Через сколько выключается компьютер?
Похоже, что вам пытаются торжественно впарить устройство АВР. Исполнительным элементом такого устройства АВР является пара больших-больших контакторов, у которых есть большие-большие контакты.

Чем больше контактор, тем хуже у него с нормированием времени переключения, А еще, во время переключения может гореть дуга, и гореть она может один полупериод, то есть 10ms.

Чтобы контакторы не перекрыло при переключении во время горения дуги, закладывают паузу 15 -20 ms, чтобы гарантированно все погасло. Отсюда и нижнее время переключения - 30 ms.

При переключении питания не страшно потерять 1 (один) полупериод, это 10 миллисекунд. Для того, чтобы гарантированно не улететь за рамки этого времени, приличные изобретатели ИБП закладывают у себя почти трехратный инженерный запас и говорят, что они переключаются за 4 ms

Мораль шлите этих электриков с их АВР на контакторах лесом.  Оно годится для того, чтобы перекидывать со ввода на ввод электроприводы агрегатов (за 30ms пускатели этих агрегатов не отвалятся), но никак не для телекома.
Все зависит от ёмкости входных конденсаторов. В серьезных блоках питания это нормированный параметр. Что бы комп не перезагрузился при переключении упса. А так фиг его знает. Можете меня цитировать