Какой диф автомат по номинальному току должен быть?
Дифавтоматы бывают разные - есть с токовой защитой, есть без. Наиболее распространены варианты без токовой защиты - обозначенный на них ток означает не уставку срабатывания, а максимальный ток, который длительно выдержат и смогут, без ущерба для себя, разорвать контакты автомата.

Таким образом, нужно брать ДА на ток, равный суммарному току установленных за ним автоматов защиты + запас (1.5-2 раза) - это если вы предполагаете, что у вас все линии будут нагружены "под уставку".

А так, для жилья,  берите 32А
Задача автомата (с защитой по току и без) защитить провода от перегрева. Это не обязательно должно быть короткое замыкание, защита включиться и при относительно долгой работе провода на большом токе. Поэтому каждому сечению провода предназначен свой номинал автомата.

В вашем случае речь идет о "входном" автомате, который обесточивает весь дом. От этого "входного" автомата идут короткие соеденительные провода на комнатные автоматы, следовательно номинал "входного" автомата, должен соовтетствовать толщине этих проводов.

Допустим мы взяли толщину этих проводов с запасом, но у нас есть ещё подходящий к счетчику провод. Да, задача автомата защищать провода после, но подобрав номинал по вводным проводам, мы обеспечим нормальный режим работы проводов до уличного столба.

Как правило, "входной" автомат ставят минимум на 32А.