ราง 
กฎกระทรวง  
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคเบิลเสนใยนําแสงชนิด ADSS แขวนตามแนวสายไฟฟา           
ตองเปนไปตามมาตรฐาน  
พ.ศ. ...  
อ
าศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้  
 ข
อ ๑  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต            
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 ขอ ๒  ใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคเบิลเสนใยนําแสงชนิด ADSS แขวนตามแนว
สายไฟฟา  ตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเคเบิลเสนใยนําแสง  เลม 4 (20) : เคเบิล
แขวนตามแนวสายไฟฟา  - ขอกําหนดคุณลักษณะเปนรายกลุมสําหรับเคเบิล  ADSS มาตรฐานเลขที่ 
มอก. 3208 - 2564  ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ .... (พ.ศ. ....)    ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ....   ลงวันที่ .... 
ใ
หไว ณ วันที่           พ.ศ. ....  
    
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
THAI INDUSTRIAL STANDARD  
มอก. 3208–2564 
เคเบิลเส้นใยน าแสง  
เล่ม 4(20): เคเบิลชนิดแขวนตามแนวสาย ไฟฟ้า - ข้อก าหนด
คุณลักษณะเป็นรายกลุ่มส าหรับเคเบิล ADSS 
(All Dielectric Self Supported)  
OPTICAL FIBRE CABLES - 
PART 4 -20: AERIAL OPTICAL CABLES ALONG ELECTRICAL POWER LINES – 
FAMILY SPECIFICATION FOR ADSS (ALL DIELECTRIC SELF SUPPORTED) OPTICAL 
CABLES  
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม          ICS  33.180.10               ISBN 
มอก. 3208-2564 
- 1 - มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
เคเบิลเส้นใยน าแสง  
เล่ม 4(20): เคเบิลชนิดแขวน ตามแนวสายไฟฟ้า - 
ข้อก าหนดคุณลักษณะ เป็นรายกลุ่มส าหรับ เคเบิล ADSS 
(All Dielectric Self Supported)  
1.ขอบข่าย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้เป็นข้อก าหนด คุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม ครอบคลุมเคเบิลเส้นใยน าแสงโทรคมนาคม 
โดยทั่วไปใช้เส้นใยน าแสงชนิดโหมดเดี่ยว1 ใช้งานตามแนวสายไฟฟ้าเหนือดิน เคเบิลอาจใช้ในโครงข่ายบริภัณฑ์
สายไฟฟ้าเหนือดินอื่น ๆ  เช่น ระบบโทรศัพท์หรือโทรทัศน์ มาตรฐานนี้ครอบคลุมข้อก าหนดของคุณลักษณะส าหรับ
เคเบิลที่ใช้ในการแขวนในอากาศตามแนว สายไฟฟ้า  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ได้ระบุครอบคลุมถึงโครงสร้าง สมรรถนะทางแสง ท างไฟฟ้า และทางกล ข้อแนะน า
เกี่ยวกับการติดตั้ง หลักเกณฑ์การยอมรับ ข้อก าหนดการทดสอบ สภาพแวดล้อมที่ใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณา อุปกรณ์
ที่เข้ากันได้กับเคเบิลเส้นใยน าแสงที่รับน้ าหนักตัวเองได้ (ADSS) ข้อแนะน าในมาตรฐานนี้จะระบุ ข้อก าหนดทั้งทาง
โครงสร้างและทางสมรรถนะ เพื่ อให้แน่ใจว่าความสามารถทางกลของส่วนประกอบเคเบิล รวมถึงความเชื่อถือได้ทาง
กลของเส้นใยน าแสงและพารามิเตอร์การรับส่งสัญญาณยังคงมีอยู่  
เคเบิล ADSS ประกอบไปด้วยเส้นใยน าแสง ชนิดโหมดเดี่ยวที่ บรรจุในวัสดุป้องกันที่ไม่น าไฟฟ้าหรือล้อมรอบด้วยวัสดุ
รับแรงดึงที่ไม่เป็นสื่อน าไฟฟ้า และเปลือกเคเบิล เคเบิลจะต้องไม่มีส่วนประกอบของโลหะ  และต้องได้รับการออกแบบ
ให้เป็นไปตาม ข้อก าหนดทั้งทางแสงและทาง กล ภายใต้เงื่อนไข และแรงกระท าของการติดตั้ง  การใช้งาน และ
สภาพแวดล้อม ต่าง ๆ ที่ระบุในภาคผนวก ข.  
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่รวมถึงเคเบิลชนิด OPAC ที่มีการติดตั้งโดยการพัน ( wrapped) และการผูก 
(lashed) ตาม IEC 60794 -4  และเคเบิลแขวนอากาศรูปเลข 8 (figure 8) ไม่รวมอยู่ใน มาตรฐานนี้ โดยระบุไว้ใน 
มอก. 2166 หรือ IEC 60794 -3-20 
1 ในเฉพาะบางสถานการณ์ ส าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้า การเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเหนือดินที่มีระยะใกล้สามารถออกแบบเป็นเส้นใยน าแสง
ชนิดหลายโหมด ได้ 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 2 - 2.  เอกสารอ้างอิง
เอกสารอ้างอิงที่ระบุนี้ ประกอบด้วยเอกสารที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ 
ส าหรับเอกสารอ้างอิงฉบับที่ระบุปีที่พิมพ์ ให้ใช้ฉบับที่ระบุ ส่วนเอกสารอ้างอิง (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ไม่ได้
ระบุปีที่พิมพ์ให้ใช้ฉบับล่าสุด  
IEC 60793-2 Optical fibres – Part 2: Product specificaations – General 
IEC 60794-1-1 Optical fibre cables – Part 1: Generic specification - General 
IEC 60793-2-50 Optical Fibres – Part 2-50: Product specifications – Sectional specifications for class B 
single -mode fibres  
IEC 60794-1-21: 2015 Optical fibre cables – Part 1- 21: Generic specification – Basic optical cable  test 
procedures – Mechanica l test methods 
IEC 60794-1-22 Optical fibre cables – Part 1-22: Generic specification – Basic optical cable test 
procedures – Environmental test methods  
IEC 60794- 4 Optical fibre cables – Part 4: Sectional Specification – Aerial optical  cables along 
electrical power lines 
ISO 9001 Quality management systems - Requirements 
มอก. 2050 เคเบิลเส้นใยน าแสง เล่ม 1- 1 ข้อก าหนดคุณลักษณะทั่วไป  
3.  ค าศัพท์ ค า นิยาม และตัวย่อต่าง ๆ ของเคเบิล
บทนิยามก าหนดไว้ใน มอก. 2050  หรือ IEC 60794 -1-1 และ IEC 60794 -4 
ฐานข้อมูลค าศัพท์และบทนิยามต่าง ๆ  ของ ISO และ IEC ที่ใช้ในการก าหนด มาตรฐานสามารถสืบค้นได้ตามที่อยู่ดังนี้   
IEC Electropedia: available at htttp://www.electropedia.org/ 
ISO online browsing platform: available at http://www.iso.org/obp 
4.  เส้นใยน าแสง
เส้นใยน าแสงชนิดโหมดเดี่ยวต้องเป็นไปตาม IEC 60793 -2-50 เส้นใยน าแสงชนิดอื่นให้ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง  
ผู้ซื้อกับผู้ขาย เช่น เส้นใยน าแสงต้องเป็นไปตาม IEC 60793 -2 โดยเคเบิลเส้นใยน าแสงต้องเป็นไปตาม IEC 60794 -4  
5.  ส่วนประกอบของเคเบิล
อ้างถึงส่วนที่เกี่ยวข้องใน IEC 60794 -4 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 3 - 6.  โครงสร้างของเคเบิลเส้นใยน าแสง
6.1 ทั่วไป 
โครงสร้างและลักษณะเฉพาะของส่วนประกอบเคเบิลต้องเป็นไปตาม IEC 60794 -4  โดยเคเบิลต้องไม่มี
ส่วนประกอบของโลหะ  
6.2 ส่วนประกอบที่ป้องกันเคเบิล  
ในส่วนเพิ่มเติมจากส่วนประกอบของเคเบิลที่มีเส้นใยน าแสง นั้น โครงสร้างของเคเบิล อาจประกอบด้วย 
ก) เปลือกนอกของเคเบิลซึ่งต้องท าจากวัสดุที่ทนทานต่อสภาพอากาศ ในบางกรณีเปลือกของเคเบิลต้องเป็น
ชนิดที่ต้านทานการกัดกร่อนจากสภาพแวดล้อมทางไฟฟ้าและทางกล (tracking resistance  sheath)  
ข) เคเบิลชนิด ADSS ต้องมีส่วนประกอบของระบบรับแรงดึงรวมอยู่ในตัวเคเบิลด้วย ระบบรับแรงดึงนี้ใช้
เพื่อให้มั่นใจว่าเคเบิลเป็นไปตาม คุณลักษณะที่ต้องการ ทางแสงภายใต้สภาวะการติดตั้ง อุณหภูมิ และแรง
กระท าที่เกิดขึ้นในสภาวะแวดล้อมนั้น ๆ ตลอดช่วงการใช้งาน  
ค) โครงสร้างวงแหวนพื้นฐานอาจมีกลุ่มเส้นด้ายรับแรงดึง (เช่น aramid yarn) หรือวัสดุอื่น  ๆ ที่ไม่
น าไฟฟ้าตีเกลียว หรือแท่งฉนวนที่ มีร่องเป็นโครงสร้างเสริม รับแรงดึง ในกรณีแกนกลางไม่น าไฟฟ้า
แท่งเดี่ยวที่มีร่องบรรจุเส้นใยน าแสง ให้ถือว่าใช้ได้  
ง) ผู้ท าเคเบิลต้องออกแบบไม่ให้ค่าความเครียดเส้นใยเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ภายใต้ขีดจ ากัดการออกแบบ
ค่าแรงดึงสูงสุดที่ยอมรับได้ของเคเบิล  (MAT) ค่าความเครียดเส้นใยสูงสุดที่ยอมรับได้ภายใต้สภาวะ MAT 
ต้องมีค่า ≤ 0.2% ที่ 0.69 GPa ของเส้นใยน าแสงที่ผ่านการรับรองค่าความเครียด  
หมายเหตุ  ในบางประเทศ ข้อก าหนดพิเศษด้านความต้านทานกระสุนปืนจะก าหนดไว้ส าหรับเคเบิลแขวนอากาศ 
แต่เคเบิลชนิด ADSS ในมาตรฐานนี้ไม่มีการออกแบบส่วนนี้ไว้  เคเบิลที่มีสิ่งทอเสริมความแข็งแรงต้องมี
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า แต่ เนื่องจากเคเบิลประเภทนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือน้ าหนักมากขึ้น ดังนั้น
จึงต้องกล่าวถึงสมรรถนะการรับแรงดึงของเคเบิลที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญไว้ด้วย  
7.  ข้อก าหนดหลักของเงื่อนไขการติดตั้งและการใช้งาน
เงื่อนไขการใช้งานของเคเบิล ADSS เป็นส่วนที่มีความส าคัญมาก 
เงื่อนไขการติดตั้งและการใช้งานต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ใช้กับผู้ท า ส าหรับรายละเอียดเงื่อนไขรวมทั้งข้อมูล
เชิงเทคนิคที่ส าคัญให้จัดเตรียมโดยผู้ท าหรือหน่วยงานที่ 3 ที่มีความเชี่ยวชาญก่อนที่จะท าข้อตกลงกัน ภาคผนวก ข. 
แสดงข้อพิจารณาในการติดตั้งเคเบิล ADSS  
รูปแบบในการจับยึดและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับยึดเคเบิล ADSS กับเสาไฟฟ้าต้องเป็นไปตามข้อตกลง ระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขาย ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบความเข้ากัน ได้ตามข้อ 9.15 และตามข้อก าหนดคุณลักษณะของ อุปกรณ์จับยึด  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 4 - 8.  การพิจารณาการออกแบบเคเบิล
ตารางที่ 1 เป็นการสรุปลักษณะเฉพาะของเคเบิลซึ่งอาจมีความส าคัญตาม ข้อก าหนดทั้งในส่วนของผู้ซื้อ กับผู้ขาย 
ตารางที่ 2 แสดงค่าพารามิเตอร์ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมส าหรับการออกแบบ และการติดตั้งสายไฟฟ้าเหนือดินกับ
เคเบิลชนิด ADSS   ลักษณะเฉพาะอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับ ข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ ขาย รายละเอียดข้อก าหนดคุณลักษณะ
ที่สมบูรณ์ แสดงไว้ในภาคผนวก ง.  
ตารางที่ 1 ลักษณะเฉพาะที่ ใช้ออกแบบเคเบิล  
อ้างอิง  ลักษณะเฉพาะ  หน่วย 
4 จ านวนและชนิดของเส้นใยน าแสง  NA 
- จ านวนของเส้นเคเบิล (จ านวนเส้นใยในท่อ ) NA 
6 รายละเอียดของ โครงสร้างเคเบิล NA 
- เส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิล ส าเร็จรูป  mm 
- น้ าหนักเคเบิล  kg/km  
9.2 MAT  แรงดึงสูงสุดที่ยอมรับได้  kN 
9-10 อุณหภูมิที่ยอมรับส าหรับการจัดเก็บ การติดตั้ง และ
การใช้งาน  C 
9.3 เส้นผ่านศูนย์กลางความโค้งต่ าสุดระหว่างการติดตั้ง  mm 
9.4 เส้นผ่านศูนย์กลางความโค้งต่ าสุดหลังการติดตั้ง  mm 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 5 - ตารางที่ 2 พารามิเตอร์เสริม (ถ้าเป็นความต้องการของลูกค้า)  
อ้างอิง  ลักษณะเฉพาะ  หน่วย 
9.13 MIT แรงดึงสูงสุดขณะติดตั้ง  (หรือแรงดึงที่เกิดจาก
การตกท้องช้างของเคเบิล)  kN 
- โมดูลัสความยืดหยุ่น  MPa 
- สัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อน  10-6 / C 
9.2 ความเครียดของเส้นใยน าแสงที่แรงดึง  MAT % 
ภาคผนวก ข.  ขอบเขตของความเครียดที่เป็นศูนย์  kN 
เงื่อนไขการรับแรงตามสภาพแวดล้อม – อ้างอิงตาม
การติดตั้งในแต่ละพื้นที่  NA 
ช่วงห่างของการติดตั้งและระยะการตกท้องช้างที่
แนะน าภายใต้ค่า MAT m/% 
ค.3 ค่าความต่างศักย์ สนามไฟฟ้าสูงสุดในบริเวณที่ติดตั้ง
เคเบิล ADSS (โดยทั่วไปทดสอบที่มลภาวะขั้นต่ า 
เว้นแต่จะมีการก าหนดโดยผู้ซื้อ ) kV 
9.  การทดสอบเคเบิล
9.1 ทั่วไป 
การทดสอบทางกล เกณฑ์ทางแสงโดยทั่วไปต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าการลดทอนสัญญาณ ตามที่ให้
รายละเอียดไว้ใน มอก. 2050 หรือ IEC 60794- 1-1 และ IEC 60794 -4 
การทดสอบในบางสภาวะแวดล้อมและการติดตั้ง ค่าที่ยอมรับได้อาจมีค่าเพิ่มขึ้นกว่านี้ได้   การทดสอบเหล่านี้
ได้แก่ การทดสอบ การต้านทานการรั้งของลูกรอก ( sheave test) การทดสอบการสั่นสะเทือนจาก
แรงลมปะทะ ( aeolian vibration test)  และการทดสอบการสั่นสะเทือนที่ความถี่ต่ า ( galloping test)  
จ านวนของเส้นใยน าแสงที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็นตัวแทนของเคเบิลที่ออกแบบตามที่ระบุไว้ใน มอก. 2050 
หรือ IEC 60794 -1-1 การสุ่มตัวอย่างอาจแตกต่างได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  
รายละเอียดการทดสอบเคเบิลแขวนอากาศระบุไว้ด้านล่าง ส าหรับเคเบิลเส้นใยน าแสงที่ออกแบบแตกต่าง
ออกไป เกณฑ์ขั้นต่ าที่ยอมรับได้ต้องระบุไว้ในข้อก าหนด คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ 
9.2 สมรรถนะแรงดึง  (tensile p erformance)  
9.2.1 ทั่วไป 
เคเบิลต้องได้รับการทดสอบตาม IEC 60794-1-21 วิธี E1 ภายใต้การทดสอบนี้ เคเบิลต้องเป็นไปตามค่า 
MAT ที่ระบุไว้ 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 6 - 9.2.2 คุณลักษณะที่ต้องการ เป็นรายกลุ่ม 
ที่ค่า MAT ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าการลดทอนสัญญาณ ที่ความยาวคลื่น 1 550 nm และค่า
ความเครียดในเส้นใยน าแสงต้องมีค่า ≤ 0.2% ที่ 0.69 GPa ของเส้นใยน าแสงที่ผ่านการรับรองค่า
ความเครียด ค่าอื่นให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  
หมายเหตุ  ค่าขีดจ ากัดความเครียดของเส้นใยน าแสงที่มีค่าการทดสอบรับรองอื่นอยู่ระหว่างการศึกษา  
9.2.3 เงื่อนไขการทดสอบ  
- จัดตัวอย่างทดสอบให้อยู่ในแนวตรงตามรูปที่ 1 ของ IEC 60794 -1-21: 2015 (ไม่มีการใช้ล้อหรือ
ลูกรอก ) 
- เคเบิลต้องยึดปลายด้วยอุปกรณ์จับยึดที่เหมาะสม  
- ตัวอย่างต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 25 m 
- คงค่า MAT ไว้เป็นเวลา 1 h  
- ท าการเชื่อมต่อปลายของเส้นใยน าแสงที่อยู่ภายในตัวอย่างทดสอบให้เป็นวงรอบที่มีระยะทางไม่น้อย
กว่า 100 m 
9.3 การทดสอบการต้านทานการรั้งของลูกรอก (sheave t est) 
9.3.1 ทั่วไป 
เคเบิลต้องผ่านการทดสอบตาม IEC 60794 -1-21 วิธี E18B 
9.3.2 คุณลักษณะที่ต้องการ เป็นรายกลุ่ม  
ค่าการลดทอนสัญญาณที่เพิ่มขึ้นอย่างถาวรสูงสุด : 0.10 dB ที่ความยาวคลื่น 1 550 nm 
ต้องไม่มีการเสียหายทางกายภาพในองค์ประกอบเคเบิล  
9.3.3 เงื่อนไขการทดสอบ  
- IEC 60794-1- 21 วิธี E18B กระบวนการ 1 หรือ 2  
- ระดับแรงดึงที่ใช้ในระหว่างการทดสอบ:  แรงดึงสูงสุด (หรือ MIT) 
- ความยาวของเคเบิลที่ใช้ทดสอบ : ไม่น้อยกว่า  9 m โดยที่ความยาวเคเบิลที่โค้งภายใต้แรงดึง : 2 m 
- ควรยึดเคเบิลกับอุปกรณ์จับยึดตามที่เหมาะสม 
- ท าการเชื่อมต่อปลายของเส้นใยน าแสงที่อยู่ภายในตัวอย่างทดสอบให้เป็นวงรอบที่มีระยะทางไม่น้อย
กว่า 100  m 
- เส้นผ่านศูนย์กลาง  (D) ของรอกหรืออุปกรณ์รูปทรงกระบอกต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่าเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของเคเบิลที่โค้งได้ตามที่ผู้ท าระบุไว้ (ค่าที่แนะน า คือต้องไม่น้อยกว่า  40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
เคเบิล) 
- มุมของการโค้งเคเบิลคือ  45   15  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 7 - - ความเร็วในการดึงเคเบิลให้เคลื่อนที่ :  1 m/s ≤ ความเร็ว ≤ 10 m/s  
- จ านวนรอบของ การเคลื่อนที่ :  20 รอบ  
9.4 การโค้งงอซ้ า (repeated  bending)  
9.4.1 ทั่วไป 
เคเบิลต้องผ่านการทดสอบตามวิธีการที่ก าหนดใน  IEC 60794 -1-21 วิธี E6 
9.4.2 คุณลักษณะที่ต้องการ เป็นรายกลุ่ม  
เมื่อตรวจพินิจด้วยตาโดยไม่ใช้การขยาย ต้องไม่พบความเสียหายที่เปลือกหรือที่ส่วนประกอบของเคเบิล  
หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบ ค่าการลดทอนของสัญญาณต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง  ที่ความยาวคลื่น 1 550 nm  
9.4.3 เงื่อนไขการทดสอบ  
- รัศมีการโค้ง : 20 d  
- จ านวนรอบ: 25 รอบ  
เงื่อนไขเฉพาะอาจเป็นข้อตกลง กันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายได้ 
9.5 การกระแทก ( impact ) 
9.5.1 ทั่วไป 
โครงสร้างของเคเบิลต้องผ่านการทดสอบตามวิธีการที่ก าหนดไว้ ใน IEC 60794 -1-21 วิธี E4 
9.5.2 คุณลักษณะที่ต้องการ เป็นรายกลุ่ม  
เมื่อตรวจพินิจด้วยตาโดยไม่ใช้การขยายต้องไม่พบความเสียหายที่เปลือกหรือที่ส่วนประกอบของเคเบิล  
รอยที่เกิดจากการกระแทกบนเปลือกเคเบิล จะไม่น ามาพิจารณาเป็น ความเสียหายทางกล  
ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าการลดทอนของสัญญาณ  ที่ความยาวคลื่น 1 550 nm 
9.5.3 เงื่อนไขการทดสอบ  
- รัศมีของผิวที่กระแทก : 300 mm 
- พลังงานการกระแทก:  10 J  
- จ านวนครั้งของ กระแทก: 3 ครั้ง ในแต่ละต าแหน่งที่ แตกต่างกัน ระยะห่างไม่น้อยกว่า 500 mm 
หมายเหตุ  การใช้งานทั่วไป ให้ใช้ค่าเหล่านี้ ข้อก าหนดเฉพาะควรรวมไว้ในข้อก าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  
9.6 การบีบอัด (c rush) 
9.6.1 ทั่วไป 
เคเบิลต้องผ่านการทดสอบตามวิธีการที่ก าหนดใน  IEC 60794 -1-21 วิธี E3 โดยไม่มีความเสียหายทาง
กายภาพหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าการลดทอนสัญญาณ  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 8 - 9.6.2 คุณลักษณะที่ต้องกา รเป็นรายกลุ่ม  
เมื่อตรวจพินิจด้วยตาต้องไม่พบความเสียหายที่เปลือกหรือส่วนประกอบของเคเบิล  รอยของแผ่นกดหรือ
แมนเดรลที่เกิดขึ้นบนเปลือก ไม่ถือเป็นความเสียหาย ทางกล 
ส าหรับช่วงเวลาการบีบอัดนาน   10 min  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าการลดทอนสัญญาณ  (ก่อนปลดแรง
บีบอัดออก)  
ส าหรับช่วงเวลาการบีบอัดสั้น   1 min  ไม่มีการ เปลี่ยนแปลงค่าการลดทอนสัญญาณ  (หลังการทดสอบ ) 
9.6.3 เงื่อนไขการทดสอบ  
- แรงบีบอัด (ระหว่างแผ่น ): มีค่า 2.2 kN ส าหรับช่วงเวลาการบีบอัดสั้น  และมีค่า 1.1  kN ส าหรับ
ช่วงเวลาการบีบอัดนาน  
- ระยะเวลาในการบีบอัด : 1 min ส าหรับช่วงเวลาการบีบอัดสั้น ตามด้วย 10 min ส าหรับช่วงเวลา
การบีบอัดนาน  
- จ านวนครั้งที่ทดสอบ : 3 ครั้ง 
- ระยะห่างระหว่างต าแหน่งทดสอบ :  500 mm  
หมายเหตุ  การใช้งานทั่วไป ให้ใช้ค่าเหล่านี้ ข้อก าหนดเฉพาะควรรวมไว้ในข้อก าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์  
9.7 การบิด (torsion)  
9.7.1 ทั่วไป 
เคเบิลต้องผ่านการทดสอบ ตามวิธีการที่ก าหนดใน IEC 60794 -1-21 วิธี E7 
9.7.2 คุณลักษณะที่ต้องการ เป็นรายกลุ่ม  
เมื่อตรวจพินิจด้วยตา โดยไม่ใช้การขยาย ต้องไม่พบความเสียหายที่เปลือกหรือส่วนประกอบเคเบิล 
ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าการลดทอนสัญญาณ  ที่ความยาวคลื่น 1  550 nm 
9.8 การทดสอบการสั่นสะเทือนจากแรงลมปะทะ (aeolian vibration test)  
9.8.1 ทั่วไป 
การต้านทานการสั่นสะเทือนจากแรงลมปะทะ ต้องผ่านการทดสอบต าม IEC 60794 -1-21 วิธี E19 
9.8.2 คุณลักษณะที่ต้องการเป็นรายกลุ่ม  
เมื่อตรวจพินิจด้วยตา โดยไม่ใช้การขยาย ต้องไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เปลือกหรือส่วนประกอบ
เคเบิลและค่าการลดทอนสัญญาณหลังการทดสอบต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 0.10 dB ที่ความยาวคลื่น  
1 550 nm  
9.8.3 เงื่อนไขการทดสอบ  
การจับยึดปลายเคเบิลต้องใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการจับยึดและแขวนเพื่อรองรับการสั่นสะเทือน  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 9 - 9.8.4 พารามิเตอร์ที่ต้องรายงาน  
- ช่วงระยะห่างระหว่างอุปกรณ์จับยึด  
- ความยาวของเคเบิลและเส้นใยน าแสงที่ใช้ทดสอบ  
- ลักษณะการสั่นสะเทือนที่ต้องคงไว้ระหว่างการทดสอบ  
- ลักษณะเฉพาะของ เครื่องมือที่ใช้วัด  
- อุณหภูมิโดยรอบ และค่าความชื้นระหว่างการทดสอบ  
- มวล/หน่วย ความยาว และขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลางของเคเบิล 
9.9 การทดสอบการสั่นสะเทือน ที่ความถี่ต่ า ( galloping test)  
9.9.1 ทั่วไป 
การต้านทานของเคเบิลต่อการสั่นสะเทือนที่ความถี่ต่ าต้องผ่านการทดสอบตาม IEC 60794 -1-21 วิธี E26 
การทดสอบนี้ใช้กับเคเบิล ADSS ที่ใช้ติดตั้งในพื้นที่ที่เป็นน้ าแข็งและ/หรือมีลมแรง 
9.9.2 คุณลักษณะที่ต้องการ เป็นรายกลุ่ม   
การเพิ่มขึ้นของค่าการลดทอนสัญญาณแบบถาวรหรือแบบชั่วคราวที่ความยาวคลื่น 1 550 nm ต้องมีค่า
ไม่เกิน 0.10 dB  
เปลือกต้องไม่แตกหรือฉีกขาด  
9.9.3 เงื่อนไขการทดสอบ  
ต้องวัดค่าทางแสงครั้งสุดท้ายหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบการสั่นสะเทือนไม่น้อยกว่า  2 h  ให้ดึงเคเบิล
ส่วนที่จะทดสอบต่อไปด้วยค่าแรงดึงสูงสุดที่ยอมรับได้ (MAT) ซึ่งค่าการลดทอนสัญญาณ ต้องเป็นไปตาม
ข้อ 9.2.1  
9.10 วัฏจักรอุณหภูมิ (temperature  cycling)  
9.10.1 ทั่วไป 
เคเบิลต้องผ่านการทดสอบตามวิธีการที่ก าหนดใน  IEC 60794 -1-22 วิธี F1 จ านวนหนึ่งวัฏจักร  
การทดสอบกับช่วงอุณหภูมิที่ก าหนดตามสภาพการใช้งานที่ระบุในข้อก าหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
หรือหลายวัฏจักรการทดสอบเมื่อก าหนดอุณหภูมิในการจัดเก็บแตกต่างกัน  
9.10.2 คุณลักษณะที่ต้องการ เป็นรายกลุ่ม  
ส าหรับ TA และ TB (TA1 และ TB1 ส าหรับหลายวัฏจักรทดสอบ)  ต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง ค่า 
การลดทอนสัญญาณเมื่อเทียบกับค่าอ้างอิงที่วัด ณ อุณหภูมิห้อง ในย่านความยาวคลื่น 1 550 nm หรือ
ย่านความยาวคลื่นที่ผู้ใช้งานก าหนด  TA1 และ TB1 เป็นอุณหภูมิที่ใช้ทดสอบในวัฏจักรทดสอบ รอบสุดท้าย
เท่านั้น  
ส าหรับอุณหภูมิ TA2 และ TB2 ค่าการเปลี่ยนแปลงสัมประสิทธิ์การลดทอนสัญญาณ ต้องไม่เกิน  0.15 dB/km 
ในรอบสุดท้ายของการทดสอบเมื่อเทียบกับค่าอ้างอิงที่วัดได้  ณ อุณหภูมิห้อง  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 10 -  เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าการลดทอนสัญญาณ  โดยท าการตรวจวัดค่าการ
ลดทอนสัญญาณที่ความยาวคลื่น 1 550 nm  
9.10.3  เงื่อนไขการทดสอบ  
- ความยาวตัวอย่างทดสอบ: ความยาวเคเบิลส าเร็จรูปอย่างน้อย  500 m 
- อุณหภูมิสูง , TB ส าหรับหนึ่งวัฏจักรการทดสอบ (TB1 ส าหรับหลายวัฏจักรการทดสอบ): + 60 C 
- อุณหภูมิสูง , TB2 : +70 C (ส าหรับหลายวัฏจักรการ ทดสอบเท่านั้น) 
- อุณหภูมิต่ า , TA ส าหรับหนึ่งวัฏจักรการทดสอบ (TA1 ส าหรับหลายวัฏจักรการทดสอบ ): -20 C 
- อุณหภูมิต่ า , TA2 : - 40 C (ส าหรับหลายวัฏจักร การทดสอบเท่านั้น) 
- อัตราการให้ความร้อน:  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพื่อ ที่จะไม่ก่อให้เกิดการช็อก
ของอุณหภูมิหรือที่อัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 40 C/h , เมื่อไม่ได้ระบุไว้ 
- t 1  : ช่วงระยะเวลาที่เพียงพอให้อุณหภูมิในตัวอย่างคงที่ 
- จ านวนวัฏจักรการทดสอบ : 2  รอบ  อาจจะเพิ่มจ านวนรอบได้เมื่อผู้ใช้งานต้องการ 
- ค่าอุณหภูมิอาจ เปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ ใช้งาน 
9.11 การซึมผ่านของน้ า ( water  penetration)  
เคเบิลต้องผ่านการทดสอบตาม  IEC 60794 -1-22 วิธี F5B ส าหรับเคเบิลที่มีการเติมเจลลี  (jelly filled cable) 
หรือวิธี F5C ส าหรับเคเบิลแบบแห้งทั้งเส้น ( all-dry cable ) 
ระหว่างการทดสอบและสิ้นสุดการทดสอบต้องไม่พบ น้ าที่ปลายเปิดของชิ้นงานทดสอบ   
9.12 ความต้านทาน  UV ของเคเบิล (cable UV resistance ) 
เปลือกนอกต้องท า มาจากวัสดุที่ทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลตในอากาศ ตาม IEC 60794- 1-22 วิธี F14 
ความต้องการอื่นนอกเหนือจากนี้อยู่ภายใต้การพิจารณา  
9.13 การทดสอบการต้านทานการเกิดรอยช ารุด และการกัดกร่อนทางไฟฟ้าที่เปลือกนอก  (tracking and erosion 
resistance test ) 
เคเบิลที่ไม่น าไฟฟ้าและติดตั้ง บนระบบสายส่งไฟฟ้าจะอยู่ในย่านสนามไฟฟ้า  ขนาดสนามไฟฟ้าที่บริเวณนั้น
ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า  เสาไฟฟ้าที่ออกแบบ  โครงสร้าง ตัวน าไฟฟ้า และต าแหน่งของเคเบิล  ADSS ที่ติดตั้ง   
เมื่อสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งอยู่ในสภาพเฉพาะดังเช่นสภาพทะเลทราย หรือบริเวณที่มีมลพิษสูงและใกล้ทะเล 
สภาวะดังกล่าวจะท าให้เกิดการเสื่อมสภาพจากผลทางไฟฟ้า  (เช่น ประกายไฟฟ้าที่เกิดจาก แถบแห้ง ) ซึ่งเป็น
สาเหตุให้เปลือกนอกเคเบิล เสียหายอย่างรุนแรงและท าให้เคเบิลเสียหายทั้งหมดในที่สุด  ช่วงเวลาการเกิดการ
เสื่อมสภาพจากผลทางไฟฟ้าจะ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบโดยรวมของ ความต่างศักย์ทางไฟฟ้า  เคเบิล 
สภาพแวดล้อม และวัสดุที่ใช้ท าเปลือกเคเบิล  ในพื้นที่ที่มีค่าความต่างศักย์ทางไฟฟ้าสูงเกินไปหรือมี
สภาพแวดล้อมที่เลวร้าย อาจจ าเป็นต้องใช้วัสดุที่ทนทานต่อการเกิดรอยช ารุดมาท าเปลือกเพื่อลดความเสี่ยง
อันมีผลต่ออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 11 - จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การใช้วัสดุชนิดต้านทานการเกิดรอยช ารุดบนเปลือกนอกในพื้นที่ที่ใช้งานระบบ
สายส่ง มากกว่า 12 kV ซึ่งอาจเป็นความต่างศักย์ไฟฟ้าที่สูงเกินไป อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมในบริเวณนั้น 
ในสภาวะแวดล้อมดังเช่นที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  อาจต้องใช้เปลือกที่เป็นชนิดต้านทานการเกิดรอยช ารุดใน
บริเวณที่มีความต่างศักย์ทางไฟฟ้าเพียงแค่  4 kV ถึงแม้จะมีการน าวัสดุชนิดต้านทานการเกิดรอยช ารุดมาท า
เปลือกแล้ว ยังต้องพิจารณาเป็ นพิเศษนอกเหนือจากนั้นอีก เมื่อน าเคเบิล ADSS มาใช้ในบริเวณที่มีความ  
ต่างศักย์ทางไฟฟ้าที่สูงกว่า 20 kV  
เปลือกที่ท าจากวัสดุต้านทานการเกิดรอยช ารุดจะใช้ในบริเวณที่มีสภาพดังต่อไปนี้  
ก) พื้นที่ที่ระบบสายส่งมีระดับแรงดันไฟฟ้าใช้งานที่ 150 kV หรือสูงกว่า 
ข) พื้นที่ที่ระบบสายส่งสร้างความต่างศักย์ทางไฟฟ้า 4  kV หรือสูงกว่าในพื้นที่ที่มีมลพิษหรือในพื้นที่ที่มี
ความเค็ม  
ถ้าติดตั้งเคเบิล ADSS บนเสาโทรคมนาคม หรือบนเสาไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ า ไม่ต้องใช้เปลือกชนิดต้านทาน
การเกิดรอยช ารุดได้  
ในปัจจุบันมีวิธีการประเมินคุณ ภาพของเปลือกที่ใช้วัสดุชนิดต้านทานการเกิดรอยช ารุดแบ่งออกเป็น  2 วิธี ซึ่ง
ได้กล่าวไว้ในภาคผนวก ค. ดังต่อไปนี้  
1)วิธีการทดสอบโดยใช้ละออง หมอกเกลือ และประเมินผลเคเบิลในสภาพเปียก (ฉีด ละอองน้ าเกลือ
อย่างต่อเนื่อง)
2)วิธีการทดสอบอีกทางเลือกหนึ่งโดยการท าให้เคเบิลเปียกแล ะแห้งในสภาวะแวดล้อมของแต่ละ
ภูมิภาคที่ไม่เหมือนกันเพื่อสะท้อนให้เห็นค่าความทนทานที่แตกต่างกัน
วิธีการทดสอบอื่นอาจน ามาใช้ตรวจสอบการต้านทานการเกิดรอยช ารุดของเคเบิล ADSS ในสภาพแวดล้อม ที่
กล่าวถึงก็ได้   
9.14 การยืดตัวอย่างช้า ๆ (creep)  
ไม่มีเกณฑ์ประเมินการยืดตัวอย่างช้า ๆ  พารามิเตอร์นี้เป็นข้อแนะน าทางวิศวกรรมเพื่อให้เข้าใจถึงพฤติกรรม
ของเคเบิลระหว่างการใช้งาน วิธีทดสอบพฤติกรรมการยืดตัวของเคเบิลควรเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อ
กับผู้ขาย  วิธีการทดสอบเคเบิลที่เหมาะสมจะท า ตาม IEC 60794 -1-21 วิธี E32 หรือ IEC 61395  
9.15 ความเข้ากันได้ของ อุปกรณ์จับยึด 
ประเภทของอุปกรณ์จับยึด  ต้องผ่านการอนุมัติร่วมกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ทั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบการเข้า
กันได้ของอุปกรณ์จับยึด ดังวิธีต่อไปนี้  
- อุปกรณ์จับยึดที่ใช้ในการทดสอบสมรรถนะแรงดึง ระหว่างการทดสอบ MAT (ข้อ 9.2) ต้องมีระยะห่าง
มากที่สุดไม่เกิน 3 mm ระหว่างข้อต่อกับเคเบิล ในระหว่างการทดสอบและหลังการทดสอบ ไม่ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงค่าการลดทอนสัญญาณ  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 12 -  - ให้ดึงเคเบิลที่มีอุปกรณ์จับยึดแล้วด้วยแรง MIT โดยมีระยะห่างระหว่างอุปกรณ์จับยึดกับเคเบิลไม่เกิน 
3 mm และให้ตั้งชุดทดสอบนี้เป็นเวลา  24 h ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิ 60 C  2 C และมีค่าความชื้น
สัมพัทธ์ที่ 85 % 5 % ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงค่าการลดทอนสัญญาณ  
- อุปกรณ์แขวนที่ ใช้ระหว่างการทดสอบการสั่นสะเทือน ( ข้อ 9.8 และข้อ 9.9 ) ต้องไม่ท าให้เกิด ความ
เสียหายกับเคเบิลระหว่างทดส อบ ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงค่าการลดทอนสัญญาณ อุปกรณ์ลด
แรงสั่นสะเทือนก็น ามาใช้ระหว่างการทดสอบได้ 
- หลังจากการทดสอบเสร็จสมบูรณ์   ให้ถอดอุปกรณ์ทั้งหมด ออกจากเคเบิลและตรวจสอบสภาพเปลือก
นอก ซึ่งเปลือกต้องไม่แตกหรือฉีกขาด  
ตัวอย่างที่ใช้ทดสอบในเงื่อนไขของอุณหภูมิและความชื้นต้องมีความยาวเพียงพอที่จะสามารถยึดปลายทั้งสองข้างได้ 
โดยต้องยาวอย่างน้อย 10 m อุปกรณ์ทั้งหมดต้องติดตั้งภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่ก าหนด  
หมายเหตุ  อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือนไม่จ าเป็นต้องใช้ในการทดสอบก็ได้ แต่ใช้เป็นทางเลือกในการติดตั้ง  
10.การประกันคุณภาพ
เป็นความรับผิดชอบของผู้ท าในการสร้างการประกันคุณภาพด้วยกระบวนการการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า
ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อก าหนดคุณลักษณะตามมาตรฐานนี้  กรณีที่ผู้ซื้อต้องการระบุเงื่อนไขทดสอบแตกต่างไปจาก
การประกันคุณภาพ ให้เป็นการตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย  
ผู้ขายต้องจัดท า  แนะน า และดูแลระบบการจัดการให้ มีคุณภาพตาม IS0 9001 หรือเทียบเท่า 
ภาคผนวก ก. เป็นข้อแนะน าส าหรับการบรรจุและการท าเครื่องหมาย 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 13 - ภาคผนวก ก.  
(ข้อแนะน า)  
การบรรจุและการท าเครื่องหมาย  
การพันเคเบิลใส่ล้อต้องให้แน่นเป็นชั้น ๆ อย่างเป็นระเบียบ ความยาวของเคเบิลในล้ออาจเป็นความยาวมาตรฐานหรือ
ความยาวที่ระบุเฉพาะก็ได้ โดยทั่วไปผู้ท าจะเป็นผู้ก าหนดความยาวเคเบิลในล้อซึ่งก็คือความยาวมาตรฐาน   ส่วนความ
ยาวที่ระบุเฉพาะ จะก าหนดโดยผู้ใช้งาน ความยาวเคเบิลทั้งในส่วนของความยาวมาตรฐานและความยาวที่ระบุเฉพาะ
ควรมีค่าความผิดพลาดอยู่ในช่วง 0 % ถึง +2.0 %  
ล้อที่ใช้ควรเป็นล้อไม้ไม่หมุนเวียนหรือเป็นล้อเหล็กหมุนเวียนโดยที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนล้อต้องไม่น้อยกว่า 
40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของเคเบิล ถ้าผู้ซื้อและผู้ใช้ไม่ได้ก าหนด ผู้ท าจะต้องก าหนดขนาดและชนิดของล้อที่
แข็งแรงเพียงพอ ทนทานต่อสภาพการขนส่งปกติ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการมัดด้วยเชือกโดยไม่ท าให้เคเบิล
ช ารุดเสียหาย  
ล้อและสภาพปีกล้อด้านในต้องอยู่ในสภาพดี มีแผ่นเหล็กที่มีรูปร่างและความหนาที่เหมาะสม ติดที่รูเพลาหมุนของปีก
ล้อ แผ่นเหล็กนี้จะเจาะรูส าหรับสอดแกนเหล็กถาวร  เพื่อป้องกันไม่ให้เคเบิลช ารุดเสียหายระหว่างการขนส่ง การ
เคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การมัดด้วยเชือก และการติดตั้ง  
เคเบิลต้องได้รับการป้องกันเพียงพอที่จะไม่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุที่เป็นสภาวะทางกลและทางความ
ร้อนจากแสงอาทิตย์ 
การแสดงหมายเลขที่ล้อต้องชัดเจน ทนทาน โดยแสดงบนปีกล้อด้านนอกทั้งสองด้านในลักษณะตรงข้ามกัน  
ล้อแต่ละล้อต้องติดป้ายแสดงข้อมูลการจัดส่ง ป้ายต้องทนทานต่อสภาพอากาศ  ข้อมูลที่จ าเป็นทั้งหมด อันได้แก่ 
ชื่อผู้ท า ชนิดเคเบิลและจ านวนเส้นใยน าแสง เลขที่การสั่งซื้อ เลขที่ล้อ เลขที่เคเบิล  (ถ้ามี) ความยาวเคเบิล น้ าหนักรวม  
น้ าหนักล้อ และน้ าหนักเคเบิลต้องแสดงไว้บนป้ายโดยอ่านออกได้ง่าย  รายละเอียดของเคเบิลจะต้องแสดงไว้อย่าง
ชัดเจนบนป้าย  
การยึดปลายเคเบิลต้องแน่นเพียงพอที่ไม่ท าให้เคเบิลที่พันอยู่คลายตัวระหว่างการขนส่ง ปลายสายเคเบิลด้านในต้อง
อยู่ในสภาพที่สะดวกเพียงพอที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดทางแสง การพันปลายเคเบิลด้านนี้ต้องให้แน่น พอ เพื่อ
ป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง  
ต้องท าการปิดปลายสายของเคเบิลแต่ละด้านเพื่อป้องกันความชื้นแทรกซึมเข้าถึงเส้นใยน าแสงหรือสารกันน้ าไหลออก
ระหว่างการขนส่งและการจัดเก็บ  ล้อแต่ละล้อต้องมีการแสดง เครื่องหมายทิศทางการกลิ้งของล้อในระหว่างการขนส่ง
บนปีกล้อด้านนอกเพื่อป้องกันไม่ให้เคเบิลในล้อ คลายตัว  
ที่เคเบิลเส้นใยน าแสงทุกหน่วยบรรจุ ทุกระยะช่วงห่างประมาณ 1 m  1 % อย่างน้อยต้องมีเลข  อักษร หรือ
เครื่องหมายบนเคเบิลเส้นใยน าแสงให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และไม่ลบเลือน เพื่อแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ชื่อผู้ท าหรือ
โรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน , ชนิดและจ านวนของเส้นใยน าแสง , ปีที่ผลิต, ความยาวสะสม 
(sequential length)  ของเคเบิลเส้นใยน าแสง  ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องเป็นภาษาอังกฤษที่มีความหมาย
ตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 14 -  ภาคผนวก ข.  
(ข้อแนะน า)  
ข้อพิจารณาการติดตั้งเคเบิล ADSS 
ในกรณีส่วนใหญ่ส าหรับเคเบิลติดตั้งใต้ดิน  ความเค้นทางกลสูงสุด (ขึ้นอยู่กับแรงดึง  แรงบิด  แรงกด เป็นต้น) เกิดขึ้น
ในกระบวนการติดตั้ง ในกรณีที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม เคเบิลจะทนต่อความเค้นที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้ายหรือค่าความเค้น
ที่คงอยู่ในระหว่างช่วงการใช้งาน  
ในทางกลับกันเคเบิลแขวนอากาศจะอยู่ภายใต้แรงดึงที่เกิดขึ้นในการติดตั้งระหว่างการใช้งาน และอาจมีค่าแรงดึง
สูงขึ้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป  
เพื่อเป็นหลักประกันว่าเคเบิลชนิดแขวนอากาศจะมีอายุการใช้งานเป็นเวลานาน การติดตั้งเคเบิลตามขั้นตอนอย่าง
ระมัดระวังและการทดสอบเส้นใยน าแสงเมื่อติดตั้งเสร็จถือว่าไม่เพียงพอ แต่ต้องออกแบบหรือเลือกใช้เคเบิลที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศในบริเวณที่ใช้งานด้วย 
การรวบรวมตัวแปรทั้งหมดในบริเวณพื้นที่ใช้งานจะน ามาก าหนดค่าแรงดึงที่ต้องการของเคเบิล รายละเอียดที่ได้จาก
การศึกษาทางวิศวกรรมจะใช้ในการพิจารณาตัวแปรหลายตัวที่ส่งผลกระทบต่อแรงดึงในเคเบิลได้แก่ ช่วงห่างของการติดตั้ง 
ระยะการตกท้องช้าง อุณหภูมิ ความเร็วลม และขนาดของน้ าแข็งที่เกาะตัวบนเคเบิล  ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้น ามาใช้  
ในการออกแบบสายส่งแบบแขวนอากาศ  อีกทั้งยังอาจพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมบางประการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเคเบิลที่
ต้องการใช้งานมีความแข็งแรงเพียงพอ  
1)ส าหรับเคเบิลตัวน า แรงดึงทางกลจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับขนาดเคเบิลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ
ทางไฟฟ้าของระบบสายส่ง การออกแบบทางกายภาพของการเชื่อมต่อจะมีผลต่อความต้านทานทางกลของ
เคเบิล เนื่องจากเคเบิล ADSS ไม่มีสมบัติทางไฟฟ้าและบ่อยครั้งที่มีการติดตั้ งในระบบสายส่ง การวิเคราะห์
ทางกลที่ท าอย่าง อิสระและการขาดข้อมูลจะท าให้การออกแบบเกินความจ าเป็นหรือน้อยเกินไป
2)พารามิเตอร์อ้างอิงส าหรับเคเบิลที่มีโลหะเป็นส่วนประกอบคือ  แรงดึงขณะขาด เคเบิลสามารถทนทานความ
เค้นในช่วงสั้น  ๆ โดยไม่ช ารุดเสียหายภายใต้สภาวะ วิกฤติ ในสถานการณ์เดียวกันส าหรับเคเบิล  ADSS
เส้นใยน าแสงอาจขาดได้ การออกแบบเคเบิลจะไม่สมบูรณ์เนื่องจากเส้นใยน าแสงซึ่งเป็นส่วนส าคัญอันดับแรก
ในระบบการเชื่อมต่อทางการสื่อสาร และแรงดึงขณะขาดไม่ใช่ค่าที่ ใช้ในการออกแบบเคเบิล  ADSS ดังนั้น
เพื่อให้เส้นใยน าแสงอยู่ในสภาพสมบู รณ์ค่าที่จะน ามาใช้อ้างอิงคือ  ค่าแรงดึงสูงสุดที่ยอมรับได้ ( MAT)
3)แรงดึงขณะขาดไม่ใช่ พารามิเตอร์ที่แสดงสมบัติทางแสงและทางกลของเคเบิล ADSS ในบางประเทศแรงดึง
ขณะขาดของเคเบิลแขวนอากาศ ถือเป็นข้อก าหนดของการติดตั้ง
4)MAT เป็นค่าที่ส าคัญในการแสดง สมรรถนะของเคเบิลซึ่งต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ความเค้นวิกฤติ (ลม
น้ าหนักของน้ าแข็ง อุณหภูมิ) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ใช้งานแม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อย ก็ตาม
5)เกณฑ์ความยืดหยุ่นและสัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นเป็น ข้อมูลทางวิศวกรรม ผู้ท าจะก าหนดค่าเหล่านี้
เพื่อใช้ในการค านว ณแรงดึงและการตกท้องช้าง หรือจัดท าตารางค่าการตก ท้องช้างและค่าแรงดึงหากเป็น
ความต้องการของลูกค้า
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 15 - 6)แนะน าให้ใช้ค่า แรงดึงสูงสุดที่ใช้ในการติดตั้งสายเคเบิล  (MIT) ในการพิจารณาการตกท้องช้าง  โดยต้องมีค่า
ไม่เกินกว่าค่า MAT เมื่อมีลมและน้ าแข็งเกิดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังใช้ในการจ ากัดโหลดขณะมีแรงดึงในสาย
เคเบิลตามแนวระบบสายส่งไฟฟ้า  เพื่อหลีกเลี่ยงความเครียดถาวรที่จะเกิดกับเส้นใยน าแสง ค่า MIT ต้องมีค่า
ต่ ากว่าค่าขอบเขตความเครียดที่เป็นศูนย์
7)ระยะห่างของการติดตั้ง สูงสุด ค่าการตกท้องช้างต่ าสุดหรือสูงสุด  จะใช้ในกรณีกา รติดตั้งพิเศษภายหลังจาก
การศึกษารายละเอียดข้อมูลทางวิศวกรรม  (ดูรูปที่ ข.1)
8)ต าแหน่งของเคเบิล  ADSS ที่สัมพันธ์กับสายไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า  มีผลต่อค่าความต่างศักย์ สนามไฟฟ้าของ
เคเบิล ADSS  ความเข้ากันได้ของค่าความต่างศักย์สนามไฟฟ้าควร น ามาพิจารณาด้วย
9)เมื่อมีการใช้งานระบบสายส่งและสาย สื่อสารร่วมกัน ลูกค้าต้องให้ความส าคัญในการก าหนดรายละเอียด การ
ติดตั้งของเคเบิล ADSS และสายส่งไฟฟ้า  พร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน เพื่อใช้พิจารณาก าหนดค่าความ
ต่างศักย์สนามไฟฟ้าของเคเบิล ADSS
ส าหรับสารสนเทศเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งที่จ าเป็นและประเด็นปัญหาด้านความปลอดภัยต่อบุคคลและอุปกรณ์ เมื่อ
มีการติดตั้งหรือบ ารุงรักษาเคเบิล ADSS บนสายไฟฟ้าเหนือดิน  (overhead power line)  ให้ดู IEC TR 62263  
รูปที่ ข.1 – ตัวอย่างของระยะห่างช่วงเสา ที่ต่างกันของเคเบิลชนิดเดียวกันจะมีระยะการตกท้องช้างต่างกัน  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 16 -  ภาคผนวก ค.  
(ข้อแนะน า)  
การทดสอบทางไฟฟ้า (การเกิดรอย)  
ค.1 ทั่วไป 
การกัดกร่อนทางไฟฟ้าจะเกิดขึ้นในกรณีที่เปลือกนอกเคเบิลได้รับความเสียหายซึ่งมีสาเหตุเกิดขึ้นได้หลายทาง 
ในการนี้ยังไม่มีวิธีการทดสอบที่เป็นสากลเพื่อช่วยในการประเมินผล อย่างไรก็ตาม อาจใช้แนวทางที่เป็นไปได้ 
2 ตัวเลือก ซึ่งได้อธิบายไว้แล้วในภาคผนวกนี้  
ตัวเลือก ค2 เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับในการควบคุมวัสดุของเปลือกนอกเคเบิลตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด
คุณลักษณะ วิธีนี้เป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในภาคอุตสาหกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติวัสดุ โดยไม่
ค านึงถึงพฤติกรรมที่เกิดกับเคเบิลที่ใช้ในภาคสนาม  วิธีการทดสอบตัวเลือ ก ค3 เป็นการทดสอบเคเบิลกับระดับ
มลภาวะที่ต่างกัน แบบจ าลองมลภาวะอธิบายไว้ใน ค.3.4  
ค.2 ตัวเลือก ค2 – คุณสมบัติวัสดุที่ใช้ท าเปลือกนอก 
ค.2.1 ภาพรวม  
วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้เพื่อแสดงการต้านทานการกัดกร่อนและการช ารุดของเปลือกนอกภายใต้
ความเค้นทางไฟฟ้าและทางกล ในสภาวะที่สัมผัสกับอากาศชื้น (หมอกเกลือ)  
ค.2.2 การเตรียมการทดสอบ  
ชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบตัดจากเคเบิลที่อยู่ในช่วงการผลิต โดยท าการอุดปลายสายทั้งสองข้างเพื่อ
ป้องกันความชื้น จากนั้นน าไปติดตั้งในแนวระดับระหว่างปากจับสองตัวของชุดทดสอบซึ่งติดตั้งในห้องที่มี
แหล่งก าเนิดละอองน้ าเกลือ ชุดอุปกรณ์นี้จะสร้างแรงดึงให้อยู่ในสภาพเดียวกับสภาพการใช้งานจริงของ
เคเบิล อุปกรณ์ยึดสายเคเบิลกับพื้นควรเป็นไปในท านองเดียวกับอุปกรณ์ที่ผู้ท าก าหนดเพื่อใช้ ใน 
การบริการและติดตั้งใกล้กับหอติดตั้งเคเบิล ซึ่งอาจจะประกอบด้วยปากจับยึดแบบใช้ลวดพันและอุปกรณ์
ผ่อนลดความเค้นทางไฟฟ้าและทางกล ผู้ท าต้องก าหนดอุปกรณ์เชื่อมต่อกับไฟฟ้าแรงดันสูงอย่างเหมาะสม  
ความยาวของตัวอย่างทดสอบจะอยู่ระหว่างปากจับและต้องยาวเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดการลัดวงจร
ระหว่างการทดสอบในสภาวะละอองน้ าเกลือ โดยทั่วไปความยาวขนาด 25 mm/kV ถือว่าเพียงพอ 
ระยะห่างระหว่างขั้ว อิเล็กโทรดต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 40 mm เคเบิลต้องมีความตึงเพียงพอที่ ท าให้การยืด
ของวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเคเบิลจะไม่ก่อให้เกิ ดการลดลงของความตึงจนเ ป็นนัยส าคัญ ควรตรวจสอบค่าความตึง
เป็นระยะ ๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ทุกช่วงเวลา 100 h เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า ค่าความตึง
เปลี่ยนแปลงไปมากกว่า 10% ของค่าเริ่มต้น ต้อง ท าการปรับค่าความตึงอีกครั้งให้มีค่า เท่าเดิม  
การผลิตละอองหมอกกระท าภายในตู้โดยใช้หัวฉีดเป็นละอองฝอยละเอียดดังแสดงในรูปที่ 18 ใน 
IEC 60060-1:2010  โดยใช้ หัวฉีด  1 ชิ้นต่อขนาดปริมาตรตู้ 2 m3 การเตรียมสารละลายเกลือ ให้ผสม
โซเดียมคลอไรด์ 10.0 kg ± 0.5 kg ลงในน้ ากลั่น 1 000 l ขนาดของหยดน้ าที่ออกจากหัวฉีด ควรมีค่า
ระหว่าง 5 µm ถึง 20 µm และอัตราการไหลของสารละลายนี้ควรมีค่า 0.4 l/h ± 0.1 l/h ส าหรับทุก
ปริมาตรตู้ 1 m3 ทั้งนี้ควรอัดอากาศแห้งที่มีความดัน 3.3 Bar ไปยังหัวฉีด เพื่อที่หัวฉีดจะท าหน้าที่กระจาย  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 17 - ละอองหมอกให้มีความหนาแน่นสม่ าเสมอ โดยต้องไม่ฉีดตรงไปที่เคเบิล ควรจัดเตรียมช่องเปิดขนาด  
ไม่ใหญ่กว่า 80 cm2 บนก าแพงตู้เพื่อระบายอากาศออกตามธรรมชาติ  
หม้อแปลงทดสอบที่ใช้ต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 250 mA RMS และตั้งค่าตัดวงจรที่ 1 A RMS 
ระยะห่างระหว่างเคเบิลกับกราวนด์รอบข้างต้องมีค่าอย่างน้อย 300 mm  
ค.2.3 ขั้นตอนการทดสอบ  
หลังจากยึดเคเบิลให้ตึงด้วยค่าแรงดึง  MIT แล้ว ใช้ผ้าชุบน้ า เช็ดเคเบิลให้สะอาดก่อนท าการทดสอบใน
หมอกน้ าเกลือ  
หลังจากตรวจสอบความถูกต้องของขนาดหยดน้ าเกลือ ความหนาแน่นของหมอกในตู้ และขั้วอิเล็กโทรดแล้ว 
ให้ป้อนแรงดันไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา  1 000 h  
ส าหรับเคเบิล ADSS ที่ติดตั้งในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดรอย (tracking generator)  
เนื่องมาจากแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวน าและหรือการปกคลุมของอนุภาคปนเปื้อนที่มีความหนาแน่นสูง 
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบระหว่างขั้วไฟฟ้าคือ 3.0 kV/cm  
น้ าเกลือที่ใช้ทดสอบอาจไม่ต้องน ามาใช้ใหม่ก็ได้ การหยุดระหว่างการทดสอบเพื่อตรวจสอบชิ้นงาน
สามารถท าได้หลายครั้งแต่ต้องไม่เกินครั้งละ 15 min โดยการหยุดตรวจสอบกระท าในทุก 24 h โดยจะไม่
นับรวมเป็นเวลาที่ใช้ในการทดสอบ  
ค.2.4 เกณฑ์การตัดสิน  
หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น การตรวจสอบด้วยตาต้องไม่พบเปลือกเคเบิลฉีกขาดไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่มี
การป้อนแรงดันไฟฟ้าหรือจุดที่ยึดเคเบิลไว้  
การเกิดรอยของเปลือกเคเบิลต้องไม่เกิน 30 % ของความหนาเปลือกก่อนทดสอบ การตรวจเช็คท าได้โดย
ตัดชิ้นงานที่ช ารุดในแนวภาคตัดขวางและใช้เครื่องวัดที่สอบเทียบแล้ววัดค่าความหนาที่เหลืออยู่เพื่อใช้
ตัดสิน 
ค.3 ตัวเลือก  ค3 – ระดับมลภาวะและความต้านทานการเกิดรอย (pollution level and tracking resistance)  
ค.3.1 ภาพรวม  
วัตถุประสงค์ของการทดสอบนี้เพื่อแสดงการต้านทานการช ารุดของเปลือกเคเบิลและร่องรอยช ารุดเมื่อ
เกิดการอาร์กระหว่างต าแหน่งที่มีความแตกต่างของแรงดันไฟฟ้ารวมไปถึงการต้านทานมลภาวะบนเคเบิล  
การทดสอบนี้ใช้วงจรสมมูลเทวินินดังแสดงในรูปที่ ค .1 เพื่อเป็นตัวแทนของความต่างศักย์ระหว่างระดับ
มลภาวะที่แตกต่างกันซึ่งมีผลต่อการต้านทานของพื้นผิวเคเบิล VOC เป็นแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดระหว่าง
แถบแห้งในมลภาวะชื้นในกรณีที่ไม่เกิดการอาร์ กทางไฟฟ้า (ดูข้อ ค. 3.4) ระดับการปนเปื้อนของมลภาวะ
เกิดขึ้นจากตัวต้านทาน R และตัวเก็บประจุ C ที่ใส่ในวงจร  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 18 -  รูปที่ ค.1 – ผังไฟฟ้าที่ใช้ในการทดสอบ  
ค.3.2 การเตรียมอุปกรณ์ส าหรับ ทดสอบ  
เตรียมชิ้นงานทดสอบที่เป็นเคเบิลยาว 460 mm (18 ) ดังรูปที่  ค.2ก อุดปลายเคเบิลทั้งสองข้าง ตัดแผ่น
ฟอล์ยหรือโลหะบางออกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมคางหมู 2 ชิ้นแล้วพันรอบเคเบิล โดยเว้นช่องให้มีระยะห่างกัน 
100 mm (4 )  ทั้งนี้ต าแหน่งที่พันควรให้อยู่ใกล้เคียงกึ่งกลางของชิ้นงานทดสอบ  
ก – รายละเอียดของตัวอย่าง   ข – รูปร่างของอิเล็กโทรด  
รูปที่ ค.2 – ฟอล์ยของอิเล็กโทรด 
หม้อแปลงแบบออโต  X1 ควบคุมแรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าแรงสูง X2 
การออกแบบอุปกรณ์เพิ่มเติมสามารถท าได้ เพื่อใช้ปรับค่าแรงดันไฟฟ้าที่มีค่าสูงไม่เกิน 40 kV  
ค่าอิมพีแดนซ์ก าหนดโดยตัวต้านทาน R ที่ต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุ C ค่าอิมพีแดนซ์นี้หมายถึงอัตราส่วน
ระหว่างแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดของแถบแห้งกับกระแสไฟฟ้าลัดวงจรเมื่อเกิดการอาร์ ก (ค่ากระแสในระดับ
มลภาวะที่เริ่มเกิดการอาร์ ก) ความต้านทาน 50 Ω ท าหน้าที่ช่วยในการวัดกระแสไฟฟ้าในหน่วย  
มิลลิแอมแปร์  
การเตรียมชิ้นงานทดสอบหลายชิ้นงานสามารถท าได้ แต่ชิ้นงานแต่ละชิ้นต้องต่อกับวงจร  RC แล้วจึงน ามา
เชื่อมต่อกับ VOC 
ภาพด้านล่างของเคเบิล ADSS (ไม่ใช่ขนาดจริง)  ปิดปลายสาย  พ่นละอองน้ าเกลือ  อิเล็กโทรดฟอล์ยอะลูมิเนียม  
โดยที่ 
X1 หม้อแปลงไฟฟ้า แบบออโต  
X2 หม้อแปลงไฟฟ้าแรงดันสูง  
Voc แรงดันไฟฟ้าขณะเปิดวงจร  (open circuit voltage ) 
Isc กระแสไฟฟ้าลัดวงจร ( short circuit current ) 
R, C อิมพีแดนซ์จ ากัดกระแส (limiting impedance)  
โดยที่ 
D ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเคเบิล  230 V  
AC 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 19 - รูปที่ ค .3 แสดงโครงสร้างของอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งหัวฉีดเพื่อสร้างสภาพการน าไฟฟ้าบนผิวเคเบิล 
ฐานรองหัวฉีดท าจากแผ่นเหล็กที่ไม่เป็นสนิมหรือสแตนเลสสตีลขนาด 50 mm x 127 mm ที่เจาะรู
ส าหรับปล่อยน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6 mm ที่จัดเรียงเป็นแถวเพื่อฉีดละอองน้ าระหว่าง  
ขั้วอิเล็กโทรด เคเบิลที่เป็นชิ้นงานทดสอบต้องติดตั้งด้านล่างฐานรองหัวฉีดในระยะห่าง 10 cm   
วัสดุ: แผ่นสแตนเลสหนา 0.8 mm 
ทุกรูที่มีเครื่องหมาย A มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6 mm (8 รู) 
รูน้ าให้เครื่องหมายเป็น B โดยเรียงเป็นอาร์เรย์ขนาด 9 x 3 
รูน้ าเครื่องหมาย B มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.2 mm 
รูปที่ ค.3 – ฐานรองหัวฉีด  
ไดอะแกรมของระบบการสร้างมลภาวะสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบ แสดงดังรูปที่ ค .4  น้ าเกลือที่
ผสมเสร็จแล้วจะบรรจุอยู่ในถัง พลาสติก ปั๊มน้ าจะดูดน้ าเกลือผ่านวาล์วควบคุมการไหล ตัวกรอง มิเตอร์วัด
อัตราการไหล และหัวฉีดละอองน้ า ละอองน้ าที่ถูกพ่นออกจากหัวฉีดแล้วจะไหลมารวมกันในถัง สแตนเลส
ที่ไม่เป็นสนิมแล้วไหลกลับไปในถังเก็บ อัตราการไหลและปริมาณสารละลายน้ าเกลือต้องมีค่าคงที่ตลอด
การทดสอบ  
สารละลายน้ าเกลือ :  1% (หลังจากผสมเกลือใหม่แล้วต้องรอ 12 h เพื่อให้การละลายสมบูรณ์) ตรวจสอบ
ปริมาณสารละลายน้ าเกลือทุก 24 h เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีปริมาณสารละลายน้ าเกลือในสัดส่วน 1% หรือ
มากกว่า  
อัตราการไหล : 2 l/min ถึง 3 l/min 
มิติ หน่วยเป็นมิลลิเมตร  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 20 -  รูปที่ ค.4 – ไดอะแกรมระบบการฉีดละอองน้ าเกลือ  
ค.3.3 วิธีการทดสอบ  
ในการทดสอบต้องเลือกค่า Req  Ceq  และ Voc ที่เหมาะสม โดยค่า Req และ Ceq ที่เลือกแทนระดับ
มลภาวะของสภาพแวดล้อมที่ต้องการขณะทดสอบ ค่าแรงดันไฟฟ้า Voc ที่เลือกเป็นตัวก าหนดค่า  
ความต่างศักย์สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นตามระยะห่าง  ดังแสดงในตารางที่ ค.1  
ตารางที่ ค.1  ค่า Req และ Ceq ส าหรับค่าดัชนี มลภาวะที่ต่างกัน  
ดัชนีมลภาวะ  
PI โอห์มต่อเมตร  
(Ω/m) หมวดหมู่  Req 
(Ω) Ceq 
(pF) 
5 100 000  หนัก 4.2 x 106 650 
5.3 200 000  หนัก 5.8 x 106 457 
5.7 500 000  หนัก 9.2 x 106 290 
6 1 000 000  ปานกลาง  13.1 x 106 200 
6.3 2 000 000  ปานกลาง  18.6 x 106 145 
6.7 5 000 000  ปานกลาง  30.0 x 106 90 
7 10 000 000  เบา 42.0 x 106 65 
วัฏจักรหรือรอบของการทดสอบคือการท าซ้ าของการฉีดพ่นละอองน้ าเกลือและการท าให้แห้ง โดยฉีดพ่น
ละอองน้ าเกลือเป็นเวลา 2 min แล้วปล่อยให้แห้ง  13 min ระหว่างช่วงเวลาการปล่อยให้แห้งจะเกิดการ
อาร์กของไฟฟ้าบนชิ้นงาน การทดสอบนี้ต้องกระท า ในสภาวะอุณหภูมิห้องและความชื้นปกติ  
การไหลของกระแสไฟฟ้าที่ท าให้เกิดการอาร์กบนแถบแห้งต้องไม่ท าลายเปลือกนอกเคเบิลก่อนครบรอบ
เวลาการทดสอบ 300 รอบ ภายใต้ดัชนีมลภาวะ (PI) ที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่  กรณีที่ไม่มีการ
ก าหนดค่าดัชนีมลภาวะของพื้นที่  ผู้ซื้อหรือผู้ใช้อาจก าหนดค่าดัชนีมลภาวะที่มีค่าต่ าได้ ผู้ ท าต้องผลิต
มิเตอร์วัดการไหล ( flow meter) 
วาล์วควบคุมการไหล ( flow control valve ) 
ตัวกรอง ( filter) 
ปั๊ม 
ถังใส่น้ าเกลือ  ท่อน้ าเกลือไหลกลับ  ถังสแตนเลสไม่เป็นสนิมที่มี
ตัวอย่างทดสอบ  ทิศทางการไหล  หัวฉีดละอองน้ าเกลือ  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 21 - เคเบิลให้มีความทนทานต่อการทดสอบให้ครบ 300 รอบ การทดสอบ ในสภาวะดัชนีมลภาวะที่น้อยกว่า
หรือเท่ากับค่าที่ผู้ซื้อหรือผู้ใช้ก าหนด  
ค.3.4 ภาพรวมของแบบจ าลอง มลภาวะและการทดสอบทางไฟฟ้า  
ตัวต้านทานตัวแรก (ต่อ V1 กับเสาที่ต่อลงดิน) ต้องมีค่าสูงมาก (เช่น 1014 Ω) การหาค่า Voc เกิดจากการ
ค านวณซ้ าหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้ได้ค่า Voc ที่เป็นแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมส่วนแถบแห้งในมลภาวะชื้นใกล้  
เสาไฟฟ้า I 0 เป็นกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดการอาร์ กหรือประกายไฟบริเวณแถบแห้ง 
รูปที่ ค.5 – แบบจ าลององค์ประกอบแบบกระจายที่มีการอาร์กบนแถบแห้ง  
ตามแบบจ าลองในรูปที่ ค.5 สามารถลดรูปเป็นวงจรไฟฟ้าสมมูลได้โดยการหาร VOC ด้วย I0 โดยที่ A และ B 
เป็นค่าของมุมเฟสของแต่ละปริมาณไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าพื้นฐานส าหรับทดสอบการอาร์ กแสดงไว้ในรูปที่ ค.6  
แบบจ าลององค์ประกอบ แบบกระจาย 
(distributed element model ) 
ช่องห่างของการอาร์กบนแถบแห้ง 
(dry band arc gap ) 
โดยที่ 
R ความต้านทานมลภาวะ ในหน่วยโอห์มต่อระยะทาง (เมตร, ฟุต หรืออื่นๆ )  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 22 -  
 
    
   cos sin
-
cos sin
0 0 0V A V A jV A
oc oc ocZ R jX
eq eq I B I B jI B
  

1
eqC
X
2f    
50f  Hz 
รูปที่ ค.6 – วงจรสมมูลเทวินิน  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 23 - ภาคผนวก ง. 
(ข้อแนะน า)  
เคเบิล ADSS ที่ใช้ติดตั้งบนสาย ไฟฟ้าเหนือดิน  
ตารางที่ ง .1 ระบุรายละเอียด ในช่องว่าง  
1.จัดเตรียมโดย 2.หมายเลขเอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
วันที่
3.วันที่มีผลบังคับ 4.คุณลักษณะทั่วไป :  IEC 60794 -1-2
คุณลักษณะเฉพาะส่วน :  IEC 60794 -4
คุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม : มอก. 3208 หรือ IEC 60794 -4-20
5.ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม
6.รายละเอียดของเคเบิล
7.โครงสร้างเคเบิล
เส้นใยน าแสง  
จ านวนเส้นใยน าแสง  
มอดุลาริตี ( modularity)  
โครงสร้าง     
   ท่อหลวมเติมเจลลี  
   ท่อหลวมไม่เติมเจลลี  
   แกนมีร่องเติมเจลลี  
   แกนมีร่องไม่เติมเจลลี     
   แถบในแกนมีร่อง  
  แถบในท่อหลวม  
 แกนรับแรงดึงตรงกลาง - อโลหะ  
  สารเติมในแกน -กันน้ าแบบปกติ  
  สารเติมในแกน - วัตถุดูดซับน้ า  
การจัดวางส่วนประกอบ  
  ตีเกลียว (ทิศทางเดียวหรือแบบ SZ) 
 กลุ่มเดี่ยว  หมายเหตุเพิ่มเติม  
7.โครงสร้างเคเบิล  (ต่อ)
เปลือกชั้นใน
ตัวรับแรงดึงรอบนอก
- อโลหะ
ส่วนป้องกันความชื้น
เปลือกนอก หมายเหตุเพิ่มเติม  
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้นมอก. 3208-2564 
- 24 -    เกราะ 
   - อโลหะ  
   ส่วนป้องกันภายนอก  
- เปลือกท าด้วยพอลิเอ ทีลีน 
- เปลือกมีคุณสมบัติต้าน ทานการเกิดรอย  
 การท าเครื่องหมาย  
 - ความต้องการของลูกค้า  
   - ชื่อผู้ท า  
(8) ข้อมูลการใช้งาน  
ทั่วไป 
 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด  (d)     
  แรงดึงสูงสุดที่ใช้ในการติดตั้งสายเคเบิล (MIT) 
  แรงดึงสูงสุดที่ยอมรับได้ (MAT)  
  ขอบเขตความเครียดที่เป็นศูนย์  
   รัศมีความโค้งต่ าสุดกรณีไม่มีแรงกระท า  
   รัศมีความโค้งต่ าสุดกรณีมีแรงกระท า  
   ช่วงอุณหภูมิ  
 - ขนส่งและจัดเก็บ  
  - ติดตั้ง 
   - ใช้งาน  
 น้ าหนักเคเบิล  
  ความยาวของเคเบิล ที่ผลิต 
  - โดยทั่วไป  
  - ค่าที่ระบุ /ความคลาดเคลื่อน  
   - โมดูลัสของความยืดหยุ่น  
   - สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น  
   - คุณสมบัติการยืดตัวอย่างช้าๆ   mm 
  N 
  N 
  N 
  mm หรือ nxd 
  mm หรือ nxd 
   oC 
   oC 
   oC 
   kg/km 
   m 
   - 0 %, + 1 % 
   kPa 
   10-6/C 
   %   
กรณีเฉพาะ (การออกแบบเคเบิลเฉพาะ)  
  ความหนาของน้ าแข็ง  
   ความเร็วลม  
   ระยะติดตั้งเคเบิล ช่วงห่างที่ยาวสุดเมื่ออยู่ในสภาวะแรงลมสูงสุด  
   ระยะการตกท้องช้าง ต่ าสุดที่ระยะติดตั้งเคเบิล ช่วงห่างที่ยาวสุด  
   (ไม่เกินค่า MAT ในสภาวะแรงลม)     mm 
   km/h 
   m 
   m หรือ % 
ใช้สําหรับการรับฟังความคิดเห็นเท่านั้น