ICS27.010
CCSF01
中华人民共和国国家标准
GB21518—20XX
代替GB21518—2008
交流接触器能效限定值及能效等级
Minimumallowablevaluesofenergyefficiencyandenergyefficiency
gradesforACcontactors
20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施
GB21518—20XX
I前言
本文件按照GB/T1.1－2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
本文件代替GB21518-2008《交流接触器能效限定值及能效等级》。与GB21518—2008相比，除编
辑性修改外主要技术变化如下：
——进一步明确了标准的适用范围，增加了“控制电源频率为50Hz”，主电路工作电压改为1000V
及以下；
——删除了“交流接触器节能评价值”的定义和要求；
——调整了各级能效值的指标；
——调整了试验环境条件；
——增加了能效试验的抽样方法；
——增加了吸持功率测量的不确定度；
——增加了吸持功率的计算方法和计算公式。
本文件由国家标准化管理委员会提出并归口。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：
——GB21518-2008。GB21518—20XX
１交流接触器能效限定值及能效等级
1范围
本标准规定了交流接触器（以下简称接触器）的能效等级、能效限定值、抽样、试验和计算方法。
本标准适用于额定频率为50Hz、主电路额定工作电压为1000V及以下，额定工作电流为6A～630A;接
触器的额定控制电源电压为交流400V及以下，使用类别为AC-3的三极机电式、直动式，整体式接触器。
本标准不适用于外加节电装置、家用和类似用途的接触器及半导体接触器（固态接触器）。
注：本标准中所述“直动式”指触头系统和电磁系统均为直动式的产品。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，
仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文
件。
GB/T14048.1低压开关设备和控制设备第1部分：总则
GB/T14048.4低压开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
吸持功率holdingpower
接触器主电路触头保持吸合状态下消耗的视在功率。
3.2
交流接触器能效限定值minimumallowablevaluesofenergyefficiencyforACcontactors
在标准规定测试条件下，接触器吸持功率的最大允许值。
3.3
同一壳架等级的接触器contactorsofsameframesize
同一系列中，外形尺寸和内部结构相同，仅内部部分部件尺寸或结构有差异，但额定工作电流不同的
接触器。
3.4
整体式接触器integralcontactor
所有实现接触器功能不可缺少的部件（模块）组装在一起的接触器。GB21518—20XX
２4能效等级
接触器能效等级分为3级，其中1级能效最高。各等级接触器在额定工作电流下的实测吸持功率应不低
于表1的规定。
表1接触器能效限定值及能效等级
额定工作电流Ie
A吸持功率Sh
V•A
1级 2级 3级
6≤Ie≤12 4.5 7.0 9.0
12<Ie≤22 4.5 8.0 9.5
22<Ie≤32 4.5 8.3 14.0
32<Ie≤40 4.5 10.0 25.0
40<Ie≤63 4.5 18.0 50.0
63<Ie≤100 4.5 18.0 60.0
100<Ie≤160 4.5 18.0 85.0
160<Ie≤250 4.5 18.0 150.0
250<Ie≤400 4.5 18.0 190.0
400<Ie≤630 4.5 18.0 240.0
注：额定工作电流指主电路额定工作电压为380V时的电流，主电路额定工作电压为400V时参考380V执行。
5技术要求
5.1基本要求
接触器的安全要求应符合GB/T14048.1和GB/T14048.4。
5.2接触器能效限定值
各等级接触器在额定工作电流下的实测吸持功率应小于表1中3级的规定值。
6抽样、试验和计算方法
6.1抽样原则
6.1.1同一壳架接触器具有不同额定控制电源电压(Us)、不同主电路额定工作电流（Ie）时,
a)额定控制电源电压规格数量小于5时，应抽取最大额定控制电源电压、最小额定工作电流的接触器进
行测试；
b)额定控制电源电压规格数量大于或等于5时，任意抽取5个额定控制电源电压规格，对应每个电压规
格选取最小额定工作电流的接触器进行测试。
6.1.2同一壳架接触器的额定控制电源电压为一个范围时，应按以下列a)或b)的方式进行试验，并取最
大值作为该宽电压规格的吸持功率；GB21518—20XX
３
a)当额定控制电源电压范围的上限值为下限值的2倍及以上时，分别在电压范围的上限值和下限值进
行测试；
b)当额定控制电源电压范围的上限值为下限值的2倍以下时，在电压范围的上限值进行测试。
6.2试验方法
6.2.1测量用电压表、电流表的准确度应为0.2级及以上。
6.2.2测试应在环境温度23℃±3℃条件下进行，测试电源应有足够的容量。试验中，其主电路或控制
电源电路中不应有任何负载。在接触器控制电路输入端施加额定控制电源电压，测量接触器闭合状态下的
吸持功率,接触器测试接线图见图1。
T－调压器；V－电压表；A－电流表;CJ－接触器；A1、A2—接触器控制电源接线端。
图1测试接线图
6.2.3控制电源波形为非正弦时，应采用电动式仪表进行测量。
6.2.4在接触器控制电源端通电后，控制电路输入端电流达到稳定时进行控制电路电流I的测试并取值。
6.2.5测试吸持功率的测量不确定度应小于5%。吸持功率实测数据按四舍五入法取小数点后一位。
6.3计算与判断方法
6.3.1计算
吸持功率应按公式(1)计算；
……………………………………（1）
式中：
Sh——接触器的吸持功率，单位为伏安（V·A）；
US——额定控制电源电压，单位为伏（V）；
I——额定控制电源电压下的控制电流，单位为安（A）。
6.3.2判断
所有被测规格的吸持功率均不应大于表1中相应的吸持功率。A1
A2
h SSUI