  
 
 
 
2019 -036  Página 1 de 16 
 
 
 RESOLUCIÓN No.  
 
SUBSECRETARÍA DE LA CALIDAD  
 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 de la Constitución de la República del 
Ecuador, “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 
elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa  sobre su contenido y 
características”;  
 
Que, el Protocolo de Adhesión de la República del Ecuador al Acuerdo por el que se establece la 
Organización Mundial del Comercio, OMC, se publicó en el Registro Oficial -Suplemento No. 853 del 
2 de enero de 1996;  
 
Que, el Acuerdo de Obstáculos Técnicos al Comercio - AOTC de la OMC, en su Artículo 2 establece 
las disposiciones para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por 
instituciones del Gobierno Central y su notificación a los demás  Miembros;  
 
Que,  el Anexo 3 del Acuerdo OTC, establece el Código de Buena Conducta para la elaboración, 
adopción y aplicación de normas;  
 
Que, la Decisión 376 de 1995 de la Comisión de la Comunidad Andina creó el “Sistema Andino de 
Normalización, Acreditac ión, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología” , 
modificado por la Decisión 419 del 30 de julio de 1997;  
 
Que,  el artículo 1 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad señala “(…) Esta ley tiene como 
objetivo establecer el marco jurídico destinado a:  i) regular los principios, políticas y entidades 
relacionados con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que facilite el 
cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia; ii) Garantizar el cumpl imiento de 
los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, 
animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas 
engañosas y la corrección y sanción de estas p rácticas; y, iii) Promover e incentivar la cultura de la 
calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana.” ; 
 
Que, de conformidad con el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 11  256 del 15 de julio de 2011, 
publicado en el Registr o Oficial No. 499 del 26 de julio de 2011; las normas técnicas ecuatorianas, 
códigos, guías de práctica, manuales y otros documentos técnicos de autoría del INEN deben estar 
al alcance de todos los ciudadanos sin excepción, a fin de que se divulgue su cont enido sin costo;  
 
Que, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo No. 338 publicado en el Registro Oficial -Suplemento  No. 
263 del 9 de Junio de 2014, establece: “Sustitúyanse las denominaciones del Instituto Ecuatoriano 
de Normalización por Servicio Ecuatoriano d e Normalización. (…)” ; 
 
Que, mediante Resolución No. 1 8 037 del 25 de enero  de 201 8, publicada en el Registro Oficial 
No. 189 del 27 de febrero de 201 8 se oficializó con el carácter de Obligatorio  la Primera Revisión  
del reglamento técnico ecuatoriano , RTE INEN 141 (1R) “Requisitos de seguridad y eficiencia 
energética para transformadores de distribución ”, la mism a que entró en vigencia el 26 de agosto  
de 201 8; 
 
Que,  el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, de acuerdo a las funciones determinadas en 
el literal b) del artículo 15, de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, manifiesta: “ b) Formular, 
en sus áreas de competencia, luego de los análisis técnico s respectivos, las propuestas de normas, 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, los planes de trabajo, así 
como las propuestas de las normas y procedimientos metrológicos;(…)” ha formulado el proyecto   
 
 
 
2019 -036  Página 2 de 16 
 
 
 de Segunda Revisión del reglamento técnico ecuatoriano , PRTE INEN 141 (2R) “Requisitos de 
seguridad y eficiencia energética para transformadores de distribución ”; 
 
Que, en conformidad con el numeral 2.9.2 del artículo 2 del Acuerdo de Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la OMC y, el artículo 12 de la Decisión 827 de la Comisión de la Comunidad Andina, 
CAN, se Notificará  a través de la Secretaría General correspondiente el mencionado proyecto de  
reglamento técnico ; 
 
Que,  el inciso primero del artículo 29 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad manifiesta: 
“La reglamentación técnica comprende la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos 
técnicos necesarios para precautelar los obje tivos relacionados con la seguridad, la salud de la vida 
humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la protección del consumidor contra 
prácticas engañosas ”; 
 
Que, mediante Resolución COMEX No. 020 -2017 del Comité de Comercio Exterior, entró en 
vigencia a partir del 01 de septiembre de 2017 la reforma íntegra del Arancel del Ecuador;  
 
Que,  la Decisión 827 de 18 de julio de 2018 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los 
“Lineamientos para la elaboración, adopción y apl icación de reglamentos técnicos y los 
procedimientos de evaluación de la conformidad en los Países Miembros de la Comunidad Andina 
y a nivel comunitario”;  
 
Que,  mediante Acuerdo Ministerial 18 152 del 09 de octubre de 2018, el Ministro de Industrias y 
Productividad encargado, dispone a la Subsecretaría del Sistema de la Calidad, en coordinación 
con el Servicio Ecuatoriano de Normalización – INEN y el Servicio de Acreditación Ecuatoriano – 
SAE, realizar un análisis y mejorar los reglamentos técnicos ecuato rianos RTE INEN; así como, los 
proyectos de reglamentos que se encuentran en etapa de notificación, a fin de determinar si cumplen 
con los legítimos objetivos planteados al momento de su emisión;  
 
Que,  por Decreto Ejecutivo No. 559 vigente a partir del 14 de noviembre de 2018, publicado en el 
Registro Oficial -Suplemento No.  387 del 13 de diciembre de 2018, en su artículo 1 se decreta 
“Fusiónese por absorción al Ministerio de Comercio Exterior e Inversio nes las siguientes 
instituciones: el Ministerio de Industrias y Productividad, el Instituto de Promoción de Exportaciones 
e Inversiones Extranjeras, y el Ministerio de Acuacultura y Pesca”;  y en su artículo 2 dispone “Una 
vez concluido el proceso de fusión  por absorción, modifíquese la denominación del Ministerio de 
Comercio Exterior e Inversiones a Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 
Pesca”;  
 
Que, en la normativa ibidem en su artículo 3 dispone “Una vez concluido el proceso de fusión  por 
absorción, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones, y delegaciones 
constantes en leyes, decretos, reglamentos, y demás normativa vigente, que le correspondían al 
Ministerio de Industrias y Productividad, al Instituto de Promo ción de Exportaciones e Inversiones 
Extranjeras y, al Ministerio de Acuacultura y Pesca , serán asumidas por el Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca”;  
 
Que, el literal f) del artículo 17 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad , establece que “ En 
relación con el INEN, corresponde al Ministerio de Industrias y Productividad; (…) f) aprobar las 
propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, 
en el ámbito de su competencia. (…)” , en consecuencia, es competente para aprobar y oficializar 
con el carácter de Obligatorio , la Segunda Revisión  del reglamento  técnico ecuatoriano,  RTE 
INEN  141 (2R) “Requisitos de seguridad y eficiencia energética para transformadores de 
distribución ”; mediante su publicación en el Registro Oficial, a fin de que exista  un justo equilibrio de 
intereses entre proveedores y consumidores;  
 
Que,  mediante Acuerdo Ministerial No. 11 446 del 25 de noviembre de 2011, publicado en  el 
Registro Oficial No. 599 del 19 de diciembre de 2 011, se delega a la Subsecretarí a de la Calidad la 
facultad de aprobar y oficializar las propuestas de normas o reglamentos técnicos y procedimientos   
 
 
 
2019 -036  Página 3 de 16 
 
 
 de evaluación de la conformidad propuestos por el INE N en el ámbito de su competencia de 
conformidad con lo previsto en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calida d y en su Reglamento 
General;  y, 
 
En ejercicio de las facultades que le concede la Ley,  
 
 
RESUELVE:  
 
ARTÍCULO 1. - Notificar el proyecto de Segunda Revisión  del: 
 
 
REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO PRTE INEN 141 (2R) 
“REQUISITOS DE SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA TRANSFORMADORES 
DE DISTRIBUCIÓN ” 
 
 
1. OBJETO  
 
 
1.1 Este reglamento  técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir los 
transformadores de distribución , previamente a la comercialización de productos nacionales e 
importados , con el propósito de proteger la seguridad de las personas  y el medio ambiente ; así 
como prevenir prácticas que puedan inducir a error.  
 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN  
 
 
2.1 Este reglamento técnico se aplica a los productos:  
 
2.1.1 Transformadores de distribución tipo: poste, subestación, pedestal (padmounted), sumergibles 
y secos  
 
2.1.1 .1 Transformadores monofásicos de potencia desde 3 kVA hasta 167 kVA, clase de aislamiento 
en medio voltaje (MV) ≤ 34,5 kV y en bajo voltaje (BV) ≤ 1.2 kV . 
 
2.1.1.2 Transformadores trifásicos de potencia desde 15 kVA hasta 2000 kVA, clase de aislamiento 
en medio voltaje (MV) ≤ 34,5 kV y en bajo voltaje (BV)  ≤ 1.2 kV . 
 
2.2 Los productos  que son objeto de aplica ción de este reglamento técnico  se encuentran 
comprendidos en la siguiente clasificación arancelaria:  
 
Clasificación 
Código  Designación del producto/mercancía  Observaciones  
85.04  Transformadores eléctricos, 
convertidores eléctricos estáticos (por 
ejemplo: rectificadores) y bobinas de 
reactancia (autoinducción).   
 - Transformadores de dieléctrico líquido:   
8504.21  - - De potencia inferior o igual a 650 kVA:   
 - - - De potencia inferior o igual a 10 kVA:   
8504.21.19.00  - - - - Los demás  Aplica a los productos/ 
mercancías citados en el campo 
de aplicación del reglamento 
técnico RTE INEN 141 (2R) . 8504.21.90.00  - - - Los demás    
 
 
 
2019 -036  Página 4 de 16 
 
 
 8504.22  - - De potencia superior a 650 kVA pero 
inferior o igual a 10.000 kVA:   
8504.22.10.00  - - - De potencia superior a 650 kVA pero 
inferior o igual a 1.000 kVA  Aplica a los productos/ 
mercancías citados en el campo 
de aplicación del reglamento 
técnico RTE INEN 141 (2R) . 8504.22.90.00  - - - Los demás  
 - Los demás transformadores:   
8504.32  - - De potencia superior a 1 kVA pero 
inferior o igual a 16 kVA:   
8504.32.10.00  - - - De potencia superior a 1 kVA pero 
inferior o igual a 10 kVA  Aplica a los productos/ 
mercancías citados en el campo 
de aplicación del reglamento 
técnico RTE INEN 141 (2R) . 8504.32.90.00  - - - Los demás  
8504.33.00.00  - - De potencia superior a 16 kVA pero 
inferior o igual a 500 kVA  
8504.34  - - De potencia superior a 500 kVA:   
8504.34.10.00  - - - De potencia inferior o igual a 1.600 
kVA Aplica a los productos/ 
mercancías citados en el campo 
de aplicación del reglamento 
técnico RTE INEN 141 (2R) . 8504.34.20.00  - - - De potencia superior a 1.600 kVA  pero 
inferior o igual a 10.000 kVA  
 
 
3. DEFINICIONES  
 
 
3.1. Para efectos de aplicación de este reglamento técnico se adoptan las definiciones contempladas 
en la s norma s NTE INEN -IEC 60076 -3, NTE INEN 2110 , NTE INEN 2111 y, las que a continu ación 
se detallan.  
 
3.1.1 Certificado de conformidad.  Documento emitido conforme a las reglas de un esquema o 
sistema de certificación, en el cual se puede confiar razonablemente que un producto, proceso o 
servicio debidamente identificado está conforme con un reglamento técnico, norma técnica u otra 
especif icación técnica o documento normativo específico.  
 
3.1.2  Consumidor . Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera, utilice o 
disfrute bienes o servicios.  Cuando el p resente reglamento mencione al c onsumidor, dicha 
denominación incluirá al u suario.  
 
3.1.3  Distribuidores o comerciantes. Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual 
venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los consumidores, a un 
cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al público.  
 
3.1.4  Embalaje.  Es la  protección al envase y al producto mediante un material adecuado con el 
objeto de protegerlo de daños físicos y agentes exteriores, facilitando de este modo su manipulación 
durante  el transporte y almacenamiento.  
 
3.1.5 Empaque o e nvase . Todo material primario o secundario que contiene o recubre al producto 
hasta su entrega al consumidor, con la finalidad de protegerlo del deterioro y facilitar su 
manipulación.  
 
3.1.6  Importador . Persona natural o jurídica que de manera habitual importa b ienes para su venta o 
provisión en otra forma al interior d el territorio nacional.  
 
3.1.7  Indeleble.  Que no se puede borrar.  
   
 
 
 
2019 -036  Página 5 de 16 
 
 
 3.1.8 Inspección. Examen de un producto proceso, servicio, o instalación o su diseño y 
determinación de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del juicio profesional, 
con requisitos generales.  
 
3.1.9 Límite aceptable de calidad (AQL).  Nivel de calidad que es el peor promedio tolerable del 
proceso cuando se envía una serie continua de lotes para muestreo de aceptación.  
 
3.1.10  Marca de conformidad de tercera parte.  Marca protegida, emitida por un organismo que 
realiza la evaluación de l a conformidad de tercera parte, que indica que un objeto de evaluación de 
la conformidad (un producto, un proceso, una persona, un sistema o un organismo) es conforme 
con los requisitos especificados.  
 
3.1.11 Marca o nombre comercial . Cualquier signo que sea apto para distinguir productos en el 
mercado.  
 
3.1.12  Organismo Acreditado.  Organismo de evaluación de la conformidad que ha demostrado 
competencia técnica a una entidad de acreditación, para la ejecución de actividades de evaluación 
de la conformidad, a través del cumplimiento con normativas internacionales y exigencias de la 
entidad de acreditación.  
 
3.1.13  Organismo Designado.  Laboratorio de ensayo, Organismo de Certificación u Organismo de 
inspección, que ha sido autorizado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones 
y Pesca (MPCEIP ) conforme lo establecido  por la  Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, para 
que lleve a cabo actividades específicas de evaluación de la conformidad.  
 
3.1.14  Organismo Reconocido.  Es un organismo de evaluación de la conformidad con competencia 
en pruebas de ensayo o calibraci ón, inspección o certificación de producto, acreditado por un 
Organismo de Acreditación que es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Multilateral (MLA) de 
IAF o del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA) de la Cooperación Internacional de Acreditación 
de Laboratorios (ILAC), según corresponda . 
 
3.1.15  País de origen . País de fabricación, producción o elaboración del producto.  
 
3.1.16 Productores o fabricantes.  Las personas naturales o jurídicas que extraen, industrializan o 
transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los consumidores.  
 
3.1.17  Prueba tipo.  La efectuada por el fabricante a un transformador representativo de una serie 
de transformadores de valores iguales e igual constitución, con el fin de demostrar el cumplimiento 
de las normas.  
 
NOTA Se considera que un transformador es representativo de otros, si es completamente idéntico en 
características y constitución; sin embargo la prueba tipo puede considerarse válida si es hecho sobre un 
transformador que tenga pequeñas desviaciones sobre los otros, Estas desviaciones serán objeto de acuerdo 
entre comprador y fabricante.  
 
3.1.18  Prueba de rutina.  Debe realizarse a cada transform ador en forma individual, para verificar 
que el producto cumpla con las especificaciones de diseño.  
 
3.1.19  Prueba especial.  Prueba diferente a las de rutina, acordado entre fabricante y comprador y 
exigible solo en el contrato particular.  
 
3.1.20 Transformador de distribución.  Un transformador para transferir energía eléctrica desde un 
circuito primario de distribución a un circuito secundario de distribución o circuito de servicio al 
consumidor. Normalmente los transformad ores de distribución van hasta 2000 kVA y hasta 34 500 
V. 
 
3.1.21 Transformador de distribución tipo pedestal.  Conjunto formado por un transformador de 
distribución  con un gabinete integrado en el cual se incluyen accesorios para conectarse en   
 
 
 
2019 -036  Página 6 de 16 
 
 
 sistemas de distribución  subterránea, este conjunto está destinado para instalarse en un pedestal y 
para servicio en intem perie.  
 
3.1.22 Transformador de distribución tipo poste . Es aquel transformador de distribución que por 
su configuración externa está dispuesto en forma adecuada para sujetarse o instalarse en un poste 
o en alguna  estructura similar.  
 
3.1.23 Transformador de distribución tipo subestación . Es aquel transformador de distribución que 
por su configuración externa está dispuesto en forma adecuada para ser instalado en una 
plataforma, cimentación  o estructura similar y su acceso está limitado por un área restrict iva. 
 
3.1.24 Transformador de distribución tipo sumergible.  Es aquel transformador de distribución que 
por su  configuración externa está dispuesto en forma adecuada para ser instalado en un pozo o 
bóveda y que está  expuesto a sufrir inundaciones.  
 
3.1.25 Transformador tipo seco.  Aquel en el cual el núcleo y los devanados no están sumergidos en 
un líquido aislante.  
 
 
4. REQUISITOS  
 
 
4.1 Requisitos de producto. Los productos objeto de este reglamento técnico deben cumplir como 
mínimo los requisitos establecidos en la tabla 1  y tabla 2 . 
 
Tabla 1. Requisitos de producto  
 
Producto  Norma de 
Requisitos y 
Métodos de 
Ensayo  Requisito  
Todos los productos objeto de 
este reglamento técnico  NTE INEN 2111 ; 
y, 5 Requisitos  
7.1.1 Medición de la resistencia de los 
devanados  
7.1.2 Medición de la relación de 
transformación, verificación de la 
polaridad y desplazamiento angular  
7.1.3 Medición de los voltajes de 
cortocircuito  
7.1.5 Medición de las pérdidas sin carga 
(en vacío) y corriente de excitació n 
7.2.2 Prueba de calentamiento  
NTE INEN 2116 ; 
y, 4.1 Pérdidas con carga  
4.2 Factores que afecta a los valores de 
pérdidas con carga y al voltaje de 
impedancia  
4.3 Requisitos previos para la 
determinación de las pérdidas con carga 
y el voltaje de impedancia  
5.1 Método del vatímetro, voltímetro y 
amperímetro  
5.2 Método del puente de impedancia.  
5.3 Procedimientos de ensayos  
5.4 Cálculo de las pérdidas con carga y 
del voltaje de impedancia a partir de los 
datos de  prueba    
 
 
 
2019 -036  Página 7 de 16 
 
 
 NTE INEN -IEC 
60076 -3; y, 9 Aislamiento de los cableados auxiliares 
(AuxW)  
10 Ensayo  de voltaje aplicado ( AV) 
- Voltaje de ensayo AC para Um < 1,1 
kV = 10 kV  
11.2 Ensayo  de voltaje inducido 
soportado (IVW)  
- Para transformadores monofásicos 
con Um ≤ 72,5 kV, con aislamiento no  
uniforme, con BIL ≤ 150 kV, que tiene 
un bushing de alto voltaje y que están 
conectados a tierra permanentemente 
en el  lado de alto voltaje, no se aplica el 
ensayo de voltaje inducido sobre este 
devanado. Sin embargo, el ensayo de 
voltaje  inducido se lo realiza aplicando 
sobre los terminales de un devanado, 
un voltaje para que se induzca otro 
sobre los  terminales de línea de alto 
voltaje  a tierra. Este voltaje es de 1 000 
V más 3,46 veces el voltaje nominal del 
devanado de  alto voltaje del 
transformador, pero en ningún caso el 
voltaje inducido de línea a tierra supera 
los 40000 V para transformadores con 
BIL de 125 kV o de 50 000 V para 
transformadores con BIL de 150 kV. 
Para este ensayo, el terminal  de neutro 
está conectado a tierra.  
13.1 Requ isitos para todos los ensayos 
de impulso tipo rayo  
13.2 Ensayo de impulso tipo rayo de onda 
completa (LI)  
NTE INEN 2112 ; 
y, 3.1 Determinación del rango de 
derivaciones  
3.2 Voltaje de derivación – Corriente de 
derivación. Categorías normales de 
variación de voltaje de derivaciones. 
Máximo voltaje de derivación  
4.1 Potencia de derivación. Derivaciones 
de potencia nominal - derivaciones de 
potencia reducida  
4.3 Especificación de la impedancia de 
corto -circuito  
4.4 Pérdidas bajo carga e incremento d e 
temperatura.  
NTE INEN 2126 ; 
y, 3. Disposiciones generales  
4.1 Límites de calentamiento  
4.2 Límites de calentamiento para 
transformadores sumergidos en aceite  
4.3 Reducción de calentamiento para 
transformadores que utilizan en agente 
refrigerante a temperatura elevada o 
condiciones especiales de refrigeración 
con aire    
 
 
 
2019 -036  Página 8 de 16 
 
 
 4.4 Reducción del calentamiento para 
transformadores diseñados para altitudes 
superiores a 1 000 m.s.n.m.  
4.5 Refrigeración por agua en 
transformadores  
NTE INEN 2128  3.1 Condiciones usuales de servicio.  
3.2 Condiciones inusuales de servicio  
4.1.1 Aislamiento.  
4.1.2 Operación a la potencia nominal  
4.1.3 Calentamiento en los devanados y 
en el aceite a altitudes superiores a 1 000 
m.n.s.m.  
4.1.4 Reducción de calentamiento  para 
transformadores diseñados para altitudes 
superiores a 1 000 m.s.n.m.  
4.1.5 Operación a una pote ncia (kVA) 
menor que la nominal  
 
Tabla 2 . Requisitos específicos  
 
Producto  Norma de 
Requisitos y 
Métodos de 
Ensayo  Requisito  
Transformadores 
monofásicos de distribución 
tipo poste, subestación, 
pedestal (padmounted) y 
sumergibles, autoenfriados 
en líquido aislante, de 
potencia desde 3 kVA hasta 
167 kVA, clase de aislamiento 
en medio voltaje (MV) ≤ 34,5 
kV y en bajo voltaje (BV) ≤ 1.2 
kV NTE INEN 2114  4 Requisitos  
Transformadores 
monofásicos de distribución 
tipo pedestal (padmounted), 
autoenfriados en líquido 
aislante, de potencia desde 3 
kVA hasta 167 kVA, clase de 
aislamiento en medio voltaje 
(MV) ≤ 34,5 kV y en bajo 
voltaje (B V) ≤ 1.2 kV  NTE INEN 2683  5.2 Niveles básicos de aislamiento de 
impulso y niveles de prueba dieléctrica  
5.4 Conectores y terminales  
5.5 Compartimientos de medio voltaje y 
bajo voltaje  
5.7 Preservación del aceite  
5.8 Tanques  
5.9 Componentes para sistemas de cable 
primario en anillo  
7.1.2 Ensayo del dieléctrico  
Transformadores trifásicos de 
distribución tipo poste, 
subestación, pedestal 
(padmounted) y sumergibles 
autoenfriados en líquido 
aislante, de potencia desde 
15 kVA hasta 2000 kVA, clase 
de aislamiento en medio 
voltaje (MV) ≤ 34,5 kV y en 
bajo voltaje (BV) ≤ 1.2 kV  NTE INEN 2115  4 Requisitos    
 
 
 
2019 -036  Página 9 de 16 
 
 
 Transformadores trifásicos de 
distribución tipo pedestal 
(padmounted) autoenfriados  
en líquido aislante, de 
potencia desde 15 kVA hasta 
2000 kVA, clase de 
aislamiento en medio voltaje 
(MV) ≤ 34,5 kV y en bajo 
voltaje (BV) ≤ 1.2 kV  NTE INEN 2684  5.2 Niveles básicos de aislamiento de 
impulso y niveles de prueba dieléctrica  
5.3 Voltaje de c ortocircuito  
5.5 Compartimientos de medio voltaje y 
bajo voltaje  
5.7 Preservación del aceite  
5.8 Tanques  
5.9 Componentes para un sistema de 
cable primario en malla  
7.1 Generalidades  
7.2 Ensayo del dieléctrico  
 
4.2 Especificaciones de eficiencia energética  
 
4.2.1 Los transformadores monofásicos y trifásicos de distribución tipo poste, subestación, 
pedestales (padmounted) y sumergibles autoenfriados en líquido aislante, objeto de este reglamento 
técnico, deben cumpl ir con los valores de eficiencia especificados en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Eficiencias mínimas permitidas para los transformadores de distribución  
(Eficiencia en %)  
 
ALIMENTACIÓN  POTENCIA NOMINAL  
(kVA)  CLASE DE AISLAMIENTO  
MV ≤ 25 kV  25 kV  < MV ≤ 34,5 kV  
M 
O 
N 
O 
F 
A 
S 
I 
C 
O 
S 3 97,42  - 
5 97,88  - 
10 98,30  - 
15 98,48  97,63  
25 98,65  98,02  
37,5 98,76  98,28  
50 98,83  98,43  
75 98,93  98,63  
100 99,00  98,76  
167 99,10  98,95  
T 
R 
I 
F 
A 
S 
I 
C 
O 
S 15 97,79  - 
30 98,17  - 
45 98,32  - 
50 98,35  - 
60 98,41  - 
75 98,47  98,01  
100 98,55  - 
112,5  98,58  98,19  
125 98,60  - 
150 98,65  98,31    
 
 
 
2019 -036  Página 10 de 16 
 
 
 160 98,59  - 
200 98,66  - 
225 98,69  98,46  
250 98,72  - 
300 98,77  98,56  
350 98,80  - 
400 98,82  98,65  
500 98,86  98,71  
630 98,89  98,78  
750 98,92  98,83  
800 98,93  98,84  
1 000  98,94  98,85  
1 250  98,98  98,90  
1 500  99,01  - 
1 600  99,02  98,96  
2 000  99,04  99,00  
NOTA: Los transformadores de distribución con capacidades no contempladas en esta tabla 
deben ser calculadas con la fórmula especificada en el numeral 4.2.2. 
 
4.2.2 Cálculo de la eficiencia. Para la determinación de la eficiencia se deben considerar las 
pérdidas en vacío y debidas a la carga, referidas a un factor de carga (FC) del 80 %, derivadas de 
la medición de las pérdidas al 100 % de la carga y corregidas (a 85 °C) y un factor de potencia 
unitario de acuerdo a la fórmula siguiente:  
                        
 
 
En do nde: 
 
%E = Eficiencia en porcentaje  
FC =  Factor de carga  
Pn = kVA (capacidad nominal)  
Po = Pérdi das en vacío a te mperatu ra amb iente W 
Pc = Pérdi das de bidas a la c arga a tempe ratura de refe rencia (a 85 °C,) W  y 
T = Factor de  correcci ón para las pé rdidas de carga a 70 °C  (0,95 2332) 
 
NOTA:  La capacidad nominal ( VA) debe estar en función de los valores de voltaje, frecuencia 
y corriente eléctricas nominales que se utilizaron para el cálculo de las pérdidas y , considerando un 
factor de  potencia unitario.  
 
 
5. REQUISITOS DE  ENVASE , EMPAQUE Y ROTULADO  O ETIQUETADO  
 
 
5.1 La información de marcado y etiquetado se debe presentar en un lugar visible de forma 
permanente e indeleble, con caracteres claros y fáciles de leer, en idioma español, sin perjuicio de 
que se puedan presentar en otros idiomas adicionales.    
 
 
 
2019 -036  Página 11 de 16 
 
 
  
5.2 Los productos objeto de este reglamento técnico deben contener la información de marcado , en 
una placa de características fabricada de material metálico resistente, firmemente adherida al 
producto.  
 
5.2.1 El marcado del producto debe contener como mínimo la siguiente información:  
 
5.2.1.1 Marca o nombre comercial  
5.2.1.2 Número de serie dado por el fabricante  
5.2.1.3 Año de fabricación  
5.2.1.4 Número de fases  
5.2.1.5 Potencia aparente nominal (en kVA o MVA), para cada tipo de refrigeración . Para 
transformadores de multi -devanado, la potencia nominal de cada arrollamiento debe ser dada. Las 
combinaciones de carga también deben ser indicadas a  menos que la potencia nominal de uno de 
los devanados sea la suma de las potencias nominales de los otros devanados.  
5.2.1.6 Frecuencia nominal (en Hz)  
5.2.1.7 Voltaje nominal y número de derivaciones incluyendo su voltaje (en V o kV)  
5.2.1.8 Corrientes nominales (en A)  
5.2.1.9 Grupo de conexión  
5.2.1.10 Impedancia (en %)  a la corriente nominal (valor medido referido a 85 °C) . Para los 
transformadores de multi -devanados, varias impedancias para las diferentes combinaciones de dos 
devanados se deben darse con los respectivos valores de potencia de referencia.   
5.2.1.11 Tipo de refrigeración . Si el transformador tiene más de un ré gimen nominal, según el tipo 
de refrigeración o las conexiones de los devanados y los regímenes nominales han sido 
explícitamente tenidos en cuenta para el diseño, deberán indicarse en la placa de características, 
los valores de potencia respectivos pueden  ser expresados como porcentajes de la potencia 
nominal, por ejemplo ONAN / ONAF 70/100 %.  
5.2.1.12 Volumen (en litros)  y tipo del líquido aislante  
5.2.1.13 Masa total (en kg)  
5.2.1.14 Nivel básico de aislamiento (en kVA ) de cada devanado  
5.2.1.15 Material de cada devanado (cobre, Cu; o, aluminio, Al)  
5.2.1.16 Si el transformador tiene más de un grupo de valores, dependiendo de las diferentes 
conexiones de los arrollamientos que se haya establecido en el diseño, los valores adicionales 
deberán todos estar dados en la placa de características, o placas separadas de valores que serán 
instaladas para cada conjunto.  
5.2.1.17 Los transformadores eléctricos sumergidos en líquido aislante que tengan cambiador de 
derivación o  taps de operación exterior sin energía, deben tener un aviso que indique esta operación.  
 
5.3 Los productos objeto de este reglamento técnico deben contener la información de etiquetado 
en el producto.  
 
5.3.1 El etiquetado  del producto debe contener la siguiente información:  
 
5.3.1.1 Eficiencia energética (en %).  
 
5.4 Adicional los productos objeto de este reglamento técnico deben contener la siguiente 
información a incluir directamente o a través de etiquetas en  el producto o empaque o envase:  
 
5.4.1  País de origen , 
5.4.2  Nombre o razón social y el número de Registro Ú nico de Contribuyentes (RUC) del fabricante 
o del importador (ver nota1). 
 
5.5 Ubicación de la placa de características.  La placa de características debe estar localizada de 
acuerdo con lo establecido en  las normas NTE INEN 2139 y NTE INEN 2140 . 
 
 
Nota1: Fabricante para los productos nacionales; import ador para productos importados.    
 
 
 
2019 -036  Página 12 de 16 
 
 
 5.6 El logotipo del fabricante deberá estar marcado en el transformador en bajo o en alto relieve de 
forma visible y legible . 
 
5.7 En la parte frontal del transformador debe constar la potencia aparente nominal (en kVA o MVA ), 
con caracteres claros y fáciles de leer , y se hará en pintura indeleble de larga duración, negra o azul 
eléctrico para transformadores tipo poste , subestación,  sumergibles , autoe nfriados en líquido 
aislante y tipo s ecos  y, amarilla o blanca para transformad ores tipo pedestal (padmounted).  
 
 
6. REFERENCIA NORMATIVA  
 
 
6.1 Norma ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración.  
 
6.2 Norma ISO/IEC 17050 -1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad 
del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales.  
 
6.3 Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de 
productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto.  
 
6.4 Norma ISO 2859 -1:1999+Amd 1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por 
atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para 
inspección lote a lote.  
 
6.5 Norma Oficial Mexicana NOM -002-SEDE/ENER -2014 :2014 , Requisitos de seguridad y 
eficiencia energética para transformadores de distribución.   
 
6.6 Norma NTE INEN 2110  (1R):2013, Transformadores. Definiciones.   
 
6.7 Norma NTE INEN 2111  (2R):2013, Transformadores de Distribución. Pruebas eléctricas.   
 
6.8 Norma NTE INEN 2112 (1R):2013, Transformadores. Devanados y sus derivaciones. Requisitos.  
 
6.9 Norma NTE INEN 2114 (2R):2004, Transformadores monofásicos de corriente sin carga, 
pérdidas y voltaje de cortocircuito.   
 
6.10 Norma NTE INEN 2115 (2R):2004, Transformadores de distribución nuevos trifásicos. Valores 
de corriente sin carga, pérdidas y voltaje de cortocircuito.   
 
6.11 Norma NTE INEN 2116 (1R):2013, Transformadores. Impedancia y pérdidas con carga.  
 
6.12 Norma NTE INEN 2120:1998, Transformadores. Requisitos.   
 
6.13 Norma NTE INEN 2126 (1R):2013, Transformadores. Límites de calentamiento.  
 
6.14 Norma NTE INEN 2128 (1R):2013, Transformadores. Requisitos de funcionamiento en 
condiciones de altitud y temperatura diferentes de las normalizadas.  
 
6.15 Norma NTE INEN 2130 (1R):2013, Transformadores. Placa de características.   
 
6.16 Norma NTE INEN 2139 (1R):2013, Transformadores monofásicos. Accesorios.   
 
6.17 Norma NTE INEN 2140 (1R):2013+Corrigendo 1:2014, Transformadores monofásicos. 
Accesorios.   
   
 
 
 
2019 -036  Página 13 de 16 
 
 
 6.18 Norma NTE INEN 2683 :2014, Transformadores de distribución monofásicos tipo pedestal, auto 
refrigerados. Requisitos.  
 
6.19 Norma NTE INEN 2684:2013, Transformadores de distribución trifásicos tipo pedestal, 
autorefrigerados. Requisitos.   
 
6.20 Norma NTE INEN -IEC 60076 -3:2019, Transformadores de potencia. Parte 3: Niveles de 
aislamiento, ensayos dieléctricos y distancias de aislamiento en el aire.  
 
 
7. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
 
 
7.1 La demostración de la conformidad con los reglamentos técnicos ecuatorianos, mediante la 
aplicación de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo, Convenios de Facilitación al Comercio o 
cualquier otro instrumento legal que el Ecuador haya suscrito con algún país y que éste haya sido 
ratificado, debe ser ev idenciada aplicando las disposiciones establecidas en estos acuerdos.  Los 
fabricantes, importadores, distribuidores o comercializadores deben asegurarse que el producto 
cumpla en todo momento con los requisitos establecidos en el reglamento técnico ecuato riano.  Los 
expedientes con las evidencias de tales cumplimientos deben ser mantenidos en poder del 
fabricante, importador, distribuidor o comercializador por el plazo establecido en la legislación 
ecuatoriana.  
 
 
8. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD (PEC)  
 
 
8.1 De conformidad con lo que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, previamente 
a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación técnica, 
deberá demostrarse su cumplimiento a través de un certificado de conformidad de producto 
expedido por un organismo de certificación de producto acreditado o designado en el país, o por 
aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el 
país, en conformida d a lo siguiente : 
 
8.1.1 Inspección y muestreo.  Para verificar la conformidad de los productos con el presente 
reglamento técnico, se debe realizar el muestr eo de acuerdo a: La norma técnica aplicada en el 
numeral 4 del presente reglamento técnico; o, con el plan de muestreo establecido en la norma ISO 
2859 -1, para un nivel de inspección especial S -1, inspección simple normal y un AQL=4%; o, según 
los procedimi entos establecidos por el organismo de certificación de producto, acreditado, 
designado o reconocido; o, de acuerdo a los procedimientos o instructivos establecidos por la 
autoridad competente, en concordancia al ordenamiento jurídico vigente del país .  
 
8.1.2 Presentación del Certificado de Conformidad de producto . Emitido por un organismo de 
certificación de producto acreditado , designado o reconocido para el presente reglamento técnico o 
normativa técnica equivalente . 
 
8.2 Los fabricantes nacionales e importadores de productos contemplados en el campo de 
aplicación deben demostrar el cumplimiento con los requisitos establecidos en este reglamento 
técnico o normativa técnica equivalente , a través de la presentación del certifi cado de conformidad 
de producto  según las siguientes opciones:  
 
8.2.1 Certificado de Conformidad de producto según el Esquema de Certificación 1a , establecido en 
la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de p roducto, de acuerdo con el 
numeral 8 .1 de este reglamento técnico.  
   
 
 
 
2019 -036  Página 14 de 16 
 
 
 8.2.2 Certificado de Conformidad de producto según el Esquema de Certificación 1b  (lote), 
establecido en la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de producto, de 
acuerdo con el numeral 8 .1 de este reglamento técnico.  
 
8.2.3 Certificado de Conformidad de producto según el Esquema de Certificación 5,  establecido en 
la norma ISO/IEC 17067, emitido por un organismo de certificación de produ cto, de acuerdo con el 
numeral 8 .1 de este reglamento técnico.  Los productos que cuenten con Sello de Calidad INEN 
(Esquema de Certificación 5), no están sujetos al r equisito de certificado de conformidad para su 
comercialización.  
 
8.2.4 Declaración de conformidad del proveedor (Certificado de Conformidad de Primera Parte) 
según la norma ISO/IEC 17050 -1, emitido por el fabricante, importador , distribuidor o 
comercializador . 
 
Con esta declaración de conformidad, el declarante se responsabiliza de que haya realizado por su 
cuenta las inspecciones y ensayos requeridos por este reglamento técnico que le han permitido 
verificar su cumplimiento. Este documento debe  ser real y auténtico, de faltar a la verdad asume las 
consecuencias legales. La declaración de conformidad del proveedor debe estar sustentada con la 
presentación de informes de ensayos , de acuerdo con las siguientes alternativas:   
 
8.2.4.1  Informe de ens ayos del producto emitido por un laboratorio acreditado, cuya acreditación 
sea emitida o reconocida por el SAE,  que demuestre la conformidad del producto con este 
reglamento técnico, cuya fecha de emisión no debe exceder un año a la fecha de presentación; o,  
 
8.2.4.2  Informe de ensayos del producto emitido por un laboratorio de tercera parte que evidencie 
competenc ia técnica según la norma ISO/IEC 17025  y, tenga alcance para realizar los ensayos que 
demuestren la conformidad del producto con este reglamento técnico, cuya fecha de emisión no 
debe exceder un año a la fecha de presentación; o,  
 
Para el numeral 8.2.4, se debe adjuntar el informe de cumplimiento con los requisitos de etiquetado , 
marcado e indicaciones para el uso del producto, establecido en el presente reglamento técnico, 
emitido por el fabricante, importador, distribuidor u organ ismo de inspección . 
 
8.3 Los certificados e informes deben estar en idioma español o inglés, sin perjuicio de que pueda 
estar en otros idiomas adicionales.  
 
 
9. AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN  
 
 
9.1 De conformidad con lo que establece la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, el Ministerio 
de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca  (MPCEIP)  y, las instituciones del Estado que  
en función de sus leyes constitutivas tengan facultades de fiscalización y supervisión, son las 
autoridades competentes para efectuar las labores de vigilancia y control del cumplimiento de los 
requisitos del presente reglamento técnico, y demandarán de l os fabricantes nacionales e 
importadores de los productos contemplados en este reglamento técnico, la presentación de los 
certificados de conformidad respectivos.  
 
9.2 La autoridad de fiscalización y/o supervisión se reserva el derecho de verificar el cumplimiento 
del presente reglamento técnico, en cualquier momento de acuerdo con lo establecido en el numeral 
del Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC).  
 
Cuando se requiera verificar el cumplimiento de los requisitos del present e reglamento técnico, los 
costos por inspección o ensayo que se generen por la utilización de los servicios, de un organismo 
de evaluación de la conformidad acreditado por el SAE o, designado por el MPCEIP serán asumidos 
por el fabricante, si el producto e s nacional, o por el importador, si el producto es importado . 
   
 
 
 
2019 -036  Página 15 de 16 
 
 
 10. FISCALIZACIÓN Y/O SUPERVISIÓN  
 
 
10.1 Las instituciones del Estado, en función de sus competencias, evaluarán la conformidad con 
los reglamentos técnicos según lo establecido en los procedimientos de evaluación de la 
conformidad; para lo cual podrán utilizar organismos de certificación, de in spección y laboratorios 
de ensayo acreditados o designados por los organismos competentes.  
 
10.2 Con el propósito de desarrollar y ejecutar actividades de vigilancia del mercado, la Ministra o 
el Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pes ca podrá disponer a las instituciones 
que conforman el Sistema Ecuatoriano de la Calidad, elaboren los respectivos programas de 
evaluación de la conformidad en el ámbito de sus competencias, ya sea de manera individual o 
coordinada entre sí.  
 
10.3 Las autoridades de fiscalización y/o supervisión ejercerán sus funciones de manera 
independiente, imparcial y objetiva, y dentro del ámbito de sus competencias.  
 
 
11. RÉGIMEN DE SANCIONES  
 
 
11.1 Los fabricantes, importadores, distribuidores o comercializadores  de estos productos que 
incumplan con lo establecido en este reglamento técnico recibirán las sanciones previstas en la Ley 
del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, su reglamento general y demás leyes vigentes, según el 
riesgo que implique para los usuarios y la gravedad del incumplimiento.  
 
11.2 Los organismos de certificación, inspección, laboratorios o demás instancias que hayan 
extendido certificados de conformidad, inspección o informes de ensayos o calibración erróneos o 
que hayan adulterado deliberadam ente los datos de los ensayos o calibraciones emitidos por el 
laboratorio o, de los certificados, tendrán responsabilidad administrativa, civil, penal y/o fiscal de 
acuerdo con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y demás leyes vi gentes.  
 
 
12. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO TÉCNICO  
 
 
12.1 Con el fin de mantener actualizadas las disposiciones de este reglamento técnico ecuatoriano, 
el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, lo revisará en un plazo no mayor a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, para i ncorporar avances tecnológicos o 
requisitos adicionales de seguridad para la protección de la salud, la vida y el ambiente, de 
conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.  
 
 
ARTÍCULO 2. - Disponer al Servicio Ecuatoriano d e Normalización, INEN, publique la Segunda 
Revisión del reglamento técnico ecuatoriano,  RTE INEN 141 (2R) “Requisitos de seguridad y 
eficiencia energética para transformadores de distribución ” en la página web de esa Institución  
(www.normalizacion.gob.ec ). 
 
 
ARTÍCULO 3. - El presente reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN 141 (Segunda Revisión) 
reemplaza al RTE INEN 141:2018 (Primera Revisión) y, entrará en vigencia transcurrido el plazo de 
seis (6) meses contados a partir del día siguiente de su p ublica ción en el Registro Oficial.  
 
 
 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE en el Registro Oficial.    
 
 
 
2019 -036  Página 16 de 16 
 
 
  
Dado en Quito, Distrito Metropolitano,  
 
 
 
 
Ing. Hugo Quintana Jedermann  
SUBSECRETARIO DE LA CALIDAD  