{"character_count": 233, "word_count": 1724
Article R4215-6
Les caractéristiques des matériels sont choisies de telle façon qu'ils puissent
supporter sans dommage pour les personnes et, le cas échéant, sans altérer leurs
fonctions de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute
surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des
dispositifs destinés à interrompre cette surintensité.
Les appareillages assurant les fonctions de connexion, de sectionnement, de
commande et de protection sont choisis et installés de façon à pouvoir assurer
ces fonctions.
Les conducteurs des canalisations fixes sont protégés contre les
surintensités.
Les matériels contenant des diélectriques liquides inflammables et les
transformateurs de type sec sont mis en œuvre et protégés de façon à prévenir
les risques d'incendie.

Références
Articles faisant référence à l'article


Décret n° 2010-1017 du 30 août 2010 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des installations électriques - article 1 ENTIEREMENT_MODIF CREE source
    

Références faites par l'article


      2010-08-30 CREE cible Décret n° 2010-1017 du 30 août 2010 relatif aux obligations des maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à recevoir des travailleurs en matière de conception et de réalisation des installations électriques - article 1 ENTIEREMENT_MODIF


      2011-12-16 CITATION cible Arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux dispositions particulières applicables à certains laboratoires et plates-formes d'essais - article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2011-12-30


