند\nاينکه در زمان برقراري رابطه جنسي, تمايلات جنسي مردان از روي حقيقت باشد و يا اينکه فقط يک شهوت باشد براي زنان اهميت زيادي دارد\nاز نظر زنان نوع لباس پوشيدن مردان در هنگام برقراري رابطه جنسي تاثير زيادي برروي آنها خواهد داشت طوري که بايد تي شرتها و شلوارهاي شيک و زيبايي بپوشيد و از پوشيدن لباس هاي گشاد و زشت خودداري کنيد.تشويق و تعريف کردن از زنان هم مي تواند در ايجاد روابط تاثير گذار باشد .93 درصد از آراء نشان داده است که کمک کردن در کارهاي خانه و مخصوصا پخت و پز تاثير بسيار خوبي را روي زنان خواهد گذاشت.\nاين براي زنان بسيار مهم مي باشد که مردان دست در حساب و کتاب داشته باشند و حواسشان به تامين مالي آينده خانواده باشد\nخانم ليندا 37 ساله از ويرجينيا مي گويد : زنان از مرداني که در کار و درآمد شغلي خود ساده هستند متنفرند. از نظر زنان يک مرد ايده ال بايد اصطلاحا اهل عمل باشد و در طول روز براي از دست ندادن بيهوده ي زمان برنامه ريزي داشته باشند.\nبيشتر بدانيد : 8 اختلافي که زن و شوهرها در مورد پول دارند!\nزنان در تمامي لحظات به فکر استفاده از زمان براي برقراري ارتباط هستند\nمثلا يک روزي را در نظر بگيريد که به يک پارک تفريحي رفته ايد. زنان در اين شرايط در ابتدا خود را در ميان انبوهي از هيجانات پيدا مي کنند و در نهايت خيلي سريع به دنبال آن هستند که بتوانند در اين ميان تمام سهم خود را از لحظات شاد خود با کسي که در کنارش هستند تقسيم کنند و به خانه برگرشته و خود را ريلکس کرده و درباره ي لحظات گذشته صحبت کرده و خيلي سريع دوباره مي خواهند به استقلال خود برسند .اين روزها زنان استقلال زيادي نسبت به زمانهاي قبل دارند و کاملا مستقل هستند.\nزنان از يک بصيرت و بينش باطني برخوردارند طوري که بدون استفاده از زبان و به صورتي کاملا غير شفاهي مي توانند رهنمودهايي را برايتان داشته باشند\nزنان از غريزه ي زيادي برخوردار هستند. بنابراين مردان بايد بدانند که در مقابل سوالاتي چون : در حال انجام چه کاري هستي ؟ و يا اينکه اگر روزي من در کنارت نبودم چه خواهي کرد؟ حتما جواب درستي دهيد و بدانيد که اگر راستش را بگوييد و باعث ناراحتي طرف مقابل شويد بهتر از آن است که به او دروغ بگوييد و او اين دروغ را بفهمد. اگر فقط يکبار بفهمد که او را گول زده و يا به او دروغ گفته ايد شايد ديگر تا آخر عمر نتواند به شما اعتماد کند.\nهيچ زني به عنوان يک همسر نمي خواهد که مانند يک مادر رفتار کند\nمردان بعد از ازدواج نبايد از همسرشان توقع داشته باشند که مانند يک مادر با آنها رفتار شود. زنان مي دانند که اختلاف زيادي بين احترامي که يک مرد به همسر خود و مادر خود مي گذارد وجود دارد. نوع دوست داشتن و مدل عشق ورزيدن به مادر و همسر کاملا با يکديگر متفاوت است و مردان بايد به اين نکته خيلي اهميت دهند.\nبيشتر بدانيد : رفتار مادرانه با شوهر چه عواقبي دارد؟\nبه مشکلات و مسائلي که همسرتان برايتان بازگو مي کند اهميت دهيد\nبه موارد ريز هم توجه کنيد چرا که هر چه بيشتر به مسائل آنها اهميت دهيد از جذابيت بيشتري در برابر آنها برخوردار خواهيد بود. بدانيد که نوشيدني مورد علاقه و يا گل مورد علاقه ي همسرتان چه مي باشد. هميشه به ياد داشته باشيد که در اولين ملاقات چه لباسي به تن داشته است. زنان بايد مطمئن باشند که آنها يک شخصيت منحصر به فرد در برابر شما هستند.\nزنان براي رويارويي با هر مساله اي نياز به آمادگي دارند\nخانم تريش 28 ساله از ويرگينيا مي گويد : زنان براي پايان دادن به يک ارتباط هرچند ارتباطي کوتاه به کندي عمل مي کنند.حال با اين روحيه اي که زنان دارند هنگامي که مردان تصميم دارند که يک مطلبي را به پايان رسانند که باعث ناراحتي زن شود بايد به اين نکته توجه کنند که حتما قبل از بيان مساله با تواضع و مهرباني کل مساله را تجريه و تفکيک کند و به اين ترتيب بتوانند آمادگي کامل را براي زن در رويارويي با مساله ايجاد کنند.\nاميدوارم در اين مقاله هرچند کوتاه توانسته باشيم به مردان عزيز بگوييم که زنان از آنها چه مي خواهند.\nبيشتر بدانيد : مردان بهتر است اين نکات را درباره زنان بدانند!!\nبيشتر بدانيد : رازهايي زنانه که مردان بايد بدانند\nبيشتر بدانيد : 7 نکته اي که مردان دوست دارند همسرشان در مورد آنها بدانند!!\nبيشتر بدانيد : آنچه زنان از مردان مي خواهند! (ويژه آقايان)\nبيشتر بدانيد : رازهايي که مردان دوست دارند همسران شان بدانند