-1-산업통상자원부 고시 제2023-00호
「에너지이용 합리화법」제15조 등에 따른 효율관리기자재 운용규정 (산업
통상자원부고시 제2022-34호)을 다음과 같이 개정 고시합니다 .
2023년 0월 00일
산업통상자원부장관
효율관리기자재 운용규정
제정 1992. 8.21동력자원부고시 제1992- 71호
개정 1993. 6.1상공자원부고시 제1993- 25호
1994. 1.7상공자원부고시 제1993-130 호
1995. 12.29통상산업부고시 제1995-125 호
1996. 11.18통상산업부고시 제1996-393 호
1999. 3.8산업자원부고시 제1999- 24호
2000. 9.23산업자원부고시 제2000-101 호
2002. 2.16산업자원부고시 제2002- 20호
2003. 5.14산업자원부고시 제2003- 40호
2003. 12.30산업자원부고시 제2003- 88호
2004. 3.30산업자원부고시 제2004- 37호
2005. 5.6산업자원부고시 제2005- 50호
2006. 3.13산업자원부고시 제2006- 26호
2007. 5.25산업자원부고시 제2007- 70호
2007. 12.26산업자원부고시 제2007-149 호
2008. 7.31지식경제부고시 제2008- 99호
2009. 2.10지식경제부고시 제2009- 26호
2009. 7.30지식경제부고시 제2009-158 호
2009. 12.11지식경제부고시 제2009-304 호
2009. 12.28지식경제부고시 제2009-317 호
 2010. 6.16지식경제부고시 제2010-124 호
2011. 5.6지식경제부고시 제2011- 81호
2011. 11.21지식경제부고시 제2011-241 호
2011. 12.23지식경제부고시 제2011-263 호
2012. 3.26지식경제부고시 제2012- 67호
2012. 10. 5지식경제부고시 제2012-227 호
2012. 12.27지식경제부고시 제2012-320 호
2014. 11.28산업통상자원부고시 제2014-220 호-2-2015. 2.12산업통상자원부고시 제2015- 28호
2015. 3.12산업통상자원부고시 제2015- 37호
2015. 9.1산업통상자원부고시 제2015-184 호
2016. 2.29산업통상자원부고시 제2016- 34호
2016. 4.8산업통상자원부고시 제2016- 72호
2016. 7.14산업통상자원부고시 제2016-137 호
2017. 5.1산업통상자원부고시 제2017- 61호
2017. 12.29산업통상자원부고시 제2017-206 호
2018. 5.23산업통상자원부고시 제2018- 99호
2018. 9.28산업통상자원부고시 제2018-183 호
2018. 10.22산업통상자원부고시 제2018-189 호
2019. 9.3산업통상자원부고시 제2019-148 호
2019. 10.30산업통상자원부고시 제2019-175 호
일괄개정 2020. 3.31산업통상자원부고시 제2020-40호
일부개정 2020. 4.17산업통상자원부고시 제2020-55호
일부개정 2020. 5.26산업통상자원부고시 제2020-83호
 일부개정 2020. 12.30산업통상자원부고시 제2020-225 호
일부개정 2021. 4.20.산업통상자원부고시 제2021-69호
일부개정 2022. 2.16.산업통상자원부고시 제2022-34호
일부개정 2022. 4.27.산업통상자원부고시 제2022-64호
일부개정 2023. 0.00.산업통상자원부고시 제2023-00호
제1장  총   칙
제1조(목적 )이 규정은「에너지이용 합리화법」(이하 “법”이라 한다 )제15조,
제16조,제24조,제66조,제68조,제69조,동법 시행령 및 동법 시행규칙
에서 효율관리기자재와 관련하여 위임․위탁한 사항과 그 시행에 관하여 
필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다 .
제2조(적용범위 )효율관리기자재의 목표소비효율 또는 목표사용량의 기준 ,
최저소비효율 또는 최대사용량의 기준 ,소비효율 또는 사용량의 표시 ,
소비효율 등급기준 및 등급표시 ,소비효율 또는 사용량의 측정방법 등에 
관하여는 이 규정에 따른다 .다만 ,수출용 에너지사용기자재에 대하여는 -3-적용하지 아니한다 .
제3조(용어정의 )이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다 .
1.효율관리기자재 :보급량이 많고 그 사용량에 있어서 상당량의 에너지를 
소비하는 기자재중 에너지이용합리화에 필요하다고 산업통상자원부장관이 
인정하여 제4조에서 지정한 에너지사용기자재
2.소비효율 :효율관리시험기관 또는 자체측정승인업자가 이 규정에서 
정한 측정방법에 의하여 측정한 에너지소비효율 또는 에너지사용량을 
말한다 .
3.최저소비효율기준 :효율관리기자재의 효율 개선 및 고효율 제품 보급 
확대를 위하여 일정 효율수준 이하 또는 일정 소비전력량수준 이상 
제품의 생산․판매를 제한하고자 이 규정에서 설정한 최저소비효율 ,
최대소비전력량 ,최대소비전력 ,최대대기전력 또는 최대열관류율 기준을 
말한다 .
4.최저소비효율 달성률 :측정한 소비효율과 최저소비효율기준의 비를 
말한다 .
5.소비효율등급 :이 규정에서 정한 절차에 의하여 소비효율등급부여지표를 
적용시 해당하는 등급 (최상위 1등급부터 5등급까지 )을 말한다 .
6.모델 :제조업자 또는 수입업자가 설계 ,기능 등이 서로 다른 제품별로 
각각의 고유한 명칭을 부여한 하나의 제품을 말하며 ,그 고유 명칭으로 
발급된 측정결과를 제조업자 또는 수입업자가 한국에너지공단 (이하 “공단
이사장 ”이라 한다 )에 신고한 것을 말한다 .단,창 세트 ,멀티전기히트
펌프시스템의 경우 모델 시리즈 단위로 신고하여도 좋다 .
7.추가모델 :기존 소비효율 또는 소비효율등급을 신고한 모델을 소비
효율의 변화 없이 기능의 향상 ,생산시기 ,색상 ,손잡이의 위치 등의 변경
으로 업체에서 자체적으로 새로운 모델명을 추가한 것을 말하며 ,삼상
유도전동기의 경우 정격출력이 규정된 값 사이에 있으면 추가 모델로 
신고할 수 있다 .다만 ,당해모델의 전기적 ,기계적인 내부 구조 변경이 
있는 경우와 부가장치의 탈․부착 또는 새로운 기능 추가 등에  따라 
소비효율 변화가 있는 경우는 추가 모델이 아닌 별도의 모델로 본다 .-4-8.효율관리시험기관 :산업통상자원부장관이 효율관리기자재의 시험기관
으로 지정하는 시험기관
9.자체측정승인업자 :이 규정에서 정한 시험설비 및 전문인력을 모두 
갖춘 제조업자 또는 수입업자로서 자체측정으로 효율관리시험기관의 
측정을 대체할 수 있도록 산업통상자원부장관의 승인을 받은 자
10.삭제 <2016. 1.1>
11.난방열효율 :가정용가스보일러의 라벨에 표시되는 열효율로 제조업자 
또는 수입업자가 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」제20조제 4항에 
따른 설계단계검사 또는 KS표준의 형식승인검사에서 측정된 난방열
효율을 말한다 .난방열효율은 전부하 및 부분부하를 모두 포함하며 ,
소비효율등급 부여기준은 별표 1에 따른다 .
12.표시온수열효율 :가스온수기의 라벨에 표시되는 열효율로 제조업자 
또는 수입업자가 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」제20조제 4
항에 따른 설계단계검사 또는 KS표준의 형식승인검사에서 측정된 
온수열효율 또는 효율관리시험기관 ․자체측정승인업자가 측정한 
온수열효율 (이하 “측정온수열효율 ”이라 한다 )보다 같거나 낮게 선택
하여 표시한 것을 말한다 .
13.대기전력 :기기가 외부의 전원과 연결된 상태에서 해당기기의 주기능을 
수행하지 않거나 외부로부터 켜짐 신호를 기다리는 상태에서 소비
하고 있는 전력
14.고효율 변압기 :표준소비효율을 만족하는 변압기를 말한다 .
15.삭제 <2019. 1.1>
16.삭제 <2022. 4.14>
제2장  효율관리기자재의 범위․구분 및 측정방법
제4조(효율관리기자재의 지정 및 범위와 측정방법 등)①동법 제15조제 1항
및 동법 시행규칙 제7조제 1항에 따라 산업통상자원부장관이 지정하는 
효율관리기자재와 그 구체적인 범위 ,측정방법 및 측정기준 등은 다음 
각 호([별표 1]을 포함한다 )와 같다 .-5-1.전기냉장고 :KS CIEC 62552의 규정에 의한 정격소비전력이 500W
이하인 압축식 냉각장치를 갖는 것으로서 유효내용적이 1,000L이하인 
냉장고 및 냉동냉장고에 한하며 ,측정방법은 KSCIEC 62552의 규정에 
의하여 측정한 월간 소비전력량 {여기서 “월간 소비전력량 ”이라 함은 
1일 소비전력량에 365를 곱하고 이 값을 12로 나눈값에 1.6을 곱한 값을 
말한다 }.
2.삭제 <2015. 7.1>
3.김치냉장고 :KSC9321의 규정에 의한 김치저장실 유효내용적이 전체 
유효내용적의 50%이상이고 전체 유효내용적이 1,000L이하인 김치
냉장고에 한하며 ,측정방법은 KSC9321의 규정에 의하여 측정한 월
간 소비전력량 {여기서 “월간 소비전력량 ”이라 함은 1일 소비전력량에 
365를 곱하고 이 값을 12로 나눈값에 1.3을 곱한 값을 말한다 .}
4.전기냉방기 :KSC9306의 규정에 의한 전동기 정격소비전력의 합계가 
7.5kW이하인 에어컨디셔너로서 정격냉방능력 23kW미만인 것에 
한하며 ,수냉식 ,이동식 ,덕트접속식 구조의 것은 제외한다 .다만 ,분리형
으로서 하나의 실외기에 둘 이상의 실내기를 접속해서 이용하고 있는 
구조인 홈 멀티형 전기냉방기는 포함하여 적용한다 .측정방법은 KSC
9306의 규정에 의하여 측정한 냉방기간에너지소비효율 (CSPF)을 말한다 .
5.전기세탁기 
가.일반세탁기 : KS C IEC 60456에 의한 표준세탁용량 2kg 이상 25kg 
이하의 가정용 수직축 세탁기로서 , KS C 9608의 제트식, 임펠러식 , 교
반봉식, 교반판식 , 세탁조 회전식에 한한다. 측정방법은 별표 1에 따른 
측정방법에 의하여 측정한 1kg당 소비전력량 {여기서 “1kg당 소비전
력량”이라 함은 1회 세탁(표준코스 ) 가능한 표준세탁용량 (㎏)에 소비
되는 전기에너지사용량 (Wh)의 비를 말하며, Wh/㎏로 표시한다 }
     나. 드럼세탁기 : KS C IEC 60456에 의한 가정용의 수평드럼세탁기 (전열장
치가 있는 것, 탈수장치 및 건조장치를 가지는 겸용 구조의 것 포함, 무
세제식 제외)로서, 표준세탁용량이 2kg 이상 25kg 이하이면서 표준세탁 프
로그램이 온수세탁이거나 표준세탁용량이 2kg 이상 5kg 이하이면서 표
준세탁 프로그램이 냉수세탁인 가정용 세탁기에 한한다. 측정방법은 별-6-표 1에 따른 측정방법에 의하여 측정한 1kg당 소비전력량 {여기서 
“1kg당 소비전력량 ”이라 함은 1회 세탁 가능한 표준세탁용량 (㎏)에 
소비되는 전기에너지사용량 (Wh)의 비를 말하며, Wh/㎏로 표시한다 }
6.삭제 <2015. 7.1>
7.삭제 <2015. 7.1>
8.삭제 <2015. 7.1>
9.전기냉온수기 :별표 1에 따른 정격 입력전압이 단상 교류 220V,정격 
주파수가 60Hz인 저장식 및 순간식 전기 냉온수기에 한하며 ,측정방법은 
별표 1에 따른 “비교소비전력량 ”을 말한다 .
10.전기밥솥 :별표 1에 따른 전기솥 및 전기보온밥통의 기능을 겸해서 
가지고 있는 취사용량 20인용 이하인 전기밥솥으로서 ,측정방법은 
별표 1에 따른 측정방법에 의하여 측정한 1인분소비전력량 {여기서 
“1인분소비전력량 ”이라 함은 별표 1의 1회취사보온소비전력량에 
150g을 곱하고 취사시 쌀의 질량으로 나눈 값(Wh/인분 )을 말한다 .}
11.전기진공청소기 :정격소비전력 800W이상 2500W이하의 것으로 이동형
(건식 전용 )에 한하며 ,측정방법은 KSCIEC 60312의 규정에 의하여 
측정한 청소효율 (여기에서 “청소효율 ”이라 함은 최대 흡입일률과 
측정소비전력의 비를 말한다 .)
12.선풍기 :KS C9301의 규정에 의한 날개의 지름이 20㎝이상 41㎝
이하의 일반 가정 및 사무실 등 이와 유사한 목적에 사용되는 일반형 
선풍기 (탁상용 ,좌석용 ,스탠드용 )로서 유도전동기에 의해 구동되는 
축류형 단일 날개를 가진 것에 한하며 ,측정방법은 별표 1에 따른 
측정방법에 의하여 측정한 풍량효율 {여기서 “풍량효율 ”이라 함은 
표준풍량을 소비전력으로 나눈 값을 말한다 .}
13.공기청정기 :KSC9314의 적용범위중 기계식과 복합식 공기청정기로서 
표준사용면적이 200m2이하인 제품에 한한다 .이때 ,직류 전원 공급 
장치 (AC-DC 변환 어댑터 )를 이용하여 전원을 공급하는 제품도 포함
하되 본체 내부에 장착된 배터리를 이용하여 전원을 공급/충전하는 제품
은 제외한다 .단,여과재를 사용하지 않고 물 분무 등을 이용하여 집
진,탈취 및 가스제거를 하는 것은 제외한다 .측정방법은 별표 1에 따-7-른 측정방법에 의하여 측정한 1㎡당소비전력 {여기서 “1㎡당 소비전
력”이라 함은 측정소비전력 (W)을표준사용면적 (㎡)으로 나눈 값을 말
하며 ,W/㎡로 표시한다 .}
14.백열전구 :KS C7501의 규정에 의한 220V백열 텅스텐 전구로서 
소비전력이 25W이상 150W이하 전구로 무색투명 ,내면 프로스트 ,
백색도장 ,백색박막도장 전구를 포함한다 .측정방법은 KS C7501의 
규정에 의하여 측정한 전구의 전(온)광속을 전구의 소비전력으로 
나눈 값(광효율 :lm/W). 
15.형광램프 :KSC7601의 규정에 의한 직관형 (20W형,28W형,32W형,
40W형),둥근형 (32W형,40W형),콤팩트형 (FPX 13W형,FDX 26W형,
FPL 27W형,FPL 32W형,FPL 36W형,FPL 45W형,FPL 55W형)
형광램프 및 K61195, K61199의 규정에 의한 직관형 (20W형,32W형,
40W형),콤팩트형 (FPL 36W형)싸인용 형광램프 (색온도 7100K초과 
하는 것으로서 일반조명용으로 사용될 수 있는 것)로,측정방법은 KSC
7601의 규정에 의하여 측정한 램프의 전광속을 램프의 소비전력으로 
나눈 값(광효율 :lm/W). 다만 ,FPL 32W형 및 FPL 45W형,FPL
55W형 측정방법은 안전인증규정을 따른다 .
16.삭제 <2016. 1.1>
17.안정기내장형램프 :KSC7621의 규정에 의한 정격소비전력 5W이상 
60W이하의 안정기내장형램프 로서 시동과 안정된 동작에 필요한 모든 
요소를 일체화시키고 ,부품을 교환할 수 없는 형광램프 장치에 한한다 .
다만 ,글로브 타입은 제외한다 .측정방법은 KS C7621에서 규정하는 
시험방법에 의하여 측정한 기구의 전광속 (lm)을 입력전력으로 나눈 값
(광효율 :lm/W).
18.삼상유도전동기 :별표 1의 삼상유도전동기 적용범위에 해당 되는 정격
출력 0.75kW이상 375kW이하인 삼상유도전동기에 한한다 .측정방법은 
KSCIEC 60034-2-1 의 규정에 의하여 측정한 전부하효율 (%).
19.가정용가스보일러 :KS B8109및 KS B8127에서 정한 가스소비량 
70kW이하의 가스온수보일러로 ,측정방법은 KS B8109및 KS B
8127에서 규정하는 시험방법에 의하여 측정한 난방열효율 (%).-8-20.어댑터․충전기 :외장형 전원장치로서 단일출력전압으로 명판표시 
출력전력 150W이하의 어댑터와 정격 입력전력 20W이하로서 리튬이온 
배터리를 충전하는 충전기를 대상으로 하며 ,측정방법은 별표 1에 따라 
측정한 동작효율
21.전기냉난방기 :KS C9306의 규정에 의한 전동기 정격소비전력의 
합계가 7.5kW이하이고 ,정격냉방능력 23kW미만인 전기냉난방기
(전기열펌프 )를 대상으로 한다 .다만 ,전열장치를 갖는 것에 있어서는 
그 전열장치의 정격소비전력이 30kW이하인 것에 한하며 ,수냉식 ,
이동식 ,덕트식 및 분리형으로서 하나의 실외기에 둘 이상의 실내기를 
접속해서 이용하고 있는 구조의 것은 제외한다 .측정방법은 KS C
9306의 규정에 의하여 측정한 냉방기간에너지소비효율 (CSPF)과 
난방기간에너지 소비효율 (HSPF)을 말한다 .
22.상업용전기냉장고 :별표 1에 따른 상업용 (업소용 )냉장고 ,냉동냉장고 
및 냉장진열대에 한하며 ,측정방법은 KS CIEC 62552의 규정 (단,
차폐판은 설치하지 않으며 ,냉장진열대의 경우 시험 중 조명 전부 점등)에
의하여 측정한 월간 소비전력량 {여기서 “월간 소비전력량 ”이라 함은 
1일 소비전력량×365/12로 산출한 값을 말한다 }.
23.가스온수기 :KS B8116에서 정한 표시 가스소비량 70.0kW 이하의 
가스온수기로 ,측정방법은 KSB8116에서 규정하는 시험방법에 의하여 
측정한 온수열효율 (%)
24.변압기 :KSC4306, KSC4311, KSC4316, KSC4317및 별표 1
에서 규정한 변압기로 ,측정방법은 KSCIEC 60076-1 및 KSCIEC
60076-11 규정에 의하여 측정한 값을 기준 환산온도의 50%부하율 
기준으로 환산한 효율 (%)
25.창 세트 :KS F3117규정에 의한 창  세트로서 건축물중 외기와 
접하는 곳에서 사용되면서 창 면적이 1㎡이상이고 프레임 및 유리가 
결합되어 판매되는 창 세트 ,측정방법은 KS F2278규정에 의하여 
측정하거나 ISO 15099또는 ISO 10077규정에 의하여 계산한 열관류율 
및 KSF2292 규정에 의한 기밀성 {여기서 “열관류율 ”은 W/(㎡․ K)
로 표시한다 }-9-26.텔레비전수상기 :디지털 튜너를 내장하고 화면대각선길이 47cm 이상
부터 216cm 이하이며 , 수직해상도가 4,320 미만인 텔레비전수상기로  
판매되는 제품에 한한다. 다만,브라운관 (CRT),플라즈마 디스플레이 패널
(PDP)및 마이크로 LED디스플레이 패널 텔레비전수상기는 제외하며 ,
측정방법은 KSCIEC 62087의 규정에 의하여 측정한 동작모드 소비
전력을화면면적의 제곱근으로 나눈 값인 “1당 소비전력 ”{여기서 
화면면적의 제곱근은 로,“1당 소비전력 ”은 W/로 표시
한다 }
27.전기온풍기 :「전기용품안전 관리법」시행규칙의 별표 2안전인증대상 
전기용품중 정격소비전력이 500W이상 10kW이하인 전기온풍기에 
한한다 .측정방법은 별표 1에 따른 측정방법에 의하여 측정한 난방효율 및 소비전력
28.전기스토브 :「전기용품안전 관리법」시행규칙의 별표 2안전인증대상 
전기용품 중 정격소비전력이 500W이상 10kW이하인 전기스토브에 
한한다 .측정방법은 별표 1에 따른 측정방법에 의하여 측정한 대기전력 
및 소비전력
29.멀티전기히트펌프시스템 :별표 1에 따른 단일 실외유닛 기준 정격
냉방용량이 70kW미만 ,하나의 실내유닛 기준 정격냉방용량이 30kW
미만인 것으로 전기를 에너지원으로 구동하는 냉방전용기기 또는 냉
난방 겸용기기를 대상으로 한다 .다만 ,냉난방 겸용기기의 경우 실내
유닛에 전열장치를 갖는 것에 있어서는 그 전열장치의 정격소비전력이 
하나의 실내유닛 기준 30kW미만인 것에 한하며 ,측정방법은 별표 1의
규정에 의하여 측정한 냉난방효율 ,통합냉방효율 ,난방효율 ,표준난방
효율 ,한냉지난방효율을 말한다 .
30.제습기 :별표 1에 따른 단상 교류로서 정격 전압 220V를 사용하고 
실내의 습도를 저하시키는 것을 목적으로 하며 압축식 냉동기 ,송풍기 
등을 하나의 캐비닛에 내장한 것으로서 정격소비전력 1,000W 이하의 
전기제습기에 한하며 ,측정방법은 KSC9317에 따른 측정방법에 의
하여 측정한 제습효율 {여기서 제습효율이라 함은 1일 제습량 (L)을 측
정소비전력 (W)÷1000×24(h)으로 나눈 값을 말한다 }
31.삭제 <2015. 7.1>-10-32.삭제 <2015. 7.1>
33.삭제 <2015. 7.1>
34.삭제 <2015. 7.1>
35.삭제 <2015. 7.1>
36.전기레인지 :정격 입력전압이 단상 교류 220V,정격 주파수 60Hz이고 ,
정격 소비전력이 1kW이상 10kW이하인 전기레인지로 [별표 1]의 
적용범위에 해당되는 기기에 한하며 ,측정방법은 [별표 1]에 따른 측정
방법의 의하여 측정한 월간 소비전력량
37.셋톱박스 :정격소비전력 150W이하로 텔레비전 또는 디스플레이 장치로 
영상과 음향을 송신하는 유료방송용 셋톱박스로서 케이블방송 ,위성방송 ,
IPTV방송 중 어느 1개 이상의 방송 수신 기능을 포함하는 셋톱박스 (단,
디지털컨버터는 제외)에 한하며 ,측정방법은 [별표 1]에 따른 측정방법의 
의하여 측정한 소비전력
38.컨버터 내장형 LED램프 :KSC7651의 규정에 의한 AC 220V, 60Hz
에서 사용하는 용량 제한이 없는 일반 조명용 컨버터 내장형 LED램
프에 대하여 규정한다 .단,150W초과도 포함한다 .측정방법은 KS C
7651을 따른다 .
39.컨버터 외장형 LED램프 :KS C7652의 규정에 의한 정격전압 
AC/DC 50V이하에서 사용하는 30W이하의 일반 조명용 컨버터 
외장형 LED램프에 대하여 규정한다 .측정방법은 KSC7652를 따른다 .
40.냉동기 :압축기 ,증발기 ,응축기 ,팽창장치 ,부속 냉매 배관 및 제어 
장치 등으로 냉동 사이클을 구성하는 원심식 냉동기로서 정격냉동능력 
7,032㎾[2,000 USRT]이하에 한하며 ,[별표 1]에 따른 특수목적용 
냉동기 (원자력 발전 전용 ,방폭형 ,선박용 등)는 제외한다 .측정 방법
은 KSB6270에 따른다 .
41.공기압축기 :KSB6351의 규정에 의하여 압축비가 1.3초과인 제품에 
대하여 적용하며 ,토출 게이지 압력이 30kPa이상 ,1,000 kPa이하인 
전동기 구동방식의 공기압축기로 [별표 1]의 적용범위에 해당한다 .왕
복동식 압축기는 전동기 출력 2.2kW이상 15kW이하이고 ,스크류식 
압축기는 전동기 출력 15kW초과 110 kW이하이다 .측정방법은 KSB-11-6351에 따른다 .
42.사이니지 디스플레이 :가시화면 대각선 길이가 30.48 cm이상 ,154.94
cm이하인 사이니지 디스플레이로 [별표 1]의 적용범위에 해당하는 
기기에 한하며 ,측정방법은 [별표 1]에 따른 측정방법의 의하여 측정한 
온모드 ,슬립모드 ,오프모드 소비전력을 말한다 .
43.의류건조기 :별표 1에 따른 표준건조용량 1kg이상 25kg이하의 가정용 
회전식 의류 건조기로서 ,단상 220V,전기용품 안전인증서 상의 정격소
비전력이 3,000W 이하의 의류건조기에 한한다 .측정방법은 별표 1에 
따른 측정방법에 의하여 측정한 1kg당 소비전력량 {여기서 “1kg당 소비
전력량 ”은 1회 건조시 소비전력량 (Wh)을 표준건조용량의 0.8승으로 나눈 
값을 말한다 .}
44.모니터 :가시화면 대각선 화면길이 153cm이하의 모니터로 [별표 1]의 
적용범위에 해당하는 기기에 한하며 ,측정방법은 [별표 1]에 따른 측정
방법에 의하여 측정한 온모드 ,슬립모드 ,오프모드 소비전력을 말한다 .
45.식기세척기 :별표 1에 따른 세척 용량이 20인용 이하인 가정용 전기 
식기세척기에 한하며 ,측정방법은 별표 1에 따른 측정방법에 의하여 측
정한 “1회 세척시 소비전력량 ”을 말한다 .
46.이동식 에어컨디셔너 :공장에서 제조되어 주택 ,상업 ,산업용 시설에 
적용되며 ,전기로 구동되는 기계적 증기압축 방식의 이동식 에어컨디
셔너 및 이동식 히트펌프로서 ,냉방시 응축기의 공기 흡입 -토출부가 무
덕트 (Non-duct) 또는 단일덕트 (Singel-duct) 또는 이중덕트
(Double-duct) 로 구성된 이동식 공기 냉각 에어컨과 동일 방식의 이동
식 히트펌프 중 정격냉방능력 기준 23kW미만인 것에 한한다 .측정
방법은 별표 1에 따라 측정한 냉방기간에너지소비효율 (CSPF)을 말한다 .
47.직관형 LED램프 (컨버터 외장형 ):램프전력이 22W이하이고 KC
60061-1에 규정된 G13캡과 KC 20001에 규정된 D12캡을 사용하는 
직관형 LED램프 (컨버터 외장형 )와 이 램프를 구동시키는 LED모듈전
원공급용 컨버터를 포함하며 ,측정방법은 KC 20001을 따른다 .
48.펌프 :KSB6300의 규정에 의하여 토출구경의 호칭지름이 2200 mm
이하인 터보형 펌프로서 상수용 (WA)-원심 펌프 양쪽 흡입 벌루트 (C5)--12-지상용 모터 분리형 (G2)에 적용한다 .단,상수용은 수도법 제14조 제1
항에 따른 인증을 받아야 하는 수도용 제품의 범위에 해당하는 펌프 
및 냉난방용 펌프에 적용한다 .펌프의 전동기 출력은 2.1kW초과이
며,측정방법은 KSB6301에 따르며 ,[별표 1]에 따른 특수목적용 펌프
(원자력 발전 전용 ,방폭형 ,선박용 등)는 제외한다 .
49.컴퓨터 :별표 1에 따른 주로 개인용 또는 사무용 컴퓨터를 말하며 데
스크탑 컴퓨터 ,모니터 일체형 데스크탑 컴퓨터 ,노트북 컴퓨터 (투인원 
노트북 ,다중화면 노트북 )를 적용 대상으로 한다 .측정방법은 [별표 1]
에 따른 측정방법에 의하여 측정한 TEC소비전력량 ,슬립모드 소비전
력 및 이행시간 ,오프모드 및 아이들모드 소비전력을 말한다 .
50.복합기 :복사기 ,프린터 ,팩시밀리 ,스캐너 등의 기능을 구비한 다기능 
화상출력기기로 제품형식이 표준형식으로 감열 ,염료승화 ,전자사진 ,
열전사 ,고체잉크 ,잉크젯 방식의 기술을 이용한 것.단,대량 문서 및 
전문적인 문서 출력을 위한 프로페셔널 제품은 제외
②대기전력 측정은 KSCIEC 62301에서 규정하는 시험방법에 따른다 .
제5조(효율관리기자재에 대한 소비효율 등의 적용기준 )①효율관리기자재는 
목표소비효율 또는 목표사용량의 기준 ,최저소비효율기준 및 소비효율
등급부여기준을 모두 적용한다 .다만 ,삼상유도전동기 ,어댑터․충전기 ,
변압기 ,전기온풍기 ,전기스토브 ,백열전구 ,선풍기 ,형광램프 ,안정기내장
형램프 ,전기레인지 ,셋톱박스 ,냉동기 ,공기압축기 ,사이니지 디스플레이 ,
모니터 ,전기냉온수기 (순간식 ),펌프 ,컴퓨터 ,복합기 (잉크젯 )는 최저소비
효율기준만 적용한다 .
②효율관리기자재의 목표소비효율 또는 목표사용량의 기준 ,최저소비
효율기준 및 소비효율등급부여기준은 별표 1과 같다 .
제5조의 2(효율관리기자재의 적용기준 변경 등)산업통상자원부장관은 연간 
에너지사용량 ,보급량 ,기술향상 가능성 등을 고려하여 효율관리기자재를 
새로 지정하거나 제외할 수 있으며 ,효율관리기자재의 기술수준 ,시장점
유율 등을 고려하여 소비효율등급부여기준 등을 변경할 수 있다 .-13-제3장 효율관리시험기관 또는 자체측정승인업자
제6조(효율관리시험기관 지정 등)①효율관리시험기관은 본 규정 또는 본 
규정에서 준용한 측정방법 (국제 측정방법 포함 )에 관하여 「국가표준기본법」
제23조에 따라 시험·검사기관으로 인정받은 기관으로서 다음 각 호의 
어느 하나에 해당하는 기관이어야 한다 .
1.국가가 설립한 시험·연구기관
2.「특정연구기관 육성법」제2조에 따른 특정연구기관
3.제1호 및 제2호의 연구기관과 동등 이상의 시험능력이 있다고 산업
통상자원부장관이 인정하는 기관
②효율관리시험기관으로 지정받으려는 자는 시험설비 및 전문인력을 
갖추고 별지 제8호 서식의 효율관리시험기관 지정신청서를 산업통상자원부
장관에게 제출하여야 한다 .
③산업통상자원부장관은 제2항에 따른 지정신청이 있는 경우에는 공단
이사장에게 시험능력 확보 여부에 관한 사항을 검사하게 할 수 있다 .
④산업통상자원부장관은 효율관리시험기관 지정신청에 대하여 제1항부터 
제3항까지의 사항을 검토한 결과 적합할 경우에는 효율관리시험기관으로 
지정하여야 한다 .이 경우 산업통상자원부장관은 지정사항을 지정신청자와 
공단이사장에게 통보하여야 한다 .
⑤효율관리기자재의 소비효율 측정을 위한 효율관리시험기관의 현황은 
별표 4와 같다 .
⑥공단이사장은 제1항에 따른 효율관리시험기관을 한국에너지공단 홈페이지 
등을 통하여 홍보하여야 한다 .
제7조(자체측정의 승인 )①효율관리기자재의 제조업자 또는 수입업자가 자
체측정의 승인을 받기 위해서는 별표 5에 따른 시험설비 및 전문인력을 
갖추어 별지 제1호서식의 효율관리기자재 자체측정 승인신청서를 산업통상
자원부장관에게 제출하여야 한다 .
②제1항의 규정에서 효율관리기자재의 수입업자는 그가 수입하는 당해 
효율관리기자재의 해외 제조업자가 이 규정에서 정한 측정방법대로 측정을 -14-실시할 수 있는 [별표 5]에 따른 시험설비 및 전문인력을 갖추고 있으며 
당사자 간에 이를 활용하기 위한 협약이 체결되어 있는 경우에는 별지 
제1호서식의 효율관리기자재 자체측정 승인신청서를 제출하여 자체측정의 
승인을 신청할 수 있다 .
③제1항 및 2항의 규정에도 불구하고 전기냉장고의 수입업자는 그 수출국에 
소재하는 시험기관이 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에는  별지 
제1호서식의 효율관리기자재 자체측정 승인신청서에 이를 증명하는 서류를 
첨부하여 당해 시험기관을 이용한 자체측정의 승인을 신청할 수 있다 .
1.ILAC(국제시험기관인정협력체 )의 MRA(상호인정협정 )에 서명한 인정
기구가 이 규정에서　정한　측정방법에 따라 시험할 수 있는 것으로 
인정한 시험기관일 것
2.수입업자가 시험결과를 활용하기 위한 협약을 체결한 시험기관일 것
④제2항과 제3항의 경우 법 제66조제 1항 및 동법 시행규칙 제33조제 2항
제2호에 따라 해외 제조업자과 해외 시험기관의 시험설비 및 전문인력의 
확보 여부와 협약체결에 관한 사항을 확인하는 때에 소요되는 비용은 
신청자가 부담한다 .
⑤산업통상자원부장관은 자체측정 승인신청내용을 검토하여 적합할 경우
에는 30일 이내에 승인하여야 한다 .
제8조(효율관리시험기관 지정취소 등)①법 제24조제 1항에 따라 산업통상자
원부장관은 효율관리시험기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경
우에는 그 지정을 취소하거나 6월 이내의 기간을 정하여 시험업무의 정
지를 명할 수 있다 .다만 ,제1호 또는 제2호에 해당하면 그 지정을 취
소하여야 한다 .
1.거짓 그 밖의 부정한 방법으로 지정을 받은 경우
2.업무정지 기간 중에 시험업무를 행한 경우
3.정당한 사유 없이 시험을 거부하거나 지연하는 경우
4.제4조에 따른 측정방법을 위반하여 시험한 경우
5.효율관리시험기관의 지정기준에 적합하지 아니하게 된 경우
②법 제24조제 1항에 따라 산업통상자원부장관은 자체측정승인업자가 제1호
또는 제2호에 해당하면 그 승인을 취소하여야 하고 ,제3호 또는 제4호에 -15-해당하면 그 승인을 취소하거나 6월 이내의 기간을 명하여 자체측정업무의 
정지를 명할 수 있다 .
1.거짓 그 밖의 부정한 방법으로 승인을 받은 경우
2.업무정지 기간 중에 자체측정업무를 행한 경우
3.제4조에 따른 측정방법을 위반하여 측정한 경우
4.별표 5에 의한 시험설비 및 전문인력 기준에 적합하지 아니하게 된 경우
③산업통상자원부장관은 소속공무원 또는 공단이사장으로 하여금 효율
관리시험기관 또는 자체측정승인업자의 사무소․사업장에 출입하여 제1항 
각 호의 요건에 해당하는지 여부에 관한 사항을 3년 주기로 검사하게 할 
수 있다 .이 경우 효율관리시험기관 또는 자체측정승인업자는 검사에 
협조하여야 한다 .
④제1항 및 제2항에 대한 조치는 효율관리기자재별로 한다 .
⑤공단이사장은 산업통상자원부장관에게 효율관리시험기관 또는 자체측정
승인업자에 대하여 제1항 또는 제2항의 조치를 요청할 수 있다 .
제4장 효율관리시험기관 또는 자체측정승인업자의 시험성적서 발급 등
제9조(시험성적서 발급 )①효율관리시험기관 또는 자체측정승인업자는 제
조업자․수입업자의 측정의뢰 또는 자체측정에 따라 시험성적서를 발
급할 수 있다 .
②효율관리시험기관은 제조업자․수입업자․공단이사장 또는 제18조의 2에
따른 이해관계자로부터 효율관리기자재에 대한 측정의뢰가 있을 때에는 
이를 거부하여서는 아니되며 ,제18조에 따라 공단이사장이 측정 의뢰하는 
시료를 우선적으로 측정하여야 한다 .다만 ,시험업무를 수행할 수 없는 
사유가 발생하여 미리 그 사유를 명시하여 산업통상자원부장관에게 통보한 
경우에는 예외로 한다 .
③다른 법령에서 규정하는 인증을 받은 시험항목으로 동일시험 항목의 
동일기준 및 상위기준에 대해서는 그 시험을 면제할 수 있다 .다만 ,국가
표준기본법 제23조에 따라 시험·검사기관으로 인정받은 기관에서 발급한 
1년 이내의 시험성적서에 한하며 ,제10조에서 규정한 시험성적서 기재
항목을 포함하여야 한다 .-16-④효율관리시험기관은 해외에서 수입하는 효율관리기자재에 대하여 해외
출장 시험후 시험성적서를 발급할 수 있다 .다만 ,국내에서 생산하는 
냉동기는 국내 출장 시험후 시험성적서를 발급할 수 있다 .
⑤효율관리시험기관은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제2조에 
따른 감염병의 대유행으로 인하여 제4항에 따른 출장시험이 곤란한 경우 ,
제조업자 또는 수입업자가 제출한 효율관리기자재의 측정자료 및 기타 
객관적인 서류 등을 검토하여 시험성적서를 발급할 수 있다 .
⑥효율관리시험기관은 제5항에 따른 감염병의 대유행이 종료된 이후에 
제조업자 또는 수입업자가 제출한 자료에 대하여 실태조사를 실시할 수 
있으며 ,그 자료가 거짓으로 확인된 경우에는 제5항에 따라 발급된 시험
성적서를 취소할 수 있다 .
제10조(시험성적서 기재항목 )①효율관리시험기관 또는 자체측정승인업자는 
효율관리기자재의 시험성적서를 발급할 때,명판표시 사항과 다음 각 호에 
해당하는 사항을 포함하여야 한다 .
1.전기냉장고 :월간소비전력량 ,냉장실유효내용적 ,냉동실유효내용적 ,
자동제상기능여부 ,보정유효내용적 ,KSCIEC 62552에서 요구하는 시험
성적서 기재내용 ,1시간소비전력량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,연간소비
전력량 ,연간에너지비용 ,소비효율등급
2.삭제 <2015. 7.1>
3.김치냉장고 :월간소비전력량 ,김치저장실유효내용적 ,냉동실유효내용적 ,
기타실유효 내용적 ,보정유효내용적 ,김치저장실수 ,형태 (스탠드형 /뚜껑
형 등),문(Door)의 개수 ,1시간소비전력량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,연
간소비전력량 ,연간에너지비용 ,소비효율등급
4.전기냉방기 :냉방기간에너지소비효율 ,연간소비전력량 ,냉방기간월간소비
전력량 ,정격냉방능력 ,냉방표준능력 ,냉방표준소비전력 ,대기전력 ,1시간
소비전력량 ,스마트기능 구현 여부 및 내용 ,홈멀티 또는 싱글 여부 ,1
시간사용시 CO 2배출량 ,연간소비전력량 ,월간에너지비용 ,소비효율등급
5.전기세탁기 
1kg당 소비전력량 , 탈수도, 세탁비, 표준세탁용량 , 1회세탁소비전력량 , -17-1회세탁시간 , 1회세탁물사용량 , 1kg당 1회세탁물사용량 , 대기전력 , 1회
세탁시CO2배출량, 연간소비전력량 , 연간에너지비용 , 소비효율등급 , 반
부하 시험수위 , 시험코스
6.삭제 <2015. 7.1>
7.삭제 <2015. 7.1>
8.삭제 <2015. 7.1>
9.전기냉온수기 :비교소비전력량 ,용량 ,1L당소비전력량 ,1일소비전력량 ,
월간소비전력량 ,냉수저장탱크용량 ,온수저장탱크용량 ,1시간소비전력량 ,
1시간사용시 CO 2배출량 ,연간소비전력량 ,연간에너지비용 ,소비효율등급 (저장식 )
10.전기밥솥 :1인분소비전력량 ,정격소비전력 ,분류 ,1회취사보온소비
전력량 ,1회취사보온시간 ,최대취사용량 ,대기전력 ,1시간소비전력량 ,
1시간사용시 CO 2배출량 ,연간소비전력량 ,연간에너지비용 ,소비효율등급
11.전기진공청소기 :청소효율 ,측정소비전력 ,최대흡입일률 ,미세먼지
방출량 ,1시간소비전력량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,연간소비전력량 ,
연간에너지비용 ,소비효율등급
12.선풍기 :풍량효율 ,측정소비전력 ,표준풍량 ,최대풍속 ,1시간소비전력량 ,
연간소비전력량
13.공기청정기 :1㎡당 소비전력 ,측정소비전력 ,표준사용면적 ,대기전력 ,
1시간소비전력량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,연간소비전력량 ,연간에너지
비용 ,소비효율등급
14.백열전구 :광효율 ,광속 ,전구소비전력 ,수명 ,1시간소비전력량 ,1시간
사용시 CO 2배출량
15.형광램프 :광효율 ,전광속 ,램프소비전력 ,광원색 ,1시간소비전력량 ,1
시간사용시 CO 2배출량
16.삭제 <2016. 1.1>
17.안정기내장형램프 :광효율 ,입력전력 ,광원색 ,광속 ,점멸수명 ,1시간
소비전력량 ,1시간사용시 CO 2배출량
18.삼상유도전동기 :전부하효율 ,효율수준 (IE3/IE4), 분류 ,정격출력 ,극수 ,
정격전압 ,정격전류,시료 중 최소값 ,총시료개수 ,1시간소비전력량 ,
1시간사용시 CO 2배출량 ,연간소비전력량 ,연간에너지비용-18-19.가정용가스보일러 :난방열효율 ,가스소비량 ,난방출력 (콘덴싱출력 ),
대기전력 ,소비효율등급
20.어댑터․충전기 :동작효율 ,분류 ,명판표시출력전력 ,측정입력전력 ,대기
전력
21.전기냉난방기 :냉방기간에너지소비효율 ,난방기간에너지소비효율 ,정격
냉방능력 ,정격난방능력 ,냉방표준능력 ,난방표준능력 ,냉방표준소비
전력 ,난방표준소비전력 ,대기전력 ,냉방기간연간소비전력량 ,난방기간
연간소비전력량 ,냉방기간월간소비전력량 ,난방기간월간소비전력량 ,
보조히터용량 ,냉방기간 1시간소비전력량 ,난방기간 1시간소비전력량 ,
냉방기간 1시간사용시 CO 2배출량 ,난방기간 1시간사용시 CO 2배출량 ,
냉방기간월간에너지비용 ,난방기간월간에너지비용 ,냉방소비효율등급 ,
난방소비효율등급
22.상업용전기냉장고 :월간소비전력량 ,냉장실유효내용적 ,냉동실유효내
용적 ,자동제상기능여부 ,보정유효내용적 ,KSCIEC 62552에서 요구
하는 시험성적서 기재내용 ,최대소비전력량 ,1시간소비전력량 ,1시간
사용시 CO 2배출량 ,연간소비전력량 ,연간에너지비용 ,소비효율등급
23.가스온수기 :측정온수열효율 ,가스소비량 ,대기전력 ,소비효율등급
24.변압기 :효율 (50%부하율 기준 ),효율수준 (일반 /고효율 ),부하손실 ,무
부하손실 ,권선저항 ,분류 ,절연재료 ,1차전압 /2차전압 ,상수 ,용량
25.창 세트 :열관류율 ,기밀성 (통기량 ,등급 ),프레임재질 ,유리 (유리 두께 ,
공기층 두께 ),충진가스종류 ,스페이서재질 ,소비효율등급
26.텔레비전수상기 :1당소비전력 ,디스플레이방식 ,화면대각선길이 ,
화면비율 (가로 :세로 ),화면면적 ,화면면적의 제곱근 ,동작모드소비전력 ,
대기전력 ,1시간소비전력량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,연간소비전력 량, 
연간에너지비용 , 화면해상도 (수평×수직), 소비효율등급
27.전기온풍기 :난방효율 ,난방능력 ,소비전력 ,1시간소비전력량 ,1시간
사용시 CO 2배출량 ,월간소비전력량 ,월간에너지비용 (가정용 /일반용 )
28.전기스토브 :대기전력 ,소비전력 ,1시간소비전력량 ,1시간사용시 CO 2
배출량 ,월간소비전력량 ,월간에너지비용 (가정용 /일반용 )
29.멀티전기히트펌프시스템 :냉난방효율 ,통합냉방효율 ,난방효율 ,표준-19-난방효율 ,한냉지난방효율 ,정격냉방용량 ,정격난방용량 ,부분부하냉방
용량 ,부분부하냉방소비전력 ,표준난방용량 ,표준난방소비전력 ,한냉지
난방용량 ,한냉지난방소비전력 ,보조히터용량 ,냉방용량 (실내유닛 ),
냉방소비전력 (실내유닛 ),정격전압 ,스마트기능 구현 여부 및 내용 ,
1시간소비전력량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,소비효율등급
30.제습기 :제습효율 ,측정소비전력 ,1일 제습량 ,대기전력 ,1시간소비 전
력량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,월간소비전력량 ,월간에너지비용 ,소
비효율등급
31.삭제 <2015. 7.1>
32.삭제 <2015. 7.1>
33.삭제 <2015. 7.1>
34.삭제 <2015. 7.1>
35.삭제 <2015. 7.1>
36.전기레인지 :단위 소비전력량 ,소비전력량 ,1시간소비전력량 ,1시간
사용시 CO 2배출량 ,연간소비전력량 ,연간에너지비용
37.셋톱박스 :능동대기모드 소비전력 또는 수동대기모드 소비전력 ,최저
소비효율기준 만족여부
38.컨버터 내장형 LED램프 :광효율 ,입력전력 및 입력전류 ,역률,광원색 ,연색성 (Ra),
초기광속 ,1시간 소비전력량 ,1시간사용 시 CO 2배출량 ,소비효율등급
39.컨버터 외장형 LED램프 :광효율 ,입력전력 및 입력전류 ,광원색 ,연색성 (Ra),
초기광속 ,1시간 소비전력량 ,1시간사용 시 CO 2배출량 ,소비효율등급
40.냉동기 :COP(성능계수 ),냉동기 에너지효율 ,정격냉동능력 ,정격냉동
소비전력 ,표준냉동능력 ,표준냉동소비전력 ,1시간 소비전력량 ,냉수 입구 
온도 ,냉수 출구 온도 ,냉수 유량 ,냉각수 입구 온도 ,냉각수 출구 온도 ,
냉각수 유량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,연간소비전력량 ,연간에너지비용
41.공기압축기 :압축기 종합효율 ,등엔트로피 압축공기 동력 ,압축기 소비
전력 ,1시간 소비전력량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,연간소비전력량 ,연간
에너지비용 ,최저소비효율기준 만족여부
42.사이니지 디스플레이 :가시화면 대각선 길이 ,화면해상도 ,가시화면 
면적 ,화소밀도 ,최대휘도 및 65%휘도값 ,자동밝기 조절기 적용 여부 ,-20-최대 온모드 소비전력 기준 ,온모드 소비전력 절감율 (해당시 ),슬립모드 
추가허용치 (해당시 ),온모드 소비전력 ,슬립모드 소비전력 ,오프모드 
소비전력 ,1시간소비전력량 ,1시간사용시 CO 2배출량
43.의류건조기 :1kg당 소비전력량 ,최종함수율 ,표준건조용량 ,1회 건조
소비전력량 ,1회 건조시간 ,응축효율 (응축식 의류건조기 ),대기전력 ,1회
건조시 CO 2배출량 ,연간소비전력량 ,연간에너지비용 ,소비효율등급 ,
시험코스
44.모니터 :가시화면 대각선 길이 ,화면해상도 ,가시화면 면적 ,화소밀
도,시험모드 휘도 ,자동밝기조절기능 적용 여부 ,온모드 최대 소비전력 
기준,온모드 소비전력 ,온모드 소비전력 감소율 (해당시 ),슬립모드 소
비전력 ,슬립모드 추가허용치 (해당시 ),브리징 사양 ,센서 사양 ,메모
리 사양 ,네트워크 사양 ,오프모드 소비전력 ,1시간사용시 CO 2배출
량,고성능 디스플레이 여부 ,영상신호 입력단자
45.식기세척기 :1회 세척시 소비전력량 ,1회 세척시간 ,1회 세척시 물사
용량 ,1인당 1회 세척시 물사용량 ,세척용량 ,대기전력 ,1회세척시 CO 2
배출량 ,연간소비전력량 ,연간에너지비용 ,세척성능 ,건조성능 ,소비효
율등급
46.이동식 에어컨디셔너 :냉방기간에너지소비효율 ,정격냉방능력 ,냉방
표준능력 ,냉방표준소비전력 ,대기전력 ,연간소비전력량 ,냉방기간월
간소비전력량 ,1시간소비전력량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,월간에너지
비용 ,소비효율등급
47.직관형 LED램프 (컨버터 외장형 ):광효율 ,입력전력 및 입력전류 ,역
률,광원색 ,연색성 (Ra),초기광속 ,1시간 소비전력량 ,1시간사용 시 
CO 2배출량 ,소비효율등급
48.펌프 :규정토출량 ,펌프효율 ,펌프축동력 ,1시간소비전력량 ,1시간사
용시 CO 2배출량 ,연간소비전력량
49.컴퓨터 :슬립모드 이행시간 ,슬립모드 소비전력 (대체저전력모드 소비
전력 ),오프모드 소비전력 ,아이들모드 (롱,숏)소비전력 ,연간소비전
력량 (TEC소비전력량 ),연간 CO 2배출량 ,연간에너지비용 ,물리적 코어 
개수 ,시스템 메모리 용량 ,컴퓨터 유형 (A∼D),독립형 그래픽스 프레-21-임 버퍼 대역폭 ,추가 내부저장장치 유무 ,독립형 TV튜너 유무 ,독
립형 오디오 카드 유무
50.복합기 :주간 소비전력량 ,슬립모드 소비전력 ,슬립모드 소비전력 추
가허용치 해당기능 ,슬립모드 이행시간 ,오프모드 소비전력 ,한 장을 
인쇄하는데 걸리는 시간 ,자동오프모드 소비전력 ,1일 작업수 ,최종시
간,작업 1∼4소비전력량 ,최종소비전력량 ,인쇄속도 ,인쇄방식 ,연간
CO 2배출량 ,연간에너지소비전력량 ,연간에너지비용
②효율관리시험기관 또는 자체측정승인업자는 별표 1에 따른 측정결과 
어느 하나의 시료라도 최저소비효율기준에 미달 (삼상유도전동기를 5대의 
시료로 측정한 때에는 불합격 )할 때에는 시험성적서에 “최저소비효율기준 
미달제품으로 법 제16조제 2항에 따라 생산이나 판매가 금지되며 ,위반시 
2000만원 이하의 벌금에 처할 수 있음 ”을 표시하여 발급하고 ,효율관리
시험기관은 제14조에도 불구하고 지체없이 공단이사장에게 시험성적서 
사본을 통보하여야 한다 .
③효율관리시험기관 또는 자체측정승인업자는 별표 1에 따른 측정결과가 
측정기준을 만족하지 못할 경우에는 시험성적서의 측정값 기재란에 
“측정기준 미달 ”이라고 기재하여야 한다 .
④효율관리시험기관 또는 자체측정승인업자는 제2항 또는 제3항에 해당
할 경우에는 제14조에 따른 시험성적서 발급대장의 비고란에 “최저소비
효율기준 미달 또는 측정기준 미달 ”이라고 기재하여야 한다 .
⑤효율관리시험기관 또는 자체측정승인업자는 제1항의 시험성적서 발급시 
“시험성적서 발급한 날로부터 90일 이내에 한국에너지공단에 신고하여야 
한다 ”라고 기재하여야 한다 .
⑥효율관리시험기관은 공단이사장이 측정 의뢰한 시료에 대하여 시험
성적서를 발급할 경우에는 제1항부터 제6항까지 규정한 사항 이외에도 
[별표 8]의효율관리기자재의 사후관리 검사항목 ,에너지소비효율등급라벨 
또는 에너지소비효율라벨 표시값과 라벨 사진을 포함하여 발급하여야 한다 .
제11조  삭제-22-제12조(시험성적서의 측정값 기재 )①효율관리시험기관 또는 자체측정승
인업자가 시험성적서를 발급할 경우에는 측정한 모델명 ,안전인증번호 ,
KS허가번호 등 제품의 명판 표시사항과 별표 1의 측정시료 수량별로 각 
측정 결과값을 기재하여야 한다 .
②시험성적서에 각 시료별로 기재된 측정값을 최저소비효율기준 ,소비효율 
또는 소비효율등급에 적용할 경우에는 시료별 측정값을 같은 항목끼리 
평균계산하고 그 값으로 효율기준에 적용할 값을 계산한다 .이 경우 별표1의
불합격 허용개수를 제외한 나머지 시료는 측정기준 이내이어야 전체를 
합격으로 한다 .
③시험성적서에 기재되는 측정값 ,소비효율 ,소비효율등급 등의 소수점 
자리 끝맺음과 품목별 적용 항목은 별표 6의 규정에 따른다 .
제13조(측정결과 신고 등)①효율관리기자재의 제조업자 또는 수입업자는 
제9조 및 제10조에 따른 시험성적서를 효율관리시험기관으로부터 통보받은 
날 또는 자체측정을 완료하여 시험성적서를 발급한 날로부터 각각 90일 
이내에 공단이사장에게 신고 (인터넷을 활용할 수 있다 )하여야 한다 .이 경우 
측정결과 신고는 해당 효율관리기자재의 출고 또는 통관 전에 모델별로 
하여야 하며 ,공단이사장은 신고 받은 시험성적서를 인터넷을 통하여 
공개할 수 있다 .
②효율관리기자재의 제조업자 또는 수입업자는 효율관리기자재를 제16조
제5항에 따라 광고하기 전에 제1항에 따라 신고하여야 한다 .
③제1항에 따른 시험성적서는 원본 또는 원본대조 확인을 받은 사본이어야 
하며 ,해당 제품의 사진을 포함하여야 한다 .인터넷을 활용하여 신고할 
경우 시험성적서의 원본 또는 원본대조 확인을 받은 사본을 스캔하여 
사용할 수 있다 .
④동일 모델명의 측정결과가 중복하여 통보된 경우 나중의 것을 유효한 것
으로 하며,효율이 향상된 경우는 정당한 사유를 구체적으로 제시하여야 한다 .
⑤측정결과 신고가 완료되면 공단이사장은 제조업자 또는 수입업자에게 
별지 제9호서식에 따른 효율관리기자재 신고 확인서를 발급하여야 한다 .-23-제13조의 1(수입요건 확인 등)①효율관리기자재 중 통합공고 별표 2수입요
령에 따른 요건확인품목을 수입하려는 자는 수입통관을 위하여 필요한 
경우 별지 제10호서식의 효율관리기자재 수입 요건 확인 신청서를 공단에 
제출하여야 한다 .다만 ,제9조에 따른 시험성적서 발급을 위한 측정의뢰를 
위하여 필요한 경우는 별지 제11호서식의 효율관리기자재 사전통관 신청서에 
제품의 설명서를 첨부하여 공단에 제출할 수 있다 .
②제1항에 따른 효율관리기자재 수입 요건 확인 신청 또는 사전통관 신청을 
받은 공단은 이를 확인하여 별지 제10호서식의 효율관리기자재 수입 요건
확인서 또는 별지 제11호서식의 사전통관대상 효율관리기자재 확인서를 
발급해 주어야 한다 .
제14조(측정결과 기록유지 및 자료제출 )효율관리시험기관 또는 자체측정 승
인업자는 시험성적서 발급내용을 별지 제2호서식에 따라 기록 유지하
여야 하며 ,효율관리시험기관은 시험성적서를 발급하는 경우에 시험성
적서 및 발급내용을 인터넷을 통하여 지체없이 공단이사장에게 제출하여야 
한다 .
제5장 제조업자 또는 수입업자의 소비효율표시 등 
제15조(소비효율 및 소비효율등급의 표시 의무 )①효율관리기자재의 제조업
자 또는 수입업자는 모델별로 효율관리시험기관에서 소비효율을 측정 받
거나 자체측정하여 그 측정결과에 따라 당해 모델에 소비효율 ,소비효
율등급 등을 표시하여야 한다 .다만 ,그 측정결과 보다 낮게 소비효율 (높
은 값의 소비전력량 또는 소비전력을 포함한다 )또는 소비효율등급을 표
시할 수 있다 .
②제1항에 의한 창 세트 제조업자는 KSF3117규정에 의한 창 세트에 
대해 모델 관리를 하면서 제품의 품질관리에 대한 책임과 의무가 있는 
자로 ,모델 관리라 함은 다수의 장소에 동일 성능의 제품을 유통할 목적
으로 제품을 직접 제조하거나 직접 제조하지는 않더라도 대리점 등에 제조 
및 품질관리에 대한 지침을 내리는 것을 포함한다 .-24-③제1항에도 불구하고 효율관리기자재의 제조업자 또는 수입업자가 단순 
모델명 변경 또는 추가모델에 대하여 미리 그 변경 또는 추가된 내용을 
별지 제4호서식에 따라 공단이사장에게 신고 (인터넷을 활용할 수 있다 )하고 ,
별도의 소비효율의 측정 없이 변경 또는 추가되기 이전의 모델에 대한 
측정결과에 따라 소비효율 ,소비효율등급 등을 표시할 수 있다 .
④효율관리기자재의 제조업자 또는 수입업자는 제2항에 따라 신고한 모델 
중에서 신고한 이후에 생산․수입 또는 판매가 되지 않는 모델이 발생하는 
경우에는 별지 제7호서식에 따라 공단이사장에게 신고 (인터넷을 활용할 
수 있다 )하여야 한다 .
제16조(소비효율등급라벨 표시방법 등)①효율관리기자재의 제조업자 또는 
수입업자는 제15조에 따라 소비효율 또는 소비효율등급을 라벨에 표시하고
자 할 때에는 제2항,제3항 및 별표 7에 따라 당해 효율관리기자재에 표시
하여야 한다 .
②제1항에 따른 소비효율 또는 소비효율등급라벨의 표시항목은 다음 
각 호와 같다 .
1.전기냉장고 :월간소비전력량 ,용량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,연간에너지
비용 ,소비효율등급
2.삭제 <2015. 7.1>
3.김치냉장고 :월간소비전력량 (냉동보관 운전시 포함),용량 ,1시간사용시
CO 2배출량 ,연간에너지비용 (냉동보관 운전시 포함),소비효율등급
4.전기냉방기 :월간소비전력량 (홈멀티형은 1:2 또는 1:3 조합 운전시 포함),
정격냉방능력 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,월간에너지비용 (홈멀티형은 1:2 
또는 1:3 조합 운전시 포함),소비효율등급 ,냉방효율 (홈멀티형은 1:2 또
는 1:3 조합 운전시 포함)
5.전기세탁기 <개정 2015. 7.1>
 1회세탁시 소비전력량 ,1회세탁시 물사용량 ,1회세탁시 CO 2배출량 ,연
간에너지비용 ,소비효율등급
6.삭제 <2015. 7.1>
7.삭제 <2015. 7.1>-25-8.삭제 <2015. 7.1>
9.전기냉온수기 :비교소비전력량 ,용량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,연간에너
지비용 ,소비효율등급 (저장식 )
10.전기밥솥 :1인분소비전력량 ,1회취사보온소비전력량 ,1시간사용시 CO 2
배출량 ,연간에너지비용 ,소비효율등급
11.전기진공청소기 :청소효율 ,미세먼지방출량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 ,소비효율등급
12.선풍기 :풍량효율 ,최저소비효율기준 만족여부
13.공기청정기 :1㎡당 소비전력 ,표준사용면적 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 ,소비효율등급
14.백열전구 :광효율 ,최저소비효율기준 만족여부
15.형광램프 :광효율 ,최저소비효율기준 만족여부
16.삭제 <2016. 1.1>
17.안정기내장형램프 :광효율 ,최저소비효율기준 만족여부
18.삼상유도전동기 :전부하효율 ,정격출력 /극수 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,
연간에너지비용
19.가정용가스보일러 :난방열효율 ,가스소비량 ,난방출력 (콘덴싱출력 ),
소비효율등급
20.어댑터․충전기 :최저소비효율기준 만족여부
21.전기냉난방기 :냉방기간월간소비전력량 ,난방기간월간소비전력량 ,정격
냉방능력 ,정격난방능력 ,냉방기간 1시간사용시 CO 2배출량 ,난방기간 1
시간사용시 CO 2배출량 ,냉방기간월간에너지비용 ,난방기간월간에너지
비용 ,냉방기간에너지소비효율 ,난방기간에너지소비효율 ,냉방소비효
율등급 ,난방소비효율등급
22.상업용전기냉장고 :월간소비전력량 ,용량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,연간
에너지비용 ,소비효율등급
23.가스온수기 :표시온수열효율 ,가스소비량 ,소비효율등급
24.변압기 :효율 (50%부하율 기준 ),1차전압 /2차전압 ,상수 ,용량
25.창 세트 :열관류율 ,기밀성 (통기량 ,등급 ),프레임재질 ,유리 ,소비효율 등급
26.텔레비전수상기 :1당소비전력 ,동작모드소비전력 ,1시간사용시-26-CO 2배출량 ,연간에너지비용 ,소비효율등급
27.전기온풍기 :소비전력 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,월간에너지비용
28.전기스토브 :소비전력 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,월간에너지비용
29.멀티전기히트펌프시스템 :냉난방효율 ,정격냉방용량 /정격난방용량 ,
한냉지난방용량 (-15℃),1시간사용시 CO 2배출량 ,소비효율등급 (냉방
전용기기의 경우 통합냉방효율 ,정격냉방용량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,
소비효율등급 ,월간에너지비용 )
30.제습기 :제습효율 ,1일 제습량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,월간에너지비용
31.삭제 <2015. 7.1>
32.삭제 <2015. 7.1>
33.삭제 <2015. 7.1>
34.삭제 <2015. 7.1>
35.삭제 <2015. 7.1>
36.전기레인지 :kg당 소비전력량 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,연간에너지비용
37.셋톱박스 :능동대기모드 소비전력 ,수동대기모드 소비전력
38.컨버터 내장형 LED램프 :광효율 ,입력전력 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,
광원색 ,소비효율등급
39.컨버터 외장형 LED램프 :광효율 ,입력전력 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,
광원색 ,소비효율등급
40.냉동기 :COP(성능계수 ),1시간사용시 CO 2배출량 ,정격냉동능력 ,정격
냉동소비전력
41.공기압축기 :압축기 종합효율 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,연간에너지비용
42.사이니지 디스플레이 :소비전력 ,1시간사용시 CO 2배출량
43.의류건조기 :1kg당 소비전력량 ,1회 건조시 CO 2배출량 ,연간에너지
비용 ,소비효율등급
44.모니터 :온모드 소비전력 ,최저소비효율기준 만족여부
45.식기세척기 :1회 세척시 소비전력량 ,1회 세척시간 ,1회 세척시 CO 2배
출량 ,1인당 1회 세척시 물사용량 ,연간에너지비용
46.이동식 에어컨디셔너 :월간소비전력량 ,정격냉방능력 ,1시간사용시
CO 2배출량 ,월간에너지비용 ,소비효율등급 ,냉방효율-27-47.직관형 LED램프 (컨버터 외장형 ):광효율 ,입력전력 ,1시간사용시 CO 2
배출량 ,광원색 ,소비효율등급
48.펌프 :펌프효율 ,1시간사용시 CO 2배출량 ,연간에너지비용
49.컴퓨터 :최저소비효율기준 만족여부
50.복합기 :연간소비전력량 (잉크젯 제외 ),연간 CO 2배출량 (잉크젯 제외 ),
연간에너지비용 (잉크젯 제외 ),소비효율등급 (잉크젯 제외 ),슬립모드 
소비전력 (잉크젯에 한함 ),최저소비효율기준 만족여부 (잉크젯에 한함 )
③제1항에 따른 표시를 하고자 할 때에는 다음 각 호에서 정한 위치에 
명확한 방법으로 표시하여야 한다 .
1.전기냉장고 :전면 또는 측면 (단,전면 패널이 교체가능한 구조로서 
전면부착이 곤란한 경우에 한함 .라벨표시 의무자는 라벨을 측면에 
부착할 경우 ,소비효율등급 및 연간에너지비용이 포함된 별도의 표
시물을 소비자 및 판매자가 확인할 수 있도록 제공하여야 함)
2.삭제 <2015. 7.1>
3.김치냉장고 :전면 또는 측면 (단,전면 패널이 교체가능한 구조로서 전
면부착이 곤란한 경우에 한함 .라벨표시 의무자는 라벨을 측면에 부
착할 경우 ,소비효율등급 및 연간에너지비용이 포함된 별도의 표시
물을 소비자 및 판매자가 확인할 수 있도록 제공하여야 함)
4.전기냉방기 :전면 또는 측면 (단,전면 전체가 통풍구 구조이거나 전면 
패널이 교체가능한 구조로서 전면 부착이 곤란한 경우에 한함 )(분리
형의 경우 실내기에 부착 )
5.전기세탁기 :전면 또는 윗면 (단,라벨표시 의무자는 라벨을 윗면에 부
착할 경우 ,소비효율등급 및 연간에너지비용이 포함된 별도의 표시
물을 소비자 및 판매자가 확인할 수 있도록 제공하여야 함)
6.삭제 <2015. 7.1>
7.삭제 <2015. 7.1>
8.삭제 <2015. 7.1>
9.전기냉온수기 :전면 또는 측면 (단,높이 60cm이하의 소형 제품으로 
전면 부착이 곤란한 경우에 한함 )
10.전기밥솥 :전면 ,윗면 또는 측면 (단,제품 특성으로 전면 또는 윗면 -28-부착이 곤란한 경우에 한함 )
11.전기진공청소기 :전면 또는 윗면
12.선풍기 :스탠드 또는 지주
13.공기청정기 :전면 또는 측면 (단,전면 패널이 교체가능한 구조 등 제
품 특성으로 전면 부착이 곤란한 경우에 한함 )
14.백열전구 :전체 포장물
15.형광램프 :개별 포장물 및 전체 포장물
16.삭제 <2016. 1.1>
17.안정기내장형램프 :개별 포장물 및 전체 포장물
18.삼상유도전동기 :전면
19.가정용가스보일러 :전면
20.어댑터․충전기 :전면 또는 윗면
21.전기냉난방기 :전면 또는 측면 (단,전면 전체가 통풍구 구조이거나 전면 
패널이 교체가능한 구조로서 전면 부착이 곤란한 경우에 한함 )(분리
형의 경우 실내기에 부착 )
22.상업용전기냉장고 :전면
23.가스온수기 :전면
24.변압기 :명판과 가까운 면
25.창 세트 :전면
26.텔레비전수상기 :전면 또는 후면 (단,제품 특성으로 전면 부착이 곤란
한 경우에 한함 .라벨표시 의무자는 라벨을 후면에 부착할 경우 ,
소비효율등급 및 연간에너지비용이 포함된 별도의 표시물을 판매자가 
판매시 표시할 수 있도록 판매자에게 제공하여야 함)
27.전기온풍기 :전면
28.전기스토브 :전면
29.멀티전기히트펌프시스템 :실외유닛의 전면 또는 측면
30.제습기 :전면 또는 측면 (단,전면 패널이 교체가능한 구조 등 제품 
특성으로 전면 부착이 곤란한 경우에 한함 )
31.삭제 <2015. 7.1>
32.삭제 <2015. 7.1>-29-33.삭제 <2015. 7.1>
34.삭제 <2015. 7.1>
35.삭제 <2015. 7.1>
36.전기레인지 :전면 ,윗면 또는 측면
37.셋톱박스 :전면 ,윗면 또는 측면
38.컨버터 내장형 LED램프 :개별 포장물 및 전체 포장물
39.컨버터 외장형 LED램프 :개별 포장물 및 전체 포장물
40.냉동기 :전면 또는 측면 (단,제품 특성으로 전면 부착이 곤란한 경우에 
한함 )
41.공기압축기 :전면 또는 측면 (단,전면 전체가 통풍구 구조로서 전면 
부착이 곤란한 경우에 한함 )
42.사이니지 디스플레이 :후면 또는 별도 동봉
43.의류건조기 :전면 또는 윗면
44.모니터 :전면 또는 후면
45.식기세척기 :전면 혹은 측면 (단,전면 패널이 교체가능한 구조로서 
전면부착이 곤란한 경우에 한함 .라벨표시 의무자는 라벨을 측면에 
부착할 경우 ,소비효율등급 및 연간에너지비용이 포함된 별도의 표
시물을 소비자 및 판매자가 확인할 수 있도록 제공하여야 함)
46.이동식 에어컨디셔너 :전면 또는 측면 (단,전면 전체가 통풍구 구
조로서 전면 부착이 곤란한 경우에 한함 )
47.직관형 LED램프 (컨버터 외장형 ):개별 포장물 및 전체 포장물
48.펌프 :전면 또는 측면 (단,제품 특성으로 전면 부착이 곤란한 경우
에 한함 )
49.컴퓨터 :전면 또는 측면 또는 후면 (단,컴퓨터 유형 ,연간소비전
력량 ,슬립모드 및 오프모드 소비전력이 포함된 별도의 표시물을 
소비자에게 제공하여야 함)
50.복합기 :전면 또는 측면
④제1항에 따른 표시는 제조일자를 기준으로 한다 .다만 ,제품을 부분 
분해하여 소비자에게 배달한 후 최종 조립하는 때에는 최종 조립상태에서 
부착할 수 있으며 ,이 경우도 제조일자를 기준으로 한다 .-30-⑤효율관리기자재의 제조업자․수입업자 또는 판매업자가 다음 각 호에 
해당하는 광고매체를 이용하여 효율관리기자재의 광고를 할 경우에는 그 
광고내용에 당해모델의 소비효율 또는 소비효율등급이 포함되도록 하여야 
한다 .
1.「신문 등의 진흥에 관한 법률」제2조제 1호 및 제2호에 따른 신문 및 
인터넷 신문
2.「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」제2조제 1호에 따른 정기
간행물
3.「방송법」제9조제 5항에 따른 상품소개와 판매에 관한 전문편성을 
행하는 방송채널사용사업자의 채널
4.「전기통신기본법」제2조제 1호에 따른 전기통신
5.당해 효율관리기자재의 제품안내서
제17조(보고 )법 제66조제 1항 및 동법 시행규칙 제33조제 1항제 1호에 따라 
효율관리기자재의 제조업자․수입업자 또는 판매업자는 매년 3월 31일까지 
전년도 생산․수입 또는 판매실적을 별지 제3호서식에 따라 공단이사장
에게 제출하여야 하며 ,공단이사장은 이를 수집 분석하여 지체 없이 
산업통상자원부장관에게 보고하여야 한다 .
제6장  사후관리 및 위원회
제18조(사후관리 등)①법 제66조제 1항 및 동법 시행규칙 제33조제 2항제
3호에 따라 공단이사장은 효율관리기자재의 제조업자․수입업자 또는 
판매업자의 사무소․사업장․공장이나 창고에 출입하여 사후관리를 위한 
검사를 실시할 수 있다 .
②제1항에 따른 사후관리를 위한 검사는 제조업자․수입업자 또는 판매
업자를 대상으로 다음 각 호의 검사를 하는 것을 말한다 .
1.제15조에 따른 표시 의무의 이행 상태
2.사후관리 시료의 측정결과와 표시한 소비효율 또는 소비효율등급 
내용의 일치 여부-31-3.제16조제 5항에 따른 광고 내용에 소비효율 또는 소비효율등급의 포함 
여부
4.최저소비효율기준 미달제품의 생산․수입 또는 판매 여부
5.기타 산업통상자원부장관이 특별히 검사가 필요하다고 인정하는 사항 등
③제1항에 따른 검사는 사후관리용 시료를 효율관리시험기관에 측정 
의뢰하여 효율을 측정한 값이 표시 사항과의 적합여부 등을 확인하는 것을 
말한다 .
④제1항에 따른 사후관리 검사를 위한 총시료개수․검사항목 (최저소비
효율기준을 포함한다 )․허용오차 범위 및 불합격허용개수는 별표 8과 
같으며 ,공단이사장은 검사결과 제19조제 1항 각 호의 어느 하나에 해당
하면 제19조에 따라 필요한 조치를 취하여야 한다 .
⑤제1항부터 제4항까지의 검사를 실시함에 있어「전기용품안전관리법 」
등 다른 법령에 의한 사후관리 결과를 활용할 수 있다 .다만 ,시험기관 ,
검사항목 및 시료개수 등은 이 규정에서 정한 바에 따라 검사한 경우에 
한한다 .
⑥공단이사장은 제18조의 2제4항에 따른 사후관리 검사 요청을 받는 
경우 ,제18조제 1항에 따른 검사를 실시할 수 있다 .
⑦법 제66조제 1항 및 동법 시행규칙 제33조제 2항제 3호에 따라 공단이사장은 
효율관리기자재의 시료를 구입하기 곤란한 경우에는 판매업소․제조
공장․창고 또는 설치현장에서 효율관리기자재 시료를 임차하여 제1항에 
따른 사후관리를 실시할 수 있다 .
제18조의 2(이해관계자의 사후관리 참가 )①효율관리기자재의 제조업자․수입
업자․판매업자 또는 이해관계가 있는 자(이하 “이해관계자 ”라 한다 )는 
자기의 비용부담으로 시중에서 자유롭게 효율관리기자재를 채취하여 
효율관리시험기관에 사후관리를 위한 측정을 의뢰할 수 있다 .
②제1항에 따른 측정은 별표 8에 따르며 ,측정결과 제19조제 1항 각 호의 
어느 하나에 해당하면 이해관계자는 효율관리시험기관이 시험성적서를 
발급한 날부터 60일 이내에 서면으로 해당 시험성적서를 첨부하여 공단-32-이사장에게 필요한 조치를 취하여 줄 것을 요청할 수 있다 .
③공단이사장은 제2항에 따른 요청을 받은 경우에는 제19조에 따라 필요한 
조치를 취하여야 한다 .
④제7조제 3항에 따라 자체측정의 승인을 받은 수입업자가 별표 8에 따라 
측정한 결과 제19조제 1항의 각 호의 어느 하나에 해당하면 시험성적서를 
발급한 날부터 60일 이내에 서면으로 해당 시험성적서를 첨부하여 공단
이사장에게 제18조제 1항의 사후관리 검사 실시를 요청할 수 있다 .
제19조(사후관리 결과조치 및 청문 )①공단이사장은 제10조제 2항에 따라 
효율관리시험기관으로부터 통보를 받거나 제18조에 따라 사후관리 검사를 
실시한 결과 또는 제18조의 2제2항에 따라 이해관계자로부터 요청을 받은 
결과 ,다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 결과를 통보받은 날
로부터 30일 이내에 해당 제조업자․수입업자 또는 판매업자에게 의견을 
진술할 기회를 부여하여야 한다 .이 경우 정하여진 기간 내에 특별한 
사유 없이 의견 제시가 없을 경우 위반사항을 인정한 것으로 본다 .
1.총시료 중에서 최저소비효율기준에 미달하는 시료가 불합격허용개수를 
초과하는 경우 (삼상유도전동기는 제외한다 )
2.총시료 중에서 표시한 소비효율등급보다 낮은 등급의 시료가 불합격
허용개수를 초과하는 경우
3.총시료 중에서 별표 8의 검사항목 (최저소비효율기준 및 소비효율등급
을 제외한다 )에 따른 허용오차 범위를 벗어나는 시료가 불합격허용
개수를 초과하는 경우
4.추가된 모델이 원 모델의 성능에 변화를 줄 수 있는 부분을 변경한 
경우
5.제15조에 따른 소비효율 및 소비효율등급을 측정 받지 않거나 측정 
받지 않고 표시한 경우
6.효율관리시험기관 또는 자체측정승인업자가 발급한 시험성적서에 
기재된 소비효율등급 또는 소비효율보다 높게 소비효율등급 또는 
소비효율을 표시한 경우
②제1항 및 제5항의 조치는 효율관리시험기관이 발급한 시험성적서를 -33-기준으로 한다 .
③제1항제 2호부터 제6호까지의 사항은 거짓의 표시로 본다 .
④공단이사장은 제1항에 따라 해당 제조업자․수입업자 또는 판매업자의 
의견을 청취한 결과 ,정당한 사유가 인정될 때에는 제조업자․수입업자 
또는 판매업자의 부담으로 1회에 한하여 동일 모델의 제품으로 사후관리 
검사를 다시 실시할 수 있다 .
⑤공단이사장은 제4항에 따라 검사를 실시한 결과 ,제1항의 각 호의 어느 
하나에 해당하는 경우에는 검사결과를 통보받은 날로부터 15일 이내에 
산업통상자원부장관에게 해당 제조업자․수입업자 또는 판매업자에 대하여 
필요한 조치를 취하여 줄 것을 요청하여야 한다 .
제19조의 2(사후관리결과 시정명령 )산업통상자원부장관은 법제 16조 제1항 에 
따라 해당 제조업자․수입업자 또는 판매업자에 90일 이내에 시정을 
하도록 명할 수 있다 .
제20조(효율관리기자재 통계 유지관리 )①공단이사장은 효율관리시험기관
으로부터 통보 받은 효율관련 통계를 유지 관리하여 최저소비효율기준 
및 소비효율등급기준의 조정 등에 활용하여야 한다 .
②공단이사장은 다음 각호의 경우에 소비효율등급기준의 조정을 우선 
검토할 수 있다 .
 1.신고모델의 1등급 점유율이 해당 품목 전체 신고모델의 30%를 초
과하는 경우
 2.신고모델의 1등급과 2등급의 점유율 합계가 해당 품목 전체 신고모
델의 50%를 초과하는 경우
제21조(위원회의 구성 및 운영 )①공단이사장은 효율관리기자재 운영에 관
한 다음 각 호의 사항을 심의·의결하기 위해 필요한 위원회를 구성·운영
할 수 있다 .
 1.효율관리기자재 신규 지정에 관한 사항
 2.효율관리기자재 제외에 관한 사항
 3.최저소비효율기준 및 소비효율등급기준 등의 변경에 관한 사항-34- 4.기타 산업통상자원부장관 또는 공단이사장이 심사를 요청하는 사항
②위원회의 위원은 정부 ,공단 ,대학 ,연구소 ,시험기관 ,유관단체 등에 
종사하는 다음 각 호에 해당하는 자 중에서 7인 이내로 구성하며 ,공단
이사장의 요청에 의하여 소집한다 .
 1.대학교 또는 전문대학의 관련 학과 조교수 이상인 자
 2.기업이나 단체 ,연구소 ,시험기관 등에서 관련 분야 근무경력 10년 
이상인 자
 3.박사학위 또는 기술사 자격 소지자 중에서 관련 분야 근무경력 5년 
이상인 자
 4.5급 이상 공무원 ,공단 팀장급 이상인 자
 5.그 밖의 제1호부터 제4호까지와 동등 이상의 자격이 있다고 공단이
사장이 인정하는 자
③위원장은 회의에 선정된 위원 중 호선하여 선출한다 .
④위원회의 사무를 처리하기 위해 간사를 두며 ,간사는 공단의 총괄부
서의 담당팀장으로 한다 .
⑤위원회는 구성위원 과반수 이상의 출석으로 개회하고 출석위원 과반
수 이상의 찬성으로 의결한다 .다만 ,찬성과 반대가 동수인 경우에는 위
원장이 결정권을 갖는다 .
⑥위원은 회의 중에 취득한 사항을 타인에게 누설하여서는 아니되며 ,
직무를 수행할 때 청렴의무를 준수하여야 한다 .
⑦상정되는 심의안건과 이해관계가 있는 위원은 당해 안건이 상정되는 
위원회의 심의위원으로 참여할 수 없다 .
⑧공단이사장은 필요한 경우 위원회의 심의·의결 결과를 산업통상자원
부장관에게 제출하여야 한다 .
제22조(수당지급 )이 규정의 시행과 관련된 위원회 및 회의참석자에게는 예
산의 범위 내에서 심의 또는 자문수당 및 여비를 지급할 수 있다 .
제23조(세부 운용규정 )①공단이사장은 이 규정에 의한 업무를 효과적으로 
수행하기 위하여 세부 운용규정을 수립할 수 있다 .-35-②공단이사장은 제1항에 따른 운용규정을 수립한 때에는 산업통상자원부
장관에게 제출하여야 한다 .동 규정을 변경하는 경우에도 또한 같다 .
제24조(재검토기한 )산업통상자원부장관은 이 고시에 대하여 「훈령ㆍ예규 
등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 7월 1일 기준으로 매 3
년이 되는 시점 (매 3년째의 6월 31일 까지를 말한다 )마다 그 타당성을 검
토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다 .
부   칙(동력자원부고시 제1992-71호,1992.8.17)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .
제2조(등급의 표시시기 등)제3조의 규정에 의한 등급표시기자재를 제조 또
는 수입하여 판매하는 자는 1992년 9월 1일(조명기기의 경우에는 1992년
10월 1일,전기냉방기의 경우에는 1993년 1월 1일)이후에 제조 또는 수입 
통관되는 제품에 대해 별표 3의 표시방법에 따라 등급을 표시하여야 하며 ,
동 일시 이후에 제8조제 4항의 규정에 의한 광고매체를 이용하기 위한 광
고를 제작하는 경우에도 또한 같다 .다만 ,전기냉장고 ,조명기기의 경우 
그 제조업자 또는 수입업자가 종전과 다른 모델을 제조 또는 수입하여 
별도의 시험을 거쳐 등급을 표시하여야 하거나 시험이 완료되지 않은 경우
에는 시행 후 공단이사장에게 시험을 의뢰한 사실을 입증하여 유예를 요
청하여야 한다 .
 부   칙(상공자원부고시 제1993-25호,1993.6.1)
제1조(시행일 )이 규정은 1993. 3.1부터 시행한다 .
제2조(명칭변경 )종전의 동력자원부고시 제92-71호「에너지소비효율기준설
정및 에너지소비효율등급표시에 관한 규정」중 동력자원부장관으로 되
어 있는 것을 상공자원부장관으로 한다 .
부   칙(상공자원부고시 제1993-130 호,1994.1.7)
제1조(시행일 )이 규정은 1994. 2.1부터 시행한다 .
제2조(등급의 표시시기 등)제3조의 규정에 의한 등급표시기자재 중 형광램-36-프용 안정기를 제조 또는 수입하여 판매하는 자는 1994년 7월 1일 이후
에 제조 또는 수입 통관되는 제품에 대해 별표 3의 표시방법에 따라 등
급을 표시하여야 하며 ,동 일시 이후에 제7조제 3항의 규정에 의한 광고
매체를 이용하기 위한 광고를 제작하는 경우에도 또한 같다 .
부   칙(통상산업부고시 제1995-125 호,1995.12.29)
제1조(시행일 )이 규정은 1996. 6.1부터 시행한다 .
제2조(명칭변경 )종전의 상공자원부고시 제1993-130 호「에너지소비효율기준
설정 및 에너지소비효율등급표시에 관한 규정」중 상공자원부장관으로 
되어 있는 것을 통상산업부장관으로 한다 .
제3조(등급의 표시시기 등)①제3조의 규정에 의한 등급표시기자재를 제조 
또는 수입하여 판매하는 자는 1996년 1월 1일(전기냉장고 중 CFC대체
물질을 냉매 및 발포제로 사용하는 것은 1996년 4월 1일,전기냉방기는 
1996년 9월 1일)이후에 제조 또는 수입 통관되는 제품에 대해서는 개정
된 별표 2의 등급부여기준 및 별표 3의 등급표시방법에 따라 등급을 표
시하여야 한다 .다만 ,전기냉장고 중 CFC대체물질을 냉매 및 발포제로 
사용하는 것은 그 이전에도 별표 2및 별표 3에 따라 등급을 표시할 수 있다 .
②동 일시 이후에 제7조 제3항의 규정에 의한 광고매체를 이용하기 위한 
광고를 제작하는 경우에도 제1항과 같다 .
제4조(등급표시 등에 관한 경과조치 )이 규정 시행 당시 종전의 별표 2의 
등급부여기준 및 별표 3의 등급표시방법에 의한 등급표시는 이 규정 시
행일로부터 3월간 이 규정에 의한 등급표시와 함께 사용할 수 있다 .
제5조(등급표시신고에 관한 경과조치 )제8조의 규정에도 불구하고 이 규정 
시행일 이전에 발급 받은 시험성적서는 종전의 규정에 의하여 유효한 것
으로 본다 .다만 전기냉장고의 시험성적서는『전기용품의 소비전력량 및 
효율표시제도 운영요령』의 개정에 따라 1995. 9.25이후에 발급 받은 것
에 한한다 .
부   칙(통상산업부고시 제1996-393 호,1996.11.18)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .-37-제2조(등급의 표시시기 등)①제3조의 규정에 의한 등급표시기자재중 9,000
㎉/h초과 15,000㎉/h이하의 전기냉방기를 제조 또는 수입하여 판매하는 
자는 1997년 9월 1일 이후에 제조 또는 수입 통관되는 제품에 대하여 별표
2의 등급부여기준 및 별표 3의 등급표시방법에 따라 등급을 표시하여야 한다 .
②동 일시 이후에 제7조제 3항의 규정에 의한 광고매체를 이용하기 위한 
광고를 제작하는 경우에도 제1항과 같다 .
부   칙(산업자원부고시 제1999-24호,1999.3.8)
제1조(시행일 )이 규정은 1999. 7.1부터 시행한다 .
제2조(경과조치 )1999. 6.30까지 종전 규정에 의하여 소비효율 측정을 받은 
제품은 이 고시에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .
제3조(소비효율 및 소비효율등급 시험 )효율관리기자재를 생산 또는 수입하
고자 하는 자는 이 고시 시행일 이전에도 제17조에 따른 소비효율 및 소
비효율등급표시를 위한 시험을 받을 수 있다 .
제4조(전기세탁기 시험시기 ,기준공고 등)전기세탁기의 기존제품의 시험시
기,소비효율등급기준 및 소비효율등급표시방법 공고시기 ,소비효율등급 표
시 및 최저소비효율기준 적용시기는 다음 각 호와 같다 .
1.기존제품 시험 :1999년 9월 30일까지 
2.소비효율등급기준 및 소비효율등급표시방법 공고 :2000년 1월 
3.소비효율등급표시 :2000년 7월 1일부터
4.최저소비효율기준 적용 :2001년 1월 1일부터
부   칙(제2000-101 호,2000.9.23)
제1조(시행일 )이 규정은 2001. 1.1부터 시행한다 .다만 가정용가스보일러는 
2001. 8.1부터 시행한다 .
제2조(경과조치 )2000. 12.31까지 종전 규정에 의하여 소비효율 측정을 받은 
제품은 이 고시에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .
제3조(소비효율 및 소비효율등급 시험 )효율관리기자재를 생산 또는 수입하
고자 하는 자는 이 고시 시행일 이전에도 제15조에 따른 소비효율 및 소
비효율등급표시를 위한 시험을 받을 수 있다 .-38-제4조(등급의 표시시기 등)①제3조의 규정에 의한 효율관리기자재 중 전기
세탁기에 대하여는 종전의 규정에도 불구하고 기존제품의 시험시기 ,소
비효율등급표시 및 최저소비효율기준 적용 시기는 다음 각 호와 같다 .
1.기존제품시험 :2000년 12월 31일까지
2.소비효율등급표시 :2001년 1월 1일부터
3.최저소비효율기준 적용 :2001년 1월 1일부터
②전기냉장고 및 전기냉방기의 경우 이 고시 시행일 이전에 공업진흥청 
고시 “전기용품의 소비전력량 및 효율표시제도 운영요령 ”(이하 “운영요령 ”
이라 한다 )이 폐지되었을 경우 “운영요령 ”이 폐지된 날로부터 이 고시 시
행일 까지 제4조의 효율관리기자재의 품목 및 대상범위 ,측정방법 (전기냉
방기만 해당 )과 제16조의 별표 5(전기냉장고와 전기냉방기만 해당 )는 다음 
각 호와 같다 .
1.전기냉장고
 KSC9305의 규정에 의한 정격소비전력이 500W이하인 냉각장치를 
갖는 것으로서 유효내용적이 1,000리터 이하인 냉장고 및 냉동냉장고에 
한하며 ,측정방법은 한국산업규격 KSC9305의 규정에 의하여 측정한 
월 소비전력량
2.전기냉방기
가.공진청고시 “운영요령 ”폐지일로부터 2000. 9.30까지
 KSB6368및 KSC9306의 규정에 의한 전동기 정격소비전력의 합
계가 7.5kW이하 ,전열장치를 갖는 것에 있어서는 그 전열장치의 정
격소비전력이 5kW이하인 전기냉방기로서 정격냉방능력 15,000㎉/h
이하인 것에 한한다 .다만 ,수냉식 및 닥트접속식과 분리형으로서 하
나의 실외기에 둘 이상의 실내기를 접속해서 이용하고 있는 구조의 
것은 제외하며 ,측정방법은 한국산업규격 KSB6369및 KSC9306의 
규정에 의하여 측정한 소비효율 {여기서 “소비효율 (Energy Efficiency
Ratio)”이라 함은 냉방능력과 그때의 냉방소비전력과의 비를 말하며 
㎉/hW로 표시한다 }.
나.2000. 10.1일부터 2000. 12.31까지
제4조 제2호의 규정에 따른다 .
3.소비효율 또는 등급표시라벨의 내용-39- “<전기용품안전관리법에 의한 표시임 >”을 삭제
제5조(등급표시 대상품목의 예시 등)전기냉온수기 ,전기식기세척기 ,가스순
간온수기 ,PL램프용 안정기 ,HID램프용 안정기에 대하여 소비효율등급표
시 확대 품목으로 예시하며 ,향후 소비효율기준 및 등급부여기준 (안)에 
대한 검토 결과에 따라 유관기관 등의 의견수렴을 통하여 효율관리기자
재로 포함할 수 있다 .
부   칙(제2002-20호,2002.2.16)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,식기세척기와 
전기냉․온수기는 2002. 7.1부터 시행한다 .
제2조(경과조치 )종전 규정에 의하여 소비효율 측정을 받은 제품은 이 고시
에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .
제3조(소비효율 및 소비효율등급 시험 )효율관리기자재 중 식기세척기와 전
기냉온수기에 대하여는 이 고시 시행일 이전에도 소비효율 및 소비효율 
등급표시를 위한 시험을 받을 수 있다 .
제4조(최저소비효율기준의 조정 및 적용시기 등)①효율관리기자재 중 전
기냉장고 ,전기냉방기 ,백열전구 ,형광램프 ,형광램프용안정기 ,안정기내
장형램프 ,가정용가스보일러의 최저소비효율기준 및 적용시기를 다음 각 
호와 같이 한다 .
1.전기냉장고
가.최저소비효율기준
 (단위 :kWh/월)
구       분 최저소비효율기준
냉  장  고 P≤0.037AV+16.75
보정유효내용적 500L미만 냉동냉장고 P≤0.025AV+29.45
보정유효내용적 500L이상 냉동냉장고 P≤0.043AV+16.19
나.적용시기 :2004. 1.1부터
2.전기냉방기
가.최저소비효율기준
 (단위 :W/W)-40-구       분 최저소비효율기준
일     체     형 2.88
분리형정격냉방능력 4kW미만 3.37
정격냉방능력 4kW이상 10kW미만 2.97
정격냉방능력 10kW이상 17.5kW미만 2.76
나.적용시기 :2004. 1.1부터
3.백열전구
가.최저소비효율기준
 (단위 :㏐/W)
구            분 최저소비효율기준
110V30W 10.2
60W 13.0
100W 14.3
220V30W 8.0
60W 11.0
100W 12.7
나.적용시기 :2003. 1.1부터
4.형광램프
가.최저소비효율기준
 (단위 :㏐/W)
구       분 최저소비효율기준
직관형20W 58.0
40W 80.0
32W 86.0
둥근형32W 58.0
40W 64.0
나.적용시기 :2004. 1.1부터
5.형광램프용안정기
가.최저소비효율기준
구       분 최저소비효율기준
직관형20W 0.85
40W 1.00
32W 0.98
둥근형32W 0.97
40W 0.98-41-나.적용시기 :2004. 1.1부터
6.안정기내장형램프
가.최저소비효율기준
 (단위 :㏐/W)
구            분 최저소비효율기준
기본타입10W미만 45.0
10W이상 15W이하 50.0
15W초과 20W이하 58.0
20W초과 60.0
나.적용시기 :2003. 1.1부터
7.가정용가스보일러
가.최저소비효율기준
 (단위 :총발열량 기준 난방열효율 ,%)
구       분 최저소비효율기준
가정용가스보일러 80%
나.적용시기 :2003. 1.1부터
②효율관리기자재 중 전기냉장고 ,전기냉방기 ,가정용가스보일러는 제1항의 
최저소비효율기준 적용일시 이후 소비효율등급은 표시하지 않는다 .
제5조(소비효율등급표시 대상품목의 예시 등)김치냉장고 ,전기밥솥 ,콤팩트형 
형광램프에 대하여 효율관리기자재로 예시하며 ,향후 소비효율기준 및 
소비효율등급부여기준 (안)에 대한 검토 결과에 따라 유관기관 등의 의견
수렴을 통하여 효율관리기자재로 포함할 수 있다 .
부   칙(제2003-40호,2003.5.14)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,전기밥솥 및 콤
팩트형 형광램프는 2004년 1월 1일부터 ,김치냉장고는 2004년 10월 1일
부터 시행한다 .
제2조(소비효율 또는 소비효율등급시험 )효율관리기자재중 김치냉장고 ,전
기밥솥 ,콤팩트형 형광램프는 이 규정 시행 이전에도 법 제17조에 따른 -42-소비효율 또는 소비효율등급표시를 위한 시험을 받을 수 있다 .
제3조(소비효율 측정에 관한 경과조치 )종전 규정에 의하여 소비효율 측정을 
받은 제품은 이 규정에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .다만 ,이 규정 
시행 전에 전기냉장고로 소비효율 측정을 받았던 김치냉장고는 2004년 9월
30일까지 이 규정에 의한 소비효율 측정을 받아야 한다 .
제4조(가정용가스보일러 효율표시에 관한 경과조치 )①이 규정 시행 전
까지 종전 규정에 의하여 소비효율 측정을 받은 가정용 가스보일러에 대
하여는 제조업체가 제3조 및 제15조의 규정에 의한 표시 열효율을 2003
년5월 31일까지 에너지관리공단이사장에게 통보하여야 한다 .
②가정용가스보일러의 경우 2003년 5월 31일까지 종전 규정에 의한 소비
효율등급표시를 이 규정에 의한 소비효율표시와 함께 사용할 수 있다 .
부   칙(제2003-88호,2003.12.30)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,전기세탁기는 
2004년 7월 1일부터 ,전기냉동고 및 전기진공청소기는 2004년 10월 1일
부터 시행한다 .
제2조(소비효율 또는 소비효율등급시험 )효율관리기자재 중 전기냉동고 및 
전기진공청소기는 이 규정 시행 이전에도 법 제17조에 따른 소비효율 또
는소비효율등급표시를 위한 시험을 받아 표시할 수 있다 .
제3조(소비효율 측정에 관한 경과조치 )종전 규정에 의하여 소비효율 측정을 
받은 제품은 이 규정에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .
제4조(인정시험업체의 기술인력에 관한 경과조치 )종전 규정에 따라 전기세
탁기 인정시험업체로 지정 받은 업체는 제7조 규정에 의한 별표 2의 기술인
력을 2004년 3월 31일까지 갖추어 재신청한 경우에 적합한 것으로 본다 .
부   칙(제2004-37호,2004.3.30)
제1조(시행일 )이 규정은 2004년 4월 1일부터 시행한다 .
제2조(경과규정 )제6조의 개정에도 불구하고 종전의 규정에 의하여 소비
효율을 측정 받은 제품은 이 규정에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .-43-부   칙(제2005-50호,2005.5.6)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,전기드럼세탁기 
및 선풍기는 2006년 1월 1일부터 시행한다 .
제2조(소비효율 또는 소비효율등급시험 )효율관리기자재를 생산 또는 수입하
고자 하는 자는 이 고시 시행일 이전에도 제15조 중 전기드럼세탁기 및 
선풍기는 이 규정 시행 이전에도 법 제17조에 따른 소비효율 또는 소비
효율등급표시를 위한 시험을 받을 수 있다 .
제3조(등급의 표시시기 등)효율관리기자재 중 전기드럼세탁기 및 선풍기는 
이 규정 시행 이전에도 법 제17조에 따른 소비효율 또는 소비효율등급
표시를 할 수 있다 .
제4조(소비효율기준 및 소비효율등급부여기준의 조정 등)효율관리기자재중 
직관형 40W형 형광램프용안정기의 최저소비효율기준 및 안정기내장형
램프의 목표소비효율 ,소비효율등급부여기준을 다음과 같이 상향 조정한다 .
1.형광램프용안정기
가.최저소비효율기준
구       분 최저소비효율기준
직관형 40W형 1.18
나.적용시기 :2006년 1월 1일부터
2.안정기내장형램프
가.목표소비효율기준
 (단위 :lm/W)
구 분 소비전력목표소비효율기준
2007년 12월 31까지
기 본
타 입10W미만 52.0
10W이상 15W이하  58.0
15W초과  20W이하 67.0
20W초과 69.0
나.소비효율등급부여기준-44-R 등  급
 R≤1.00 1
1.00 <R≤1.04 2
1.04 <R≤1.08 3
1.08 <R≤1.12 4
 1.12 <R≤1.16 5
다.적용시기 :2006년 1월 1일부터
부   칙(제2006-26호,2006.3.13)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,식기건조기는 
2007년 1월 1일부터 시행한다 .
제2조(소비효율 측정에 관한 경과조치 )종전 규정에 의하여 소비효율 측정을 
받은 제품은 이 규정에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .다만 ,이 규정 
시행 전에 전기세탁기 ,식기세척기로 소비효율 측정을 받았던 전기세탁기 ,
식기세척기중에서 2007년 1월 1일부터 에너지소비효율 1등급을 표시하고자 
하는 제품은 대기전력 측정을 받아야 한다 .
제3조(소비효율 또는 소비효율등급시험 )효율관리기자재를 생산 또는 수입
하고자 하는 자중 식기건조기는 이 규정 시행 이전에도 법 제17조에 따른 
소비효율 또는 소비효율등급표시를 위한 시험을 받을 수 있다 .
제4조(등급의 표시시기 등)효율관리기자재 중 식기건조기는 이 규정 시행 
이전에도 법 제17조에 따른 소비효율 또는 소비효율등급표시를 위한 
시험을 한 후 소비효율등급표시를 할 수 있다 .
제5조(최저소비효율기준 및 소비효율등급부여기준의 조정 등)효율관리 기
자재중 전기세탁기의 최저소비효율기준 및 소비효율등급부여기준 ,식기세
척기의 소비효율등급부여기준을 다음과 같이 상향 조정한다 .
1.전기세탁기
가.최저소비효율기준
 (단위 :Wh/㎏)-45-구       분 최저소비효율기준
전기세탁기
(와권식 및 교반식 )23.0
나.소비효율등급부여기준
R대기전력
(오프모드 소비전력 )등  급
 R≤14.5≤1.0W 1
 R≤14.5 묻지 않음 2
14.5 <R≤17.0 묻지 않음 3
17.0 <R≤20.0 묻지 않음 4
20.0 <R≤23.0 묻지 않음 5
다.적용시기 :2007년 1월 1일부터
2.식기세척기
가.소비효율등급부여기준
 1)식기부하 6인용 이하
R대기전력
(오프모드 소비전력 )등  급
 20.00 <R ≤1.0W 1
 20.00 <R 묻지 않음 2
16.00 <R≤ 20.00 묻지 않음 3
12.00 <R≤ 16.00 묻지 않음 4
8.00≤R≤ 12.00 묻지 않음 5
 2)식기부하 6인용 초과
R대기전력
(오프모드 소비전력 )등  급
 25.00 <R ≤1.0W 1
 25.00 <R 묻지 않음 2
20.00 <R≤ 25.00 묻지 않음 3
15.00 <R≤ 20.00 묻지 않음 4
10.00≤R≤ 15.00 묻지 않음 5
나.적용시기 :2007년 1월 1일부터
부   칙(제2007-70호,2007.5.25)
제1조(시행일 )①이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,공기청정기 -46-및 전기냉장고 ,전기냉방기 ,전기밥솥 소비효율등급기준은 2008년 1월 1
일부터 ,삼상유도전동기는 정격출력 37kW초과부터 200kW급 이하까지는 
2008년 7월 1일부터 ,15kW초과부터 37kW이하까지는 2010년 1월 1일
부터 ,0.75kW이상부터 15kW이하까지는 2010년 7월 1일부터 시행한다 .
②별표 5의 에너지소비효율등급라벨 및 에너지소비효율라벨 표시시기는 
제품의 제조일자 또는 통관일자 기준으로 2008년 1월 1일 이후의 제품에 
한한다 .단,2008년 1월 1일 이전에 제조 또는 통관된 제품이라도 2008년 
1월 1일 이후에 판매되는 제품은 이 규정 시행이전에 적용된 기존라벨표시 
또는 별표 5의 라벨표시가 가능하다 .
③별표 7에서 전기냉장고 ,전기냉동고 ,김치냉장고의 월간소비전력량 허용
오차범위는 2007년 12월 31일까지는 표시 값의 115%이내로 ,전기냉방기의 
냉방효율 (EER)허용오차범위는 2007년 12월 31일까지는 표시 값의 90%
이상을 적용한다 .
제2조(소비효율 측정에 관한 경과조치 )①종전 규정에 의하여 소비효율 측
정을 받은 제품은 이 규정에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .다만 ,이 
규정 시행 전에 전기밥솥으로 소비효율 측정을 받았던 전기밥솥중에서 
2008년 1월 1일부터 에너지소비효율 1등급을 표시하고자 하는 제품은 대기
전력 측정을 받아야 한다 .
②「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 의하여 2009년 12월 
31일 현재 고효율에너지기자재 인증을 받은 삼상유도전동기는 이 고시에 
의하여 측정을 받은 것으로 본다 .
제3조(말소 신고 )효율관리기자재를 생산 또는 수입하여 판매한 자는 동 고시 
시행일 이전에 판매가 중단된 제품의 모든 모델에 대하여 별지 제7호서식을 
작성하여 2007년 12월 31일까지 에너지관리공단이사장에게 신고하여야 
한다 .
부   칙(제2007-149 호,2007.12.26)
제1조(시행일 )①이 규정은 2008년 1월 1일부터 시행한다 .다만 ,전기냉장고-47-의 측정방법 등의 시행일에 대하여는 다음 각 호의 구분에 따른다 .
1.2008년 4월 29일까지는 종전 산업자원부고시 제2007-70호(2007.5.25) 제
10조․별표 3․별표 4․별표 6및 별표 7의 개정 규정과 부칙 제1조제 1항 
단서 및 제3항의 시행일에 대한 적용을 배제하고 종전 산업자원부고시 
제2006-26호(2006.3.13) 의 규정을 적용한다 .
2.종전 산업자원부고시 제2007-70호(2007.5.25) 별표 5의 개정 규정과 부칙 
제1조제 2항의 에너지소비효율등급라벨 표시 시행일을 2008년 4월 30일로 
변경한다 .
3.이 규정의 제4조․제10조․별표 3․별표 4․별표 6․별표 7의 개정 규정은 
2008년 4월 30일부터 시행한다 .이 경우 전기냉장고의 제조업자 또는 
수입업자는 2008년 4월 29일까지 시험기관에서 이 개정 규정에 의한 
새로운 측정방법 (KS CISO 15502)등에 따라 다시 측정을 받아 에너지
소비효율등급라벨 표시를 하여야 한다 .
②종전 산업자원부고시 제2007-70호(2007.5.25) 부칙 제1조제 1항 단서에서 
정한 공기청정기에 대한 시행일을 2008년 7월 1일로 변경한다 .
부   칙(제2008-99호,2008. 7.31)
제1조(시행일 )①이 규정은 2008년 8월 28일부터 시행한다 .다만 ,어댑터․
충전기 ,전기냉난방기 ,김치냉장고 ,전기냉방기 ,전기세탁기 ,전기드럼
세탁기 ,식기세척기 ,전기냉온수기 ,전기진공청소기 ,선풍기 ,백열전구 ,
형광램프 ,형광램프용안정기 ,안정기내장형램프에 대한 적용범위 ,측정방법 ,
최저소비효율기준 또는 소비효율등급기준의 개정사항은 2009년 1월 1일
부터 시행한다 .
②별표 4의 효율관리시험기관의 개정사항은 지식경제부장관이 지정공고한 날 
또는 이 규정의 고시일부터 적용한다 .
제2조(자체측정승인업자 경과조치 )종전 규정 제7조에 따라 자체시험인정
업체로 지정 받은 자는 이 규정 제7조에 따른 자체측정승인업자로 본다 .
제3조(소비효율 측정에 관한 경과조치 )①종전 규정에 의하여 소비효율 측
정을 받은 제품은 이 규정에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .다만 ,이 -48-규정 시행 전에 소비효율 측정을 받았던 전기냉온수기는 변경된 측정방
법에 의하여 2008년 12월 31일까지 다시 측정을 받아야 하며 ,2009년 1
월 1일부터 에너지소비효율 1등급을 표시하고자 하는 전기드럼세탁기․
선풍기 및 안정기내장형램프는 대기전력 또는 점멸수명 측정을 받아야 
한다 .
②어댑터․충전기에 대해서는 이 규정 시행 전에 “대기전력저감 프로그램 
운용규정 ”에따라 측정 받아 신고한 어댑터 또는 휴대전화충전기에 한하여 
이 규정에 따라 효율측정을 받아 신고한 것으로 본다 .
제4조(다른 법령과의 관계 )이 규정 시행 당시 다른 법령에서 종전의 “효
율관리기자재의 운영에 관한 규정 ”의 내용을 인용하고 있는 경우 이 
규정 중 그에 해당하는 내용이 있는 때에는 이 규정의 해당 내용을 인
용한 것으로 본다 .
부   칙(제2009-26호,2009. 2.10)
제1조(시행일 )①이 규정은 고시한 날부터 시행한다 .다만 ,제16조제 4항 및 
별표 1(어댑터․충전기의 적용범위에 한함 )은 2009년 1월 1일부터 적용하며 ,
에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨과 관련한 제10조․제16조․
별표 2․별표 6및 별표 7의 개정 규정 중 전기냉장고․김치냉장고․전기세탁기․
전기드럼세탁기․식기건조기․전기진공청소기․선풍기․공기청정기․백열
전구․안정기내장형램프 및 어댑터․충전기에 대해서는 2009년 7월 1일 이
후에 신규로 제조되는 모델부터 시행하고 ,전기냉동고․전기냉방기․식기
세척기․전기냉온수기․전기밥솥․형광램프․형광램프용안정기 ․삼상유도
전동기 및 전기냉난방기에 대해서는 2010년 1월 1일 이후에 신규로 제조되는 
모델부터 시행한다 .
②제9조제 3항은 2009년 12월 31일까지 시행한다 .
제2조(대기전력의 자체측정 승인에 관한 경과조치 )「대기전력저감 프로그램 
운용규정 (지시경제부고시 제2008-116호,2008.8.28) 제12조에 따라 2008년 12월
31일까지 지식경제부장관으로부터 어댑터 또는 휴대전화충전기에 대한 
대기전력 의 자체측정을 승인 받은 자는 이 규정 제7조에 따라 2009년 1월 
1일부터 어댑터․충전기에 대한 지식경제부장관의 자체측정의 승인을 받은 -49-것으로 본다 .
부   칙(제2009-158 호,2009. 7.30)
제1조(시행일 )①이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,상업용전기 냉
장고 ,전기냉동고 ,전기냉방기 ,식기세척기 ,전기냉온수기 ,전기밥솥 ,형
광램프 ,형광램프용안정기 ,가정용가스보일러 ,전기냉난방기에 대한 적
용범위 ,측정방법 ,최저소비효율기준 또는 소비효율등급기준의 개정사항은 
2010년 1월 1일부터 시행하고 ,삼상유도전동기 8극에 관한 개정사항은 
정격출력 37kW초과부터 110kW급 이하까지는 2010년 1월 1일부터 ,
0.75kW 이상부터 37kW이하까지는 2011년 1월 1일부터 시행한다 .
②에너지소비효율등급라벨과 관련한 제10조․제16조․별표 2․별표 6및 
별표7의 개정 규정 중 전기세탁기․전기드럼세탁기에 대해서는 2009년 8월1일 
이후에 신규로 제조되는 모델부터 시행하고 ,식기세척기에 대해서는 
2010년 1월 1일 이후에 신규에 적용되는 모델부터 시행한다 .
제2조(소비효율 측정에 관한 경과조치 )종전 규정에 의하여 소비효율 측정을 
받은 제품은 이 규정에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .다만 ,이 규정 
시행 전에 소비효율 측정을 받았던 전기냉동고 ,전기밥솥은 변경된 측정
방법에 의하여 2009년 12월 31일까지 다시 측정을 받아야 하며 ,2010년 
1월 1일부터 에너지소비효율 1등급을 표시하고자 하는 전기냉방기 ,가정용
가스보일러는 대기전력 측정을 받아야 한다 .
부   칙(제2009-304 호,2009. 12.11)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .
부   칙(제2009-317 호,2009. 12.28)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,에너지소비효율
등급라벨과 관련한 제10조․제16조․별표 2․별표 6및 별표 7의 개정사항은 
2010년 7월 1일 이후에 신규에 적용되는 모델부터 시행한다 .
부   칙(제2010-124 호,2010. 6.16)-50-제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,가스온수기 ,전
기냉장고 ,김치냉장고 ,전기세탁기 ,전기드럼세탁기 ,식기건조기 ,공기청
정기에 대한 적용범위 ,측정방법 ,최저소비효율기준 또는 소비효율등급 기
준의 개정사항은 2011년 1월 1일부터 시행하고 ,백열전구에 대한 적용범위 ,
최저소비효율기준에 관한 개정사항은 70W이상 150W이하까지는 2012년
1월 1일부터 ,25W이상 70W미만까지는 2014년 1월 1일부터 시행한다 .
제2조(소비효율 측정에 관한 경과조치 )종전 규정에 의하여 소비효율 측정을 
받은 제품은 이 규정에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .다만 ,이 규정 
시행 전에 소비효율 측정을 받았던 김치냉장고는 변경된 측정방법에 
의하여 2010년 12월 31일까지 다시 측정을 받아야 하며 ,2011년 1월 1일
부터 에너지소비효율 1등급을 표시하고자 하는 식기건조기는 대기전력 
측정을 받아야 한다 .
부   칙(제2011-81호,2011. 5.6)
제1조(시행일 )①이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,전기냉온수기 ,
삼상유도전동기에 대한 측정방법 ,최저소비효율기준 ,소비효율등급기 준 
또는 라벨의 개정사항은 2012년 1월 1일부터 시행하고 ,변압기 ,창 세트 ,
텔레비전수상기에 대한 적용범위 ,측정방법 ,최저소비효율기준 ,표준소비
효율 또는 라벨의 개정사항은 2012년 7월 1일부터 시행한다 .
②KSC9306개정 (2010.12.31) 에 따른 전기냉방기 ,전기냉난방기의 개정사항은 
2012년 7월 1일부터 시행하고 ,2012년 6월 30일까지는 종전의 KSC9306을 
적용한다 .
제2조(소비효율 측정에 관한 경과조치 )①종전 규정에 의하여 소비효율 
측정을 받은 제품은 이 규정에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .다만 ,
이 규정 시행 전에 소비효율 측정을 받았던 전기냉온수기는 변경된 측정
방법에 의하여 2011년 12월 31일까지 다시 측정을 받아야 하며 ,전기
냉방기 ,전기냉난방기는 변경된 KSC9306측정방법에 의하여 2012년 
6월 30일까지 다시 측정을 받아야 한다 .
②「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 의하여 2012년 6월 30일 -51-현재 고효율에너지기자재 인증을 받은 창 세트로서 제4조제 1항제 25호의 
범위에 맞는 창 세트는 이 고시에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .
③「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 의하여 2012년 6월 30일 
현재 고효율에너지기자재 인증을 받은 변압기로서 측정한 값을 기준 
환산온도 의 50%부하율 기준으로 환산한 효율 (%)값을 명시한 시험성적서를 
제출한 변압기는 이 고시에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .
부   칙(제2011-241 호,2011. 11.21)
제1조(시행일 )①이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,전기온풍기 ,
전기스토브에 대한 적용범위 ,측정방법 ,최저소비효율기준 ,소비효율등급
기준 또는 라벨의 개정사항은 2011년 12월 15일부터 ,멀티전기히트펌프
시스템 ,삼상유도전동기는 2012년 4월 1일부터 ,제습기는 2012년 7월 1일
부터 ,전기냉장고는 2012년 12월 1일부터 시행한다 .
②KS C9306개정 (2011.7.6) 에 따른 전기냉방기 ,전기냉난방기에 대한 
측정방법 ,최저소비효율기준 ,소비효율등급기준 또는 라벨의 개정사항은 
2012년 12월 1일부터 시행하고 ,2012년 11월 30일까지는 종전의 KS C
9306을 적용한다 .
제2조(소비효율 측정에 관한 경과조치 )①종전 규정에 의하여 소비효율 측
정을 받은 제품은 이 규정에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .다만 ,이 
규정 시행전에 「고효율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 의하여 측
정(KS C4202)을 승계 받은 삼상유도전동기는 2012년 12월 31일까지 KS
CIEC 60034-2-1 로 다시 측정을 받아야 한다 .
②이 규정 시행 전에 소비효율 측정을 받았던 전기냉방기 ,전기냉난방기는 
변경된 KSC9306측정방법에 의하여 2012년 11월 30일까지 다시 측정을 
받아야 한다 .
부   칙(제2011-263 호,2011. 12.23)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,전기장판 ,전기
온수매트 ,전열보드 ,전기침대 ,전기라디에이터는 2011년 12월 27일부터 
시행한다 .-52-부   칙(제2012-227 호,2012. 10.5)
제1조(시행일 )①이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .
부   칙(제2012-320 호,2012. 12.27)
제1조(시행일 )①이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,전기밥솥 ,가
정용가스보일러 ,멀티전기히트펌프시스템 ,김치냉장고 ,전기세탁기 ,전
기드럼세탁기 ,식기세척기 ,상업용전기냉장고 텔레비전수상기의 개정사항에 
대한 시행일은 다음 각 호와 같다 .
1.전기밥솥 ,가정용가스보일러 ,멀티전기히트펌프시스템 :2013.1.1일부터
2.김치냉장고 ,전기세탁기 ,전기드럼세탁기 ,식기세척기 :2013.4.1일부터
3.상업용전기냉장고 :2013.6.1일부터
4.텔레비전수상기 :2013.7.1일부터
제2조(소비효율 측정에 관한 경과조치 )①종전 규정에 의하여 소비효율 측
정을 받은 제품은 이 규정에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .다만 ,이 
규정 시행 전에 소비효율 측정을 받았던 가정용가스보일러는 변경된 측
정방법에 의하여 2013년 1월 31일까지 다시 측정을 받아야 한다 .
제3조(등급표시 등에 관한 경과조치 )멀티전기히트펌프시스템은 이 규정 
시행일 이전에 정부 조달계약이 체결된 제품에 한해 종전의 등급부여기준 
및 등급표시방법에 의한 등급표시를 적용할 수 있다 .
부   칙(제2014-220 호,2014. 11.28)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,전기세탁기 ,전
기드럼세탁기 ,전기냉동고 ,식기세척기 ,식기건조기 ,전기장판 ,전기온
수매트 ,전열보드 ,전기침대 ,전기라디에이터에 관한 개정사항은 2015년7
월 1일부터 ,선풍기 ,형광램프용안정기 ,행광램프 ,안정기내장형램프에 관
한 개정 사항은 2016년 1월 1일부터 시행한다 .-53-제2조(등급표시 등에 관한 경과조치 )이 규정 시행일 이전에 정부 조달계
약이 체결된 제품은 종전의 최저소비효율 또는 소비효율등급 기준에 의한 
에너지소비효율 또는 등급 표시를 적용할 수 있다 .
부   칙(제2015-28호,2015. 2.12)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,전기레인지 ,셋
톱박스 ,변압기 ,삼상유도전동기 ,전기냉방기 ,멀티전기히트펌프시스템 ,
전기냉난방기 ,가스온수기의 개정사항에 대한 시행일은 다음 각 호와 같다 .
1.전기냉방기 ,멀티전기히트펌프시스템 ,전기냉난방기 ,가스온수기 ,변압기 ,
전기레인지 ,셋톱박스 :2015년 10월 1일부터 ,단 변압기 용량 
1,500kVA 미만은 2016년 10월 1일부터 적용
2.삼상유도전동기 :2015년 10월 1일부터 ,단 용량 적용범위의 확대는 
2016년 10월 1일부터
제2조(소비효율 측정에 관한 경과조치 )①종전 규정에 의하여 소비효율 측
정을 받은 제품은 이 규정에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .
②이 규정 시행일 이전에 소비효율 측정을 받은 전기냉방기 중 홈 멀티형 
전기냉방기는 변경된 KSC9306-2011 부속서 5에 따른 측정방법에 의하여 
2015년 9월 30일까지 다시 측정을 받아야 하며 ,2015년 10월 1일부터 
에너지소비효율 1등급 이상을 표시하고자 하는 4kW이상 10kW미만으로서 
분리형 제품인 전기냉방기는 스마트 기능 구현 여부에 대하여 측정을 받아야 
한다 .또한 ,2015년 10월 1일부터 에너지소비효율 2등급을 표시하고자 하는 
전기냉방기는 대기전력에 대한 측정을 받아야 한다 .
③2015년 10월 1일부터 에너지소비효율 1등급을 표시하고자 하는 멀티
전기히트펌프시스템은 스마트 기능 구현 여부에 대한 측정을 받아야 한다 .
제3조(등급표시 등에 관한 경과조치 )멀티전기히트펌프시스템은 이 규정 
시행일 이전에 정부 조달계약이 체결된 제품에 한해 종전의 등급부여기준 
및 등급표시방법에 의한 등급표시를 적용할 수 있다 .-54-부   칙(제2015-37호,2015. 3.12)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .
부   칙(제2015-184 호,2015. 9.1)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,전기냉방기 및 
멀티전기히트펌프시스템의 스마트 기능 및 홈멀티형 전기냉방기에 관한 
개정사항은 2015년 10월 1일부터 ,에너지소비효율 (등급 )라벨에 관한 개정
사항은 [별표7]에서 별도로 정하지 아니한 경우 2016년 7월 1일부터 시행한다 .
부   칙(제2016-34호,2016. 2.29)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .
부   칙(제2016-72호,2016. 4.8)
제1조(시행일 )①이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,전기세탁기 ,
전기냉온수기 및 상업용 전기냉장고에 대한 적용범위 ,측정방법 ,최저소비
효율기준 및 소비효율등급기준 개정사항과 선풍기 ,전기냉난방기 및 
제습기에 대한 최저소비효율기준 및 소비효율등급기준 개정사항은 2016년
10월 1일부터 시행한다 .
②에너지소비효율 (등급 )라벨에 관한 개정사항은 [별표 7]에서 별도로 정
하지 아니한 경우 2016년 7월 1일부터 시행한다 .
부   칙(제2016-137 호,2016. 7.14)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 . 다만, 김치냉장고 , 
전기세탁기 , 가스온수기에 관한 개정사항은 2017년 7월 1일부터 시행한다 . 
텔레비전수상기에 관한 개정사항 중 대기전력 기준은 고시한 날로부터 , 
수직해상도 2,160 이상 제품의 에너지소비효율등급 부여기준은 2018년 1
월 1일부터, 기타 개정사항은 2017년 1월 1일부터 시행한다 .
제2조(소비효율 측정에 관한 경과조치 )①종전 규정에 의하여 소비효율 
측정을 받은 제품은 이 규정에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .-55-②이 규정 시행일 이전에 이 규정 제13조에 따라 소비효율 측정 및 신고된 
김치냉장고 중 냉동보관 기능이 있는 김치냉장고는 2017년 6월 30일까지 
냉동보관 운전시의 월간소비전력량 및 에너지비용을 추가로 측정 및 
산정하여야 한다.
③이 규정 시행일 이전에 이 규정 제13조에 따라 소비효율 측정 및 신고된 
전기세탁기는 2017년 6월 30일까지 개정된 시험방법에 따라 다시 측정을 
받아야 한다.
부   칙(제2017-61호,2017. 5.1)
제1조(시행일 )①이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,전기냉온수기 ,
공기청정기 ,전기냉장고 ,전기밥솥 ,컨버터 외장형 LED램프 ,컨버터 내장형 
LED램프의 개정사항에 대한 시행일은 다음 각 호와 같다 .
1.전기냉온수기 ,공기청정기에 관한 적용범위 및 측정방법 ,소비효율
등급부여기준 :2018년 1월 1일부터
2.전기냉장고 ,전기밥솥에 대한 최저소비효율기준 및 소비효율등급부여
기준 :2018년 4월 1일부터
3.컨버터 외장형 LED램프 :2018년 4월 1일부터
4.컨버터 내장형 LED램프 :2018년 4월 1일부터 ,단 역률 기준은 2018년 
4월 1일부터 1등급과 2등급만 적용하며 ,2019년 1월 1일부터는 1등급부터 
5등급까지 적용한다 .
②제1항에도 불구하고 컨버터 내장형 LED램프와 컨버터 외장형 LED
램프는 2018년 1월 1일부터 소비효율 측정을 받을 수 있으며 ,측정결과를 
신고할 수 있다 .
제2조(소비효율 측정에 관한 경과조치 )①2018년 4월 1일 이전에 「고효율
에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 의하여 소비효율 측정을 받은 
컨버터 내장형 LED램프와 컨버터 외장형 LED램프는 2017년 12월 31일
까지 이 규정에 의하여 측정을 받은 것으로 본다 .
②제1항에 따른 컨버터 내장형 LED램프와 컨버터 외장형 LED램프는 
2017년 12월 31일까지 인증기간이 유효한 고효율에너지기자재인증서를 
추가하여 이 규정에 따라 신고하여야 한다 .-56-부   칙(제2017-206 호,2017. 12.29)
제1조(시행일 )①이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,전기냉방기 ,
삼상유도전동기 ,어댑터·충전기 ,전기냉난방기 ,상업용 전기냉장고 ,멀티
전기히트펌프시스템의 개정사항에 대한 시행일은 다음 각 호와 같다 .
1.전기냉방기 ,전기냉난방기 ,멀티전기히트펌프시스템 :2018년 10월 1일부터
2.삼상유도전동기 :2019년 1월 1일부터
3.어댑터·충전기 ,상업용 전기냉장고의 적용범위 :2018년 2월 1일부터
4.상업용 전기냉장고에 대한 최저소비효율기준 및 소비효율등급부여기준 
:2018년 10월 1일부터
②제1항에도 불구하고 전기냉방기 ,전기냉난방기는 2018년 8월 1일부터 
이 규정에 따라 신고할 수 있다 .
부   칙(제2018-99호,2018. 5.23)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,전기세탁기에 관한 
개정사항은 2018년 7월 1일부터 시행한다 .
부   칙(제2018-183 호,2018. 9.28)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,제13조제 1항 및 
제2항의 개정사항은 2018년 10월 1일부터 시행한다 .
부   칙(제2018-189 호,2018. 10.16)
제1조(시행일 )①이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,냉동기 ,공기
압축기 ,사이니지 디스플레이 ,전기진공청소기의 개정사항에 대한 시행일은 
다음 각 호와 같다 .
1.냉동기 ,공기압축기 ,사이니지 디스플레이 :2019년 10월 1일부터
2.전기진공청소기 :2019년 1월 1일부터
②제1항에도 불구하고 냉동기 ,공기압축기와 사이니지 디스플레이는 
2019년 7월 4일부터 이 규정에 따라 신고할 수 있다 .
제2조(소비효율 측정에 관한 경과조치 )①「고효율에너지기자재 보급촉진에 -57-관한 규정」에 따라 소비효율을 측정하여 2019년 7월 3일까지 고효율
인증을 받은 냉동기는 2019년 7월 3일까지 이 규정에 의하여 측정을 받은 
것으로 본다 .
②제1항에 따른 냉동기는 2019년 7월 3일까지 인증기간이 유효한 고효율
에너지기자재인증서와 함께 시험성적서를 추가하여 이 규정에 따라 신고
하여야 한다 .
부   칙(제2019-148 호,2019. 9.3)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,공기청정기 ,의류
건조기의 개정사항에 대한 시행일은 다음 각 호와 같다 .
1.공기청정기 :2020년 3월 1일부터
2.의류건조기 :2020년 3월 1일부터
부   칙(제2019-175 호,2019. 10.30)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,제13조의 1제1항 
및 제2항의 개정사항은 2019년 11월 1일부터 시행한다 .
부   칙(제2020-40호,2020. 3.31)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .
부   칙(제2020-55호,2020. 4.17)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .
부   칙(제2020-83호,2020. 5.26)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .
부   칙(제2020-225 호,2020. 12.30)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,전기냉장고 ,전
기냉방기 ,창 세트 ,텔레비전수상기의 개정사항에 대한 시행일은 다음 각 
호와 같다 .
1.전기냉장고 ,전기냉방기 ,창 세트 :2021년 10월 1일부터
2.텔레비전수상기 :2022년 1월 1일부터 -58-부   칙(제2021-69호,2021. 04.20)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .
부   칙(제2022-64호,2022. 4.27)
제1조(시행일 )이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,김치냉장고 ,전기
세탁기,전기냉난방기 ,모니터의 개정사항에 대한 시행일은 다음 각 호와 같
다.
1.전기세탁기 ,전기냉난방기 :2022년 11월 1일부터
2.김치냉장고 ,모니터 :2023년 5월 1일부터
부   칙(제2023-00호,2023.00.00)
제1조(시행일 )①이 규정은 고시한 날로부터 시행한다 .다만 ,전기냉온수기 ,
공기청정기 ,제습기 ,셋톱박스 ,의류건조기 ,식기세척기 ,이동식에어컨
디셔너 ,직관형 LED램프 (컨버터외장형 ),펌프 ,컴퓨터 ,복합기의 개정
사항에 대한 시행일은 다음 각 호와 같다 .
1.전기냉온수기 ,공기청정기 ,제습기 ,셋톱박스 ,의류건조기 :2024년 1월 
1일부터
2.식기세척기 ,이동식에어컨디셔너 ,직관형 LED램프 (컨버터 외장형 ),
펌프 ,컴퓨터 ,복합기 :2024년 7월 1일부터
②제1항에도 불구하고 직관형 LED램프 (컨버터외장형 ),펌프는 2024년 4월 
1일부터 소비효율 측정을 받을 수 있으며 ,측정결과를 신고할 수 있다 .
제2조(소비효율 측정에 관한 경과조치 )①2024년 3월 31일 이전에 「고효
율에너지기자재 보급촉진에 관한 규정」에 의하여 소비효율 측정을 
받은 직관형 LED램프 (컨버터외장형 ),펌프는 이 규정에 의하여 측정
을 받은 것으로 본다 .
②제1항에 따른 직관형 LED램프 (컨버터외장형 ),펌프는 2024년 3월 31
일까지 인증기간이 유효한 고효율에너지기자재인증서를 추가하여 이 
규정에 따라 신고하여야 한다 .-59-[별표 1]
효율관리기자재의 적용범위 ,측정방법 및 효율기준 등
(제4조,제5조제 2항,제12조제 1항 및 제2항,제16조제 2항관련 )
1.전기냉장고
1.적용범위
KS CIEC 62552의 규정에 의한 정격소비전력이 500W이하인 압축식 
냉각장치를 갖는 것으로서 유효내용적이 1,000L이하인 냉장고 및 냉동
냉장고에 한함
2.측정방법
측정방법은 KSCIEC 62552의 규정에 의하여 측정한 월간 소비전력량
{여기서 “월간 소비전력량 ”이라 함은 1일 소비전력량에 365를 곱하고 
이 값을 12로 나눈값에 1.6을 곱한 값을 말한다 }.
3.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
전기냉장고 2월간소비전력량
냉장실유효내용적
냉동실유효내용적
자동제상기능여부
보정유효내용적
K SCIE C6 2 5 5 2에 서  요 구 하 는 
시 험 성 적 서  기 재 내 용
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용
소비효율등급-
-
-
-
-
-
-
1시간소비전력량 (W h)×0.425
월간소비전력량 (kW h)×12
연간소비전력량 (kW h)×160
-0
(비고)1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위,환산기준 등)을 
적용한다 .
 2.월간소비전력량 =1일 소비전력량 ×365/12로 산출한 값 ×1.6-60-4.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
4.1최저소비효율기준
 (단위 :Wh/L)
구         분최저소비효율 기준값
2021년 10월 1일부터
냉장고 및 보정유효내용적 500L
미만 냉동냉장고380
보정유효내용적 500L이상 
냉동냉장고95
주)1.AV(보정유효내용적 )=∑{(각 실의 유효내용적 )×K(보정계수 )×F(자동제상기능 )}
 1)냉장고의 경우 K=1
 2)냉동냉장고의 경우 
K(보정계수 )=T1-Tc
T1-T2
 T1:시험시 주위온도 (25℃),Tc:각 저장실의 기준온도
 T2:냉장실 기준온도 (5℃)
 3)자동제상기능이 있는 경우 F=1.2,자동제상기능이 없는 경우 F=1.0
 2.최저소비효율 기준값은 해당 모델의 월간소비전력량 (Wh)을 해당 모델의 
보정유효내용적 (L)으로 나눈값과 비교하여 달성여부를 판단
 3.110V/220V 겸용제품의 경우 220V를 기준으로 함
4.2소비효율등급부여기준
4.2.1소비효율등급부여지표
다음 표와 같이 해당 모델의 월간소비전력량과 보정유효내용적의 비를 
소비효율등급부여지표로 함
R(소비효율등급부여지표 )=해당 모델의 월간소비전력량 [Wh]
해당 모델의 보정유효내용적 [L]-61-4.2.2소비효율등급부여기준
1)냉장고 및 보정유효내용적 500L미만 냉동냉장고
R 등  급
                 R  ≤ 65.0 1
65.0 <  R  ≤ 90.0 2
 90.0 <  R  ≤ 170.0 3
170.0 <  R  ≤ 250.0 4
250.0 <  R  ≤ 380.0 5
2)보정유효내용적 500L이상 냉동냉장고
R 등  급
                 R  ≤ 30.0 1
30.0 <  R  ≤ 39.0 2
39.0 <  R  ≤ 50.0 3
50.0 <  R  ≤ 70.0 4
70.0 <  R  ≤ 95.0 5
4.3<삭제 >
4.4중장기 목표소비효율기준
 (단위 :Wh/L)
구         분2024년 10월 1일부터 2027년 10월 1일부터
최고 최저 최고 최저
냉장고 및 
보정유효내용적 500L
미만 냉동냉장고R≤63.05 R≤243.20 R≤61.10 R≤231.80
보정유효내용적 500L
이상 냉동냉장고R≤29.10 R≤66.50 R≤28.20 R≤63.65
       *R은 소비효율등급부여지표를 말함-62-2.전기냉동고
삭제 <2015. 7.1>-63-3.김치냉장고
1.적용범위
KSC9321의 규정에 의한 김치저장실 유효내용적이 전체 유효내용적 의 
50%이상이고 전체 유효내용적이 1,000L이하인 김치냉장고에 한함 .(단,
업소 전용 제품은 제외 )
2.측정방법
2.1김치저장온도조건의 소비전력량 측정방법은 KSC9321을 따른다 .
2.2냉동 보관 운전 시 소비전력량 측정방법은 다음과 같으며 ,그 외의 
조건은 KSC9321을 따른다 .
  (1)냉동실 시험 온도
a)냉동 전환이 가능한 실(이하 ‘냉동실 ’)의 저장온도 범위에 따라 아래 표와 
같이 구분한다 .
냉동실 구분
기준온도 (℃)-6 -12 -18
냉동실
저장온도 (℃)-6≤t<-12 -12≤t<-18 ≤-18
  b)단일 시험의 경우 냉동실 구분 별로 설정 가능한 범위 내에서 기준 
온도에 가장 가까운 값(단,기준온도 이하 )으로 설정한다 .
(2)온도 측정
a)냉동실 온도 측정은 김치저장실의 온도 측정 방법에 따른다 .단,
김치용기를 제거한 상태에서 온도를 측정한다 .
b)냉동 전환이 가능한 실(칸)은 모두 냉동 보관으로 설정하여 온도를 
측정한다 .단,김치저장실의 온도 설정은 김치저장온도조건의 소비
전력량 측정 시와 동일하게 한다 .
(3)시험 기간
시험 기간은 KSC9321에 따른다 .단,성에 제거 동작이 시작되는 시점은 
냉동실 기준으로 한다 .
(4)소비전력량의 결정
단일 시험 또는 두 번의 시험 (한번은 기준 온도보다 낮게 ,다른 한번은 -64-기준온도보다 높게)결과로부터 보간법을 이용하여 결정 하며, 냉동 온
도 설정이 불가능한 경우는 단일 시험의 결과로부터 결정한다 . 보간 시
험에 사용되는 두 온도 사이의 차는 4℃를 초과해서는 안 된다.
3.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등 
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
김치냉장고 2월간소비전력량
(냉동보관 운전시 포함)
김치저장실유효내용적
냉동실유효내용적
기타실유효내용적
보정유효내용적
김치저장실수
형태
문(Door)의 개수
1시간소비전력량
1시간사용시 CO2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용
(냉동보관 운전시 포함)
소비효율등급-
-
-
-
-
-
스탠드형 /뚜껑형 등
-
-
1시간소비전력량 (W h)×0.425
월간소비전력량 (kW h)×12
연간소비전력량 (kW h)×160
-0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
 2.월간소비전력량 =1일 소비전력량 ×365 /12로 산출한 값 ×1.3-65-4.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
4.1최저소비효율기준
(단위 :Wh/L)
구    분최저소비효율 기준값
2023년 5월 1일부터
보정유효내용적 300L미만 125.0
보정유효내용적 300L이상으로서 문(Door)의 
개수 3개 이하50.0
보정유효내용적 300L이상으로서 문(Door)의 
개수 4개 이상45.0
주)1.AV(보정유효내용적 )=∑{(각 실의 유효내용적 )×K(보정계수 )×F(자동제상기능 )}
 1)김치저장실 및 냉동실의 경우
K(보정계수 )=T1-Tc
T1-T2
 T1:시험시 주위온도 (25℃)
 T2:김치저장실 평균온도 (0℃)
 Tc:각 실의 평균온도 (℃)(여기에서 ,평균온도는 각 실별로 
 시료들의 평균값으로 결정함 )
 2)기타실의 경우 K=1
 3)자동제상이 있는 경우 F=1.1,자동제상이 없는 경우 F=1.0
 단,자동제상은 48시간 이내에 1회 이상을 포함하여야 함.
 4)각 실의 평균온도는 제품 출하조건으로 하여 측정하되 ,김치저장실 평균온도가 
0.5℃를 초과하는 경우에는 온도 조건을 변경하여 김치저장실 평균온도를    
0.5℃이하로 낮추어 시험함 .
 2.<삭제 >
 3.110V, 220V겸용제품의 경우 220V를 기준으로 함
 4.<삭제 >
-66-4.2소비효율등급부여기준
4.2.1소비효율등급부여지표
당해 모델의 월간소비전력량 [Wh]과 당해 모델의 보정유효내용적
(AV)[L]의 비를 소비효율등급부여 지표로 함.
R(소비효율등급부여지표 )=당해모델의 월간소비전력량 [Wh]
당해모델의 보정유효내용적 [L]
4.2.2소비효율등급부여기준
1)보정유효내용적 300L미만
R 등  급
       R < 47.0 1
47.0 ≤ R < 60.5 2
60.5 ≤ R < 82.0 3
82.0 ≤ R < 103.5 4
103.5 ≤ R < 125.0 5
2)보정유효내용적 300L이상으로서 문(Door)의 개수 3개 이하
R 등  급
       R < 34.0 1
34.0 ≤ R < 36.2 2
36.2 ≤ R < 40.8 3
40.8 ≤ R < 45.4 4
45.4 ≤ R < 50.0 5
2)보정유효내용적 300L이상으로서 문(Door)의 개수 4개 이상-67-R 등  급
       R < 28.0 1
28.0 ≤ R < 30.0 2
30.0 ≤ R < 35.0 3
35.0 ≤ R < 40.0 4
40.0 ≤ R < 45.0 5
4.3중장기 목표소비효율기준
 (단위 :Wh/L)
구         분2026년 5월 1일부터 2029년 5월 1일부터
최고 최저 최고 최저
보정유효내용적 300L 
미만45.6 100.0 44.2 96.3
보정유효내용적 300L 
이상으로서 
문(Door)의 개수 3개 
이하33.0 48.5 32.0 47.0
보정유효내용적 300L 
이상으로서 
문(Door)의 개수 4개 
이상27.2 43.7 26.3 42.3-68-4.전기냉방기
1.적용범위
KSC9306의 규정에 의한 전동기 정격소비전력의 합계가 7.5kW이하인 
에어컨디셔너로서 정격냉방능력 23kW미만인 것에 한하며 ,수냉식 ,
이동식 ,덕트접속식 구조의 것은 제외한다 .다만 ,분리형으로서 1대의 
실외기에 2대 또는 3대의 실내기를 조합한 구조인 홈 멀티형 전기냉방기는 
2대 또는 3대의 실내기중 최소한 하나의 실내기가 스탠드형 실내기인 
경우에 한해서만 적용한다 .홈 멀티형 전기냉방기는 정격냉방능력이 가장 
큰 실내기를 기준으로 소비효율등급부여기준을 정한다 .단,스탠드형 
실내기 정격냉방능력은 10kW미만으로 한정한다 .
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
KSC9306에어컨디셔너
유럽연합 (EU) Ecodesign Regulation 801/2013 (Lot 26) :Networked
standby losses ofenergy using products
ISO 16358-1 Air-cooled air conditioners and air toair heat pumps
(Testing and calculating methods for seasonal performance factors)
Part 1:Cooling seasonal performance factor
3.에너지효율 측정방법
(a)전기냉방기 및 홈 멀티형 전기냉방기의 에너지소비효율 측정방법은  
KSC9306-2017 부속서 E에 따라 시험하여 아래의 표와 같이 기록한다 .
다만 ,홈 멀티형 전기냉방기의 에너지 효율 측정 (대기전력은 제외 )은 
1대의 실외기에 2대 또는 3대의 실내기를 조합한 방법으로 측정한다 .
(b)특히 ,전기냉방기 및 홈 멀티형 전기냉방기가 가변용량인 경우 에너지
소비효율 측정을 위해서는 제품의 능력을 제어할 수 있는 장치 (소프트-69-웨어 포함 )가 요구되며 ,이를 시험기관에 제공하여야 한다 .또한 제조
업자 또는 수입업자는 최대 능력을 낼 수 있는 설정 값(압축기 주파수 
조절 값,실내 유닛 풍량 조절 값,실외유닛 풍량 조절 값,냉매팽창기구 
조절 값 또는 냉매유량 조절 값)을 시험기관에 제시하여야 한다 .(단,냉매
팽창기구 조절 값 또는 냉매유량 조절 값은 제조업자 또는 수입업자가 
전체 유량 조절 범위의 ±20%를 시험기관에 제시할 수 있으며 ,이때 
제시한 값으로 사후관리 시험도 동일하게 진행한다 .)시험기관은 제조
업자 또는 수입업자가 제시한 설정 값으로 에너지소비효율을 측정하고 
측정을 위해 사용한 최종 설정 값을 기록하여야 하며 ,제조업자 또는 
수입업자는 시험기관이 에너지소비효율 측정 시 사용한 최종 설정 값을 
시험성적서와 함께 공단에 신고해야 한다 .또한 ,사후관리 시험에서는 
공단에 신고한 최종 설정 값을 사용한다 .
(c)KSC9306-2017 부속서 E에 따라 냉방기간에너지소비효율을 산출하고 ,
필요한 시험항목 및 계수는 KSC9306-2017 부속서 E표 E.3을 적용한
다.시험기관은 에너지소비효율 산출에 사용한 항목 및 계수를 포함하
여 시험성적서를 발급한다 .또한 ,사후관리 시험에서는 공단에 신고한 
시험성적서의 항목과 계수를 사용한다 .
(d)냉방기간에너지소비효율을 산출하기위한 건물냉방부하는 외기온도 3
5℃일 때의 부하로 정격표시 냉방능력과 같은 값이며 ,여기서 홈 멀티형 
전기냉방기의 경우 정격표시냉방능력은 각 실내기의 냉방능력 표시치의 
합을 말한다 .
(e)스마트 기능에 대해서는 관련 증빙서류를 검토하고 ,기기 (부가기기 포함 )를
가동하여 어플리케이션 ,자체 디스플레이 ,제어장치 등의 스마트 기능 
구현 여부를 확인해야 한다 .
(f)홈 멀티형 전기냉방기의 경우 ,1:1조합의 압축기 주파수 조절 값은 1:2
조합 (또는 1:3조합 )의 압축기 주파수 조절 값을 기준으로 동일하게 
설정한다 .또한 1:1조합과 1:2조합 (또는 1:3조합 )모두 동일한 냉매량을 
봉입하여 시험한다 .-70-(g)시험결과는 다음의 표로 기록한다 .
구   분시험결과
1:1 조합 1:2 조합 1:3 조합
냉방표준능력 (W)
냉방표준소비전력 (W)
냉방기간총냉방능력 (kW)
냉방기간총소비전력량 (kWh)
연간소비전력량 (kWh)
냉방기간에너지소비효율 (CSPF)
소비효율등급 (R)
 (비고 )1.최소능력이 >0.5×정격표시능력일 경우 중간운전시험은 생략 가능
4.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
전기냉방기 1냉방기간에너지소비효율
정격냉방능력
냉방표준능력
냉방표준소비전력
대기전력
연간소비전력량
냉방기간월간소비전력량
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
월간에너지비용
스 마 트 기 능  구 현  여 부  및  내 용
소비효율등급-
-
-
-
-
-
연간소비전력량 /4
시간연간소비전력량×
(고정용량형 ,2단압축기형 ,가변용량형 )
(ex:연간소비전력량 1552.4kW h일경우
×=1,650W h)
1시간소비전력량 (W h)×0.425
냉방기간월간소비전력량 (kW h)×221
-
-0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
 2.홈멀티형의 경우 1:2조합 또는 1:3조합 운전시 포함
 3.연간소비전력량 =냉방기간총소비전력량 측정값 ×2.5-71-5.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
5.1.최저소비효율기준
 (단위 :W/W)
구            분최저소비효율 기준값
2021년 10월 1일부터
일      체      형 3.17
분리형정격냉방능력 4kW미만 4.50
정격냉방능력 4kW이상 10kW미만 4.40
정격냉방능력 10kW이상 17.5kW미만 4.20
정격냉방능력 17.5kW이상 23kW미만 2.89
(비고 )1.대기전력은 소비효율등급부여기준에서 5등급 기준을 적용
 2.최저소비효율기준값은 해당 소비효율등급부여지표 (R)와 비교하여 달성여부를 판단
5.2.소비효율등급부여기준
5.2.1소비효율등급부여지표
당해 모델의 냉방기간 총 냉방량과 그 때의 냉방기간 총 소비전력량의 
비인 냉방기간 에너지소비효율 (CSPF :Cooling Seasonal Performance
Factor)을 소비효율등급부여지표 (R)로 한다 .홈 멀티형은 1:1조합과 1:2조
합(또는 1:3조합 )판정값 중 하위 등급의 값으로 소비효율등급부여지표 (R)
를 적용한다 .
여기서 냉방효율 측정방법은 고정용량형 ,2단 가변형 및 가변용량형 
에어컨의 경우 KSC9306의 규정에 의하여 측정한 냉방기간 에너지
소비효율 (CSPF :Cooling Seasonal Performance Factor)을 말한다 .
-72-5.2.2소비효율등급부여기준
1)일체형인 것으로 일반제품
R대기전력
(수동대기모드 소비전력 )등  급
 4.33≤R ≤1.0W 1
4.04≤R<4.33≤1.0W 2
3.75≤R<4.04≤2.0W 3
3.46≤R<3.75≤2.0W 4
3.17≤R<3.46≤2.0W 5
2)일체형인 것으로 네트워크제품
R대기전력
(능동대기모드 소비전력 )등  급
 4.33≤R ≤3.0W 1
4.04≤R<4.33≤3.0W 2
3.75≤R<4.04≤4.0W 3
3.46≤R<3.75≤4.0W 4
3.17≤R<3.46≤5.0W 5
3)정격냉방능력 4kW미만으로서 분리형인 일반제품
R대기전력
(수동대기모드 소비전력 )등  급
 6.90≤R ≤1.0W 1
6.30≤R<6.90≤1.0W 2
5.70≤R<6.30≤2.0W 3
5.10≤R<5.70≤2.0W 4
4.50≤R<5.10≤2.0W 5
4)정격냉방능력 4kW미만으로서 분리형인 네트워크제품
R대기전력
(능동대기모드 소비전력 )등  급
 6.90≤R ≤3.0W 1
6.30≤R<6.90≤3.0W 2
5.70≤R<6.30≤4.0W 3
5.10≤R<5.70≤4.0W 4
4.50≤R<5.10≤5.0W 5-73-5)정격냉방능력 4kW이상 10kW미만으로서 분리형인 일반제품
R대기전력
(수동대기모드 소비전력 )등  급
 6.20≤R ≤1.0W 2
5.60≤R<6.20≤2.0W 3
5.00≤R<5.60≤2.0W 4
4.40≤R<5.00≤2.0W 5
6)정격냉방능력 4kW이상 10kW미만으로서 분리형인 네트워크제품
R대기전력
(능동대기모드 소비전력 )스마트기능 등 급
 7.00≤R ≤3.0W 기능 구현 1
6.20≤R<7.00≤3.0W 묻지 않음 2
5.60≤R<6.20≤4.0W 묻지 않음 3
5.00≤R<5.60≤4.0W 묻지 않음 4
4.40≤R<5.00≤5.0W 묻지 않음 5
 (비고 )
 1.스마트기능이 구현된 제품 중에서 아래의 어느 하나에 해당되는 경우에는 
자체 디스플레이에 소비전력 (kW)등을 표시하지 않을 수 있음
 (1)자체 디스플레이가 없는 제품
 (2)소비전력 (kW)등을 자체 디스플레이에 기술적으로 표시할 수 없는 
세그먼트 디스플레이 등인 제품
 (3)무선 리모컨 등 단방향 제어장치에 부착된 자체 디스플레이
7)정격냉방능력 10kW이상 17.5kW 미만으로서 분리형인 일반제품
R대기전력
(수동대기모드 소비전력 )등  급
 6.30≤R ≤1.0W 1
5.70≤R<6.30≤1.0W 2
5.20≤R<5.70≤2.0W 3
4.70≤R<5.20≤2.0W 4
4.20≤R<4.70≤2.0W 5-74-8)정격냉방능력 10kW이상 17.5kW 미만으로서 분리형인 네트워크제품
R대기전력
(능동대기모드 소비전력 )등  급
 6.30≤R ≤3.0W 1
5.70≤R<6.30≤3.0W 2
5.20≤R<5.70≤4.0W 3
4.70≤R<5.20≤4.0W 4
4.20≤R<4.70≤5.0W 5
9)정격냉방능력 17.5kW 이상 23kW미만으로서 분리형인 일반제품
R대기전력
(수동대기모드 소비전력 )등  급
 4.52≤R ≤1.0W 1
4.11≤R<4.52≤1.0W 2
3.71≤R<4.11≤2.0W 3
3.30≤R<3.71≤2.0W 4
2.89≤R<3.30≤2.0W 5
10)정격냉방능력 17.5kW 이상 23kW미만으로서 분리형인 네트워크제품
R대기전력
(능동대기모드 소비전력 )등  급
 4.52≤R ≤3.0W 1
4.11≤R<4.52≤3.0W 2
3.71≤R<4.11≤4.0W 3
3.30≤R<3.71≤4.0W 4
2.89≤R<3.30≤5.0W 5-75-5.2.3위 표의 용어는 다음과 같다 .
     일반제품 : 네트워크 기능이 없는 제품
     네트워크제품 :디지털가전제품 ,정보기기 등을 단일 프로토콜로 제어해 
각종 제품간의 원격제어 및 정보 공유를 목적으로 만들어진 제품 또는 
유⋅무선 중앙⋅개별 제어형 에어컨 .실내․외기가 통신하기 위한 
네트워크 기능이 옵션인 제품도 네트워크제품으로 본다 .다만 ,높은 
네트워크 가용 (HiNA) 기능성을 갖춘 제품의 능동대기모드 소비전력 
기준은 8.0W이하이며 ,HiNA제품은 시험기관에 증빙자료를 제출하고 
시험기관은 시험을 통하여 이를 확인하여야 한다 .
     * 높은 네트워크 가용(HiNA : High Network Availability) 기능성을 갖춘 
제품 : 라우터, 네트워크 스위치, 무선망 액세스 포인트 또는 이들을 
조합한 기능성을 내장하고 있는 제품
     수동대기모드 : 리모컨을 이용해 전원을 오프시킨 상태(단, 리모컨이 
없는 기기는 본체의 전원 스위치를 이용해 전원을 오프시킨 상태)
     능동대기모드 : 리모컨 또는 본체의 전원스위치를 이용해 전원을 오
프시킨 상태로 주기능을 수행하지 않지만 리모컨이나 내부신호 그리
고 추가적으로 음성 혹은 동작 인식기능을 포함한 외부신호를 통해 다
른 모드로 바뀔 수 있거나 네트워크 연결 및 유지를 위한 최소 수
준의 데이터를 송수신하고 있는 네트워크 상태. 
     -해당기능 :리모컨 ,내부신호 ,외부신호에 의해 주기능 활성화
(wake on)가능 
     스마트 기능 : 전기냉방기의 실외기 소비전력 또는 소비전력량 등을 
사용자가 상시 알 수 있도록 어플리케이션 (Application) 및 자체 디스
플레이를 통하여 표시하고 , 어플리케이션을 통해 원거리에서 사용자가  
대기모드로 전환할 수 있고 온도, 풍량 등의 운전기능을 제어할 수 있는 
기능. -76-     * 어플리케이션 : 스마트폰 , PDA, PC 등에 탑재되어 소비전력 또는 
소비전력량 등을 표시하고 , 원거리에서 기기의 기능을 제어할 수 
있는 소프트웨어
5.3<삭제 >
5.4중장기 목표소비효율기준
 (단위 :W/W)
구         분2024년 10월 1일부터 2027년 10월 1일부터
최고 최저 최고 최저
일체형 4.46≤R3.27≤R4.59≤R3.36≤R
분
리
형정격냉방능력 
4kW미만7.11≤R6.04≤R7.31≤R6.17≤R
정격냉방능력
4kW이상 10kW미만7.21≤R5.30≤R7.43≤R5.43≤R
정격냉방능력
10kW이상 
17.5kW미만6.49≤R4.83≤R6.68≤R4.96≤R
정격냉방능력
17.5kW이상 
23kW미만4.66≤R2.98≤R4.79≤R3.06≤R
     * R은 소비효율등급부여지표를 말함-77-5.전기세탁기
1.적용범위
 1.1일반세탁기 
KSCIEC 60456에 의한 표준세탁용량 2kg이상 25kg이하의 가정용 수직축 
자동세탁기로서 ,KSC9608의 제트식 ,임펠러식 ,교반봉식 ,교반판식 ,세탁조 
회전식 세탁기에 한한다 .
1.2드럼세탁기 
KSCIEC 60456에 의한 가정용의 수평드럼세탁기 (전열장치가 있는 것,탈수
장치 및 건조장치를 가지는 겸용 구조의 것 포함 ,무세제식 제외 )로서 ,표준
세탁용량이 2kg이상 25kg이하이면서 표준세탁 프로그램이 온수세탁이거나 
표준세탁용량이 2kg이상 5kg이하이면서 표준세탁 프로그램이 냉수세탁인 
가정용 세탁기에 한한다 .
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
KSCIEC 60456 :2015가정용 전기세탁기의 성능측정방법
KSC9608 :2013전기 세탁기
EN 60456 :2011 Clothes washing machines for household use.
Methods formeasuring the performance
유럽연합 (EU) Ecodesign Regulation 801/2013 (Lot 26):Networked
standby losses ofenergy using products
  
3.용어의 정의
이 규격에서 사용하는 주된 용어의 뜻은 다음과 같으며 그 이외의 것은 
KSCIEC 60456을 따른다 .
3.1표준 세탁 용량
KSCIEC 60456에 따른다 .-78-3.2표준 사용 수량
  규정된 세탁 프로그램이 1회 세탁 시작에서 완료될 때까지 공급되는 총 
세탁 수량(L)을 말한다.
 
 3.3자동세탁기
KSCIEC 60456에 따른다 .
3.4기본 세탁 부하
표준 오염포를 부착하지 않은 무게 보정을 위한 부하용 직물을 말하며 ,
KSCIEC 60456에 따른다 .
3.5시험 부하
기본 부하에 표준 오염포를 부착한 직물을 말하며 KS CIEC 60456에 
따른다 .
3.6표준 오염포
세탁 성능 시험을 위해 제작된 포로써 KSCIEC 60456에 따른다 .
3.7표준 세제
세탁기로 섬유질 재료나 의복 등에 묻은 오염물질을 세탁하기 위하여 
제조자가 지정한 프로그램 행정에서 투입되는 세탁용 합성세제로서 그 
성분 및 구성비는 KSCIEC 60456에 따른다 .
 3.8표준 조건
표준 조건이란 전기세탁기를 시험하는 동안 유지되어야 할 기본 조건을 
말하며 ,실내 온도는 (23±2)℃,실내 습도는 (60±20)%,공급수의 온도는 
(20±2)℃,공급 전압은 220V±2%,정격 주파수는 60Hz±1%로 정의한다 .
3.9시험 코스
시험 코스는 에너지효율 시험 시 사용하는 세탁기의 동작 코스로 표준
(Auto, Normal, 출고 시 기본 셋팅 프로그램 등)에 해당하는 것을 따르며 
적합한 모드가 없는 경우 가장 유사한 것을 적용한다 .단,일반세탁기는 
자동감지와 수동 선택 시 동일 수위일 경우 동작 코스가 동일하여야 한다 .-79-4.시험
4.1시험조건
4.1.1일반 조건
전기세탁기는 설명서와 함께 제공되어야 하며 ,측정을 시작하기 앞서 
올바르게 동작하는지 확실하게 점검해야 한다 .
4.1.2설치
전기세탁기 는 제공된 설명서에 따라 설치하여야 하며 ,각 측정을 시작할 때 
주위 온도를 측정해야 한다 .
4.1.3전기 공급
정격 주파수는 60Hz±1%로 조절해야 하며 ,정격 전압은 단상 교류 220V
±2%로 조절해야 한다 .
4.1.4공급수
표준세탁기 및 시료 세탁기의 공급수의 경도 (CaCO 3)가 80㎎/L이하인 
수돗물을 사용하며 ,급수 수온은 (20±2)℃로 하고 ,공급 수압은 시험이 
진행되는 동안 (240±50)kPa을 유지해야 한다 .
4.1.5세제
세탁 세제는 KSCIEC 60456에 규정된 표준 세제를 사용하며 세제 사용양은 
다음과 같다 .
(1)일반세탁기 시료 세제 사용량 :36g+5.3g/kg
(2)드럼세탁기 시료 세제 사용량 :36g+10.7 g/kg
(3)표준세탁기 세제 사용량
 -Cotton 20℃(일반세탁기 ):52g
 -Cotton 40℃(드럼세탁기 ):100g
(4)시료의 세제함이 없거나 작은 경우 세제 투입 방법
①세제함이 없거나 액체전용세제 세탁기인 경우
일반세탁기는 부하 적재 후 상단의 급수 낙하 지점에 세제를 골고루 
뿌리고 ,드럼세탁기는 부하 적재 전 드럼 하단에 골고루 뿌린다 .
②상기 (1)과 (2)에 기술된 세제 사용량의 투입이 불가능할 정도로 
세제함이 작은 경우
-80-일반세탁기는 세제함에 최대 적재 후,남은 세제는 급수 시 낙하 
지점에 골고루 뿌리고, 드럼세탁기는 세제함에 최대 적재 후, 남은 
세제는 급수 시 분할 투입한다 . 행정 시작 후 세제함을 열수 없는 
드럼세탁기는 세제함에 최대 적재 후 남은 세제는 부하 적재 전 드럼 
하단에 골고루 뿌린다.
  4.1.6기본 부하 및 표준 오염포
기본 부하 및 표준 오염포는 KSCIEC 60456에 규정된 것을 사용하며 
세탁 용량 (kg)별 투입 개수는 다음 표에 따른다 .단,표에 명시되지 않은 
세탁 용량을 시험해야 하는 반부하 시험시에는 투입해야 하는 시험 부하량 
보다 한 단계 낮은 부하 용량의 시험 부하를 투입한 후 부족한 무게는 
타월을 이용하여 맞춘다 (ex :표준세탁용량 6.5kg의 반부하 시험시 
3.25kg은 3.0kg부하 투입후 타월을 추가하여 3.25kg을 맞춤 ).시험시 
부하량은 시험 용량을 초과하지 않는 범위에서 가장 근접하게 맞추어 
시험한다 .
일반 세탁기의 부하량 ,적재 순서 및 적재방법은 하단의 표에 따른다 .
드럼세탁기의 경우 부하량 및 적재 순서는 하단의 표에 따르며 ,적재 
방법은 KS CIEC 60456에 따른다 .세탁용량을 맞추기 위해 추가되는 
타월의 경우 일반세탁기는 마지막 타월 투입 시 세탁조의 균형이 맞도록 
추가하고 ,드럼세탁기는 마지막 타월 투입 시 빈 공간에 추가한다 .-81-   [표 1] 일반세탁기 용량별 세탁 부하량
  
  용량
 부하표준 세탁 용량(kg)
9.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.51.0
오염포 77776655554422222
타월 23252521232323181814149411974
배갯잇 14141212121088664445432
시트 43332222222220000
  용량
 부하표준 세탁 용량(kg)
17.016.516.015.515.014.514.013.513.012.512.011.511.010.510.09.5
오염포 10101010999988887777
타월 48434345433838403833333533282828
배갯잇 27272525242422222121191918181614
시트 7776666555544444
  용량
 부하표준 세탁 용량(kg)
25.024.524.023.523.022.522.021.521.020.520.019.519.018.518.017.5
오염포 14141414131313131212121211111111
타월 68636365635858605853535553484850
배갯잇 39393737363634343333313130302828
시트 11111110101010999988887-82-[표 2]일반세탁기 용량별 세탁 부하 적재 순서 및 위치
단계적재
그룹수직축 10.09.59.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.51.0위치
1
1베갯잇 2222222211111111111앞
2 타월 3332222222222111111왼쪽
3 타월+오염포 1111111111111111111왼쪽
4 베갯잇 111111111111 뒤
5 타월+오염포 111111111111 뒤
6 시트 111111111111111 오른쪽
1
2베갯잇 22222221111111111 왼쪽
2 타월 33322222222221 11 뒤
3 타월+오염포 11111111111111 뒤
4 베갯잇 1111111111 오른쪽
5 타월+오염포 11111111 오른쪽
6 시트 111111 앞
1
3베갯잇 2222222211111111111뒤
2 타월 33322222222221 1111오른쪽
3 타월+오염포 1111111111111111111오른쪽
4 베갯잇 111111111111 앞
5 타월 111111111 앞
6 시트 111111111111111 왼쪽
1
4베갯잇 22222221111111111 오른쪽
2 타월 33322222222221 11 앞
3 타월+오염포 11111111111111 앞
4 베갯잇 1111111111 왼쪽
5 타월+오염포 111111 왼쪽
6 시트 111 뒤
1
5베갯잇 2111 1 1 왼쪽
2 타월 3312 1 앞
3 타월 1111 앞
4 베갯잇 2111 오른쪽
5 타월 11 1 뒤
6타월 (이곳
에서 개수 
조정)331695889451211333맨 위에
서 배치-83-단계적재
그룹수직축15.
515.
014.
514.
013.
513.
012.
512.
011.
511.
010.
5위치
1
1베갯잇 22222222222 앞
2 타월 33333333333왼쪽
3 타월+오염포 11111111111왼쪽
4 베갯잇 11111111111 뒤
5 타월+오염포 11111111111 뒤
6 시트 11111111111오른쪽
1
2베갯잇 22222222222왼쪽
2 타월 33333333333 뒤
3 타월+오염포 11111111111 뒤
4 베갯잇 11111111111오른쪽
5 타월+오염포 11111111111오른쪽
6 시트 11111111111 앞
1
3베갯잇 22222222222 뒤
2 타월 33333333333오른쪽
3 타월+오염포 11111111111오른쪽
4 베갯잇 11111111111 앞
5 타월 11111111111 앞
6 시트 11111111111왼쪽
1
4베갯잇 22222222222오른쪽
2 타월 33333333333 앞
3 타월+오염포 11111111111 앞
4 베갯잇 11111111111왼쪽
5 타월+오염포 11111111111왼쪽
6 시트 11111111111 뒤
1
5베갯잇 22222222222 앞
2 타월 3333333333 왼쪽
3 타월 1111111111 왼쪽
4 베갯잇 111111111 뒤
5 타월+오염포 111111111 뒤
6 시트 11111111 오른쪽
1
6베갯잇 2222222 왼쪽
2 타월 333333 뒤
3 타월 111111 뒤
4 베갯잇 11111 오른쪽
5 타월+오염포 11111 오른쪽
6 시트 1111 앞
1
7베갯잇 222 뒤
2 타월 33 오른쪽
3 타월 11 오른쪽
4 베갯잇 1 앞
5 타월+오염포 1 앞
6 시트 왼쪽
1
8베갯잇 22222222222
[표 3] 
참조2 타월 33333333333
3 타월 11111111111
4 베갯잇 22222222222
5 타월 11111111111
6타월 (이곳에
서 개수 조정)54335433543-84-단계적재
그룹수직축 20.0 19.5 19.0 18.5 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 위치
1
1베갯잇 2 2 2 2 2 2 2 2 2 앞
2 타월 3 3 3 3 3 3 3 3 3 왼쪽
3 타월+오염포 1 1 1 1 1 1 1 1 1 왼쪽
4 베갯잇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 뒤
5 타월+오염포 1 1 1 1 1 1 1 1 1 뒤
6 시트 1 1 1 1 1 1 1 1 1오른쪽
1
2베갯잇 2 2 2 2 2 2 2 2 2 왼쪽
2 타월 3 3 3 3 3 3 3 3 3 뒤
3 타월+오염포 1 1 1 1 1 1 1 1 1 뒤
4 베갯잇 1 1 1 1 1 1 1 1 1오른쪽
5 타월+오염포 1 1 1 1 1 1 1 1 1오른쪽
6 시트 1 1 1 1 1 1 1 1 1 앞
1
3베갯잇 2 2 2 2 2 2 2 2 2 뒤
2 타월 3 3 3 3 3 3 3 3 3오른쪽
3 타월+오염포 1 1 1 1 1 1 1 1 1오른쪽
4 베갯잇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 앞
5 타월 1 1 1 1 1 1 1 1 1 앞
6 시트 1 1 1 1 1 1 1 1 1 왼쪽
1
4베갯잇 2 2 2 2 2 2 2 2 2오른쪽
2 타월 3 3 3 3 3 3 3 3 3 앞
3 타월+오염포 1 1 1 1 1 1 1 1 1 앞
4 베갯잇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 왼쪽
5 타월+오염포 1 1 1 1 1 1 1 1 1 왼쪽
6 시트 1 1 1 1 1 1 1 1 1 뒤
1
5베갯잇 2 2 2 2 2 2 2 2 2 앞
2 타월 3 3 3 3 3 3 3 3 3 왼쪽
3 타월 1 1 1 1 1 1 1 1 1 왼쪽
4 베갯잇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 뒤
5 타월+오염포 1 1 1 1 1 1 1 1 1 뒤
6 시트 1 1 1 1 1 1 1 1 1오른쪽
1
6베갯잇 2 2 2 2 2 2 2 2 2 왼쪽
2 타월 3 3 3 3 3 3 3 3 3 뒤
3 타월 1 1 1 1 1 1 1 1 1 뒤
4 베갯잇 1 1 1 1 1 1 1 1 1오른쪽
5 타월+오염포 1 1 1 1 1 1 1 1 1오른쪽
6 시트 1 1 1 1 1 1 1 1 1 앞
1
7베갯잇 2 2 2 2 2 2 2 2 2 뒤
2 타월 3 3 3 3 3 3 3 3 3오른쪽
3 타월 1 1 1 1 1 1 1 1 1오른쪽
4 베갯잇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 앞
5 타월+오염포 1 1 1 1 1 1 1 1 1 앞
6 시트 1 1 1 1 1 1 1 1 1 왼쪽
1
8베갯잇 2 2 2 2 2 2 2 2 오른쪽
2 타월 3 3 3 3 3 3 3 앞
3 타월 1 1 1 1 1 1 1 앞
4 베갯잇 1 1 1 1 1 1 왼쪽
5 타월+오염포 1 1 1 1 1 1 왼쪽
6 시트 1 1 1 1 1 뒤
1
9베갯잇 2 2 2 2 앞
2 타월 3 3 3 왼쪽
3 타월 1 1 1 왼쪽
4 베갯잇 1 1 뒤
5 타월+오염포 1 1 뒤
6 시트 1 오른쪽
1
10베갯잇 2 2 2 2 2 2 2 2 2
[표 3] 
참조2 타월 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 타월 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 베갯잇 2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 타월 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6타월 (이곳에
서 개수 조
정)3 5 4 3 3 5 4 3 3-85-단계적재
그룹수직축 25.024.524.023.523.022.522.021.521.020.5 위치
1
1베갯잇 2222222222 앞
2 타월 3333333333왼쪽
3 타월+오염포 1111111111왼쪽
4 베갯잇 1111111111 뒤
5 타월+오염포 1111111111 뒤
6 시트 1111111111오른쪽
1
2베갯잇 2222222222왼쪽
2 타월 3333333333 뒤
3 타월+오염포 1111111111 뒤
4 베갯잇 1111111111오른쪽
5 타월+오염포 1111111111오른쪽
6 시트 1111111111 앞
1
3베갯잇 2222222222 뒤
2 타월 3333333333오른쪽
3 타월+오염포 1111111111오른쪽
4 베갯잇 1111111111 앞
5 타월 1111111111 앞
6 시트 1111111111왼쪽
1
4베갯잇 2222222222오른쪽
2 타월 3333333333 앞
3 타월+오염포 1111111111 앞
4 베갯잇 1111111111왼쪽
5 타월+오염포 1111111111왼쪽
6 시트 1111111111 뒤
1
5베갯잇 2222222222 앞
2 타월 3333333333왼쪽
3 타월 1111111111왼쪽
4 베갯잇 1111111111 뒤
5 타월+오염포 1111111111 뒤
6 시트 1111111111오른쪽
1
6베갯잇 2222222222왼쪽
2 타월 3333333333 뒤
3 타월 1111111111 뒤
4 베갯잇 1111111111오른쪽
5 타월+오염포 1111111111오른쪽
6 시트 1111111111 앞
1
7베갯잇 2222222222 뒤
2 타월 3333333333오른쪽
3 타월 1111111111오른쪽
4 베갯잇 1111111111 앞
5 타월+오염포 1111111111 앞
6 시트 1111111111왼쪽
1
8베갯잇 2222222222오른쪽
2 타월 3333333333 앞
3 타월 1111111111 앞
4 베갯잇 1111111111왼쪽
5 타월+오염포 1111111111왼쪽
6 시트 1111111111 뒤
1
9베갯잇 2222222222 앞
2 타월 3333333333왼쪽
3 타월 1111111111왼쪽
4 베갯잇 1111111111 뒤
5 타월+오염포 1111111111 뒤
6 시트 1111111111오른쪽
1
10베갯잇 2222222222왼쪽
2 타월 333333333 뒤
3 타월 111111111 뒤
4 베갯잇 11111111 오른쪽
5 타월+오염포 11111111 오른쪽
6 시트 1111111 앞-86-<일반세탁기 20.5~25.0 kg적재 순서 및 위치 계속 >
단계적재
그룹수직축 25.024.524.023.523.022.522.021.521.020.5 위치
1
11베갯잇 222222 뒤
2 타월 33333 오른쪽
3 타월 11111 오른쪽
4 베갯잇 1111 앞
5 타월+오염포 1111 앞
6 시트 111 왼쪽
1
12베갯잇 22 오른쪽
2 타월 3 앞
3 타월 1 앞
4 베갯잇 왼쪽
5 타월+오염포 왼쪽
6 시트 뒤
1
13베갯잇 2222222222
[표 3] 
참조2 타월 3333333333
3 타월 1111111111
4 베갯잇 2222222222
5 타월 1111111111
6타월 (이곳에서 
개수 조정)4335433543
  
[표 3]세탁용량 10.0 kg초과 일반세탁기의 마지막 그룹 적재 위치 
단계적재
그룹수직축 적재 수량 위치
1
마지
막
적재 
그룹베갯잇 2 직전 부하 적재 위치에서 반시계방향 90도 위치에 적재
2 타월 3 1단계(베갯잇) 적재 위치에서 반시계방향 90도 위치에 적재
3 타월 1 2단계(타월)과 동일 위치에 적재
4 베갯잇 2 3단계(타월) 적재 위치에서 반시계방향 90도 위치에 적재
5 타월 1 4단계(베갯잇) 적재 위치에서 반시계방향 90도 위치에 적재
6타월 (이곳에서 
개수 조정)1~9 맨 위에서 배치
 
 -87-[표 4]드럼세탁기 용량별 세탁 부하량
    
  용량
 부하표준 세탁 용량(kg)
9.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.51.0
오염포 88777766554333222
타월 23252521232323181814149511974
배갯잇 14141212121088664445432
시트 43332222222220000
  용량
 부하표준 세탁 용량(kg)
17.016.516.015.515.014.514.013.513.012.512.011.511.010.510.09.5
오염포 1010109999888888888
타월 47474742423838353137353330302727
배갯잇 30282626242422212122212019171614
시트 6666666664444444
  용량
 부하표준 세탁 용량(kg)
25.024.524.023.523.022.522.021.521.020.520.019.519.018.518.017.5
오염포 13131313131212121212121111111110
타월 69646459576461595754525247474743
배갯잇 41413939383938373635343232333131
시트 101010101088888888777-88-[표 5]드럼세탁기 용량별 세탁 부하 적재 순서
   부하
순서구 분10.09.59.08.58.07.57.06.56.05.55.04.54.03.53.02.52.01.51.0
1 베갯잇 2222222211111111111
2 타월 4444444443323212221
3타월+오염포 1111111111111111111
4 베갯잇 2222222111
5타월+오염포 1111111111
6 시트 111111111111111
7타월+오염포 111111 1
8 베갯잇 222211111111111111
9타월+오염포 1111111
10 타월 33233233322221 11
11타월+오염포 111111
12 시트 111111
13타월+오염포 11
14 베갯잇 211111111111 1
15타월+오염포 11 11 11 11
16 타월 442231223231 211
17 베갯잇 211111111111
18타월+오염포 11
19 시트 111
20타월+오염포 111111
21 타월 3323323332222 11
22타월+오염포 1111111
23 베갯잇 22221111111111111
24 타월 111111 1
25 시트 111111111111111
26타월+오염포 1111111111
27 베갯잇 2222222111
28타월+오염포 11111111111111111
29 타월 4444444443323212221
30 베갯잇 2222222211111111111-89-   부하
순서구 분 17.016.516.015.515.014.514.013.513.012.512.011.511.010.5
1 베갯잇 22222222222222
2 타월 44444444444444
3 타월+오염포 11111111111111
4 베갯잇 22222222222222
5 시트 11111111111111
6 타월+오염포 11111111111111
7 베갯잇 22222222222222
8 타월 44444444444444
9 타월+오염포 11111111111111
10 시트 11111111111111
11 타월+오염포 1
12 베갯잇 33333333333332
13 타월 44444444444444
14 베갯잇 22222222222222
15 타월+오염포 11111111111111
16 시트 11111111111111
17 타월+오염포 1111
18 타월 44444445554444
19 베갯잇 22222222222222
20 타월+오염포 11111111111111
21 시트 11111111111111
22 베갯잇 22222222222222
23 타월+오염포 11111111111111
24 타월 44444444444444
25 베갯잇 55444443333332
26 타월 4443323212221
27 타월+오염포 1111111111111
28 베갯잇 2111
29 시트 111111111
30 베갯잇 111111111111
31 타월+오염포 1
32 타월 44433321 11
33 베갯잇 111111 1
34 타월+오염포 111 11 111
35 타월 223231 211
36 베갯잇 111111
37 타월 3332222 11
38 타월+오염포 1111111
39 베갯잇 11111111111
40 시트 111111111
41 타월+오염포 1111
42 베갯잇 2111
43 타월 44332123122212
44베갯잇 22111111111111-90-   부하
순서구 분 25.024.524.023.523.022.522.021.521.020.520.019.519.018.518.017.5
1 베갯잇 2222222222222222
2 타월 4444444444444444
3 타월+오염포 1111111111111111
4 베갯잇 2222222222222222
5 시트 1111111111111111
6 타월+오염포 1111111111111111
7 베갯잇 2222222222222222
8 타월 4444444444444444
9 타월+오염포 1111111111111111
10 시트 1111111111111111
11 베갯잇 3333333333333333
12 타월 4444444444444444
13 베갯잇 2222222222222222
14 타월+오염포 1111111111111111
15 시트 1111111111111111
16 타월 4444444444444444
17 베갯잇 2222222222222222
18 타월+오염포 1111111111111111
19 시트 1111111111111111
20 베갯잇 2222222222222222
21 타월+오염포 1111111
22 타월 5555555554444444
23 베갯잇 4444444444444555
24 타월 4444444444444444
25 타월+오염포 1111111111111111
26 베갯잇 2222222222222222
27 시트 1111111111111111
28 타월+오염포 11 11111 1
29 베갯잇 2222222222222211
30 타월 5554454444453543
31 타월+오염포 1111111111111111
32 시트 1111111111111111
33 베갯잇 3333333333211111
34 타월+오염포 11
35 타월 4444444444443231
36 베갯잇 2222222222311111
37 타월+오염포 11111111111
38 시트 1111111111111
39 타월+오염포 11111
40 타월 4444444444442332
41 베갯잇 2222222222233322
42 타월+오염포 111111111111
43 시트 1111111111111111
44 타월+오염포 1111
45 베갯잇 2222222222222222
46 타월+오염포 111111111111
47 타월 4444444444444223
48 베갯잇 4443333332222222
49 타월 323212221
50 타월+오염포 111111111
51 시트 11111
52 베갯잇 11111111
53 타월 33 11
54 베갯잇 11 1
55 타월+오염포 111111
56 타월 31 211
57 베갯잇 11
58 타월 222 11
59 타월+오염포 111
60 베갯잇 1111111
61 시트 11111
62 타월 3143243332
63베갯잇 1112111111-91-4.2계측장치
4.2.1온도계
KSCIEC 60456, 5.5.2에 따른다 .
4.2.2전기계기
전력량계는 최소 측정단위가 1Wh이하이어야 하며 ,측정오차는 측정값의 
1%이내 이어야 한다 .전압계는 측정오차가 측정값의 1%이내 이어야 한다 .
4.2.3수량계
KSCIEC 60456, 5.5.2에 따른다 .
4.2.4수압계
KSCIEC 60456, 5.5.2에 따른다 .
4.2.5세탁물 중량계
KSCIEC 60456, 5.5.2에 따른다 .
4.2.6분광광도계 또는 사진색도계
파장대역이 20nm이하 간격으로 구분하여 측정 가능하여야 하며 ,400～
700nm범위의 표면반사율 값 측정이 가능하여야 한다 .매 측정시 교정이 
가능하도록 자체 교정 (Calibration) 기능이 있어야 한다 .
4.3성능 시험
성능 시험은 세탁 성능,탈수 성능,소비전력량 ,물소비량 ,대기전력에 대하여 수행한다 .
4.3.1세탁 성능 시험
a)세탁 성능은 전술한 시험조건 하에서 시험을 수행한다 .
b)세탁부하 및 오염포 투입 수량 및 방법은 4.1.6에 따른다 .
c)시료의 시험 코스는 표준 (Auto, Normal, 출고시 기본 셋팅 프로그램등 )
에 해당하는 것을 따르며 적합한 모드가 없는 경우 가장 유사한 것을 
적용한다 .기타 조건은 사용설명서에 따라 시험한다 .시험 코스는 시험 
성적서에 기재하여야 한다 .
d)시험 시 수위
①수위 선택이 가능하며 ,수위 자동감지 기능이 있는 경우
 -최대부하 시험 시 수위는 최대로 한다 .-92-    -반부하 시험 시 수위는 의뢰자 제시가 있는 경우 의뢰자가 제시한 수위로 
시험하고 ,의뢰자 제시가 없을 경우 자동으로 인식되는 수위로 시험한다 .
단,반부하 투입 후 자동으로 감지되는 수위와 의뢰자 제시 수위가 2단계 
이상 차이나는 경우,의뢰자와 협의하여 자동감지 수위와의 차이가 1단계 
이하가 되도록 반부하 수위를 수동 선택하여 시험한다 .
②수위 선택이 가능하지만 ,수위 자동감지 기능이 없는 경우
 -최대부하 시험 시 수위는 최대로 한다 .
 -반부하 시험 시 수위는 의뢰자가 제시한 수위로 시험한다 .
③수위 선택이 불가능한 경우
 -최대부하 및 반부하 시험 시 별도 수위 설정 없이 시험한다 .
④반부하 시험 2회는 동일 수위로 진행해야 하며 ,해당 수위는 시험 
성적서에 기재하고 사후관리 시험 시 이를 기준으로 시험한다 .
e)표준세탁기는 KSCIEC 60456에 정의된 세탁기로써 세탁부하량 5㎏을 
드럼세탁기와 동일한 부하 구성과 적재 방법으로 투입한다 .
일반세탁기의 세탁성능 시험 시 표준세탁기는 COTTON 20℃프로그램을 
선택하고 ,드럼세탁기의 세탁성능 시험 시 표준세탁기는 COTTON
40℃프로그램을 선택하여 3회씩 시험한 후 표준세탁기 오염포의 
반사율을 구한다 .
f)세탁 프로그램 종료 후,모든 오염포는 완전히 건조시키고 표면의 번들거림이 
생기지 않도록 두장의 천 사이에 넣어 다리미 등을 사용해 다림질한다 .
g)오염포는 같은 종류의 오염포 5겹을 겹쳐 반사율을 측정하며 각각의 
오염포는 [그림 1]과 같이 앞․뒤에서 2번씩 측정하여 총 4회 측정한 
반사율 값을 얻는다 .
 ● ◯ ● 전면
◯ ● ◯ 후면
 [그림 1]반사율 측정위치
-93-h)5가지 각각의 오염포 마다 다음의 산출 식에 의해 결과를 얻게 된다 .
xni
in
x
==å
1
 xi=오염포 각각의 반사율 값
 n=사용된 오염포 수
1회 시험 당 얻어진 각각 오염포의 반사율 값의 합 C를 산출한다 .
 Cx=å
모든 시험의 5가지 각 오염포의 반사율값 합의 평균 (C)을 산출한다 .
CC
kk
=å
1
 k=시험 횟수
i)시료 세탁기와 표준 세탁기 간의 세탁비 (q)는 다음과 같이 산출한다 .
qtest
refC
C=
j)세탁 성능은 세탁비가 일반세탁기 0.88,드럼세탁기 0.90,냉수세탁 
드럼세탁기 0.65이상이어야 한다 .
4.3.2탈수성능 시험
a)탈수성능은 전술한 “4.3.1세탁 성능 시험”과 병행해서 시험을 수행할 수 있다.
b)탈수성능을 측정하기 위한 탈수성능 (%)은 아래와 같이 구한다 .
 탈수성능 (%)MMrM×
여기에서 M:건조 세탁부하의 중량
 Mr:탈수 후 세탁부하의 중량
c)탈수성능은 일반세탁기 125%,드럼세탁기 150%이하이어야 한다 .
4.3.3소비전력량 시험
a)소비전력량 시험은 “4.3.1세탁성능시험 ”조건에서 표준세탁용량 1회,
반부하 2회를 실시하며 ,각각의 사이클이 완전히 끝날 때까지 전기적 
에너지의 소비전력의 누계치 (Ee)를 측정하며 단위는 [Wh]로 표시한다 .-94-  b)소비전력량은 소수 첫째 자리까지 나타낸다 .
c)보정값
세탁기의 공급수가 정확히 20℃가 아닌 경우 드럼세탁기의 세탁수에 
한해 ,다음 식에 의해 보정값을 구한다 .
               ×
         Ec: 공급수 보정 계수, kWh
       tc: 전기세탁기 공급수 온도, 18∼22℃
       Qc: 측정한 공급 세탁 수량, L
   d)측정한 소비전력량과 보정값을 합하여 총 소비전력량 (Et)을 구한다 .
                     Et=Ee+Ec
                         
   4.3.4물 소비량 시험
 a)물 소비량 시험은 “4.3.1세탁성능시험 ”조건에서 일회 사이클이 완전히 
끝날 때까지 세탁수의 소비 누계치를 측정하며 ,단위는 L로 표시한다 .
 b)1kg당 물사용량 [L/kg]을 계산할 때에는 표준세탁용량 시험시 (총 
사용수량 [L]/표준세탁용량 )으로 계산하며 ,반부하 시험시에는 (총 
사용수량 [L]/(표준세탁용량 /2))로 계산한다 .
 C)물 소비량은 소수 첫째 자리까지 나타낸다 .
   4.3.5대기전력 시험
대기전력은 KSCIEC 62301에 따라 시험한다 .
5.소비효율 산출방법
a)시험결과는 다음의 표로 기록한다 .
[표 6]전기세탁기 성능시험 기록표-95-시료시험
회수세탁비탈수
성능
(%)건조한
세탁물 무게
[kg]탈수 후 세탁
물 무게
[kg]소비
전력량
[Wh]물
소비량 
[L]대기
전력
[W]
11 (표준세탁용량 )
2 (반부하)
3 (반부하)
평균
21 (표준세탁용량 )
2 (반부하)
3 (반부하)
평균
평균
   b)시험 시료는 모델 당 2대로 하며 각각 3회씩 시험 (표준세탁용량 1회,
반부하 2회)한다 .
c)소비효율등급부여지표 (R)의 산정 식은 다음과 같다 .
R1(소비효율등급부여지표 ) =  1회 세탁시 소비전력량 [Wh]
표준세탁용량 [kg]
R2(소비효율등급부여지표 ) =  1회 세탁시 소비전력량 [Wh]
표준세탁용량 /2[kg]
R3(소비효율등급부여지표 ) =  1회 세탁시 소비전력량 [Wh]
표준세탁용량 /2[kg]
R(소비효율등급부여지표 ) =  R1 + R2 + R3
3
6.표시사항 및 표시방법
제품표시는 다음의 사항을 포함하여 표시하여야 하며 ,부착위치는 해당
제품의 뒷면 또는 측면으로 소비자가 보기 쉬운 곳이어야 한다.다만,소비
효율표시 라벨 ,KS규격 및 기타 인증 등에서 규정하는 표시와 중복되는 
항목은 제외할 수 있다.-96-    a)모델명 
 b)표준 세탁 용량
 c)정격 전압 (V)
 d)소비전력량 (kWh)
 e)제조자명 또는 그 약호
 f)제품의 크기 및 중량 
 g)기타 제품 서비스와 관련된 주소 및 전화번호
7.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등 
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO2배출량, 연간
에너지비용 환산기준불합격
허용개수
 일반세탁기 21kg당소비전력량
탈수성능
세탁비
표준세탁용량
1회세탁소비전력량
1회세탁시간
1회세탁물사용량
1kg당1회세탁물사용량
대기전력
1회세탁시CO2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용
소비효율등급  -
125 % 이하
0.88 이상
-
-
-
-
-
-
1회세탁소비전력량 (Wh)×0.425
1회세탁소비전력량 (Wh)×210
연간소비전력량 (kWh)×160
-0-97-구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO2배출량, 연간
에너지비용 환산기준불합격
허용개수
 드럼세탁기 21kg당소비전력량
탈수성능
세탁비(온수세탁 )
세탁비(냉수세탁 )
표준세탁용량
1회세탁소비전력량
1회세탁시간
1회세탁물사용량
1kg당1회세탁물사용량
대기전력
1회세탁시CO2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용
소비효율등급  -
150 % 이하
0.90 이상
0.65 이상
-
-
-
-
-
-
1회세탁소비전력량 (Wh)×0.425
1회세탁소비전력량 (Wh)×210
연간소비전력량 (kWh)×160
-0
(비고) 1. 측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2] (측정항목의 단위, 
환산기준 등)을 적용한다 . -98-8.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
8.1일반세탁기
8.1.1최저소비효율기준
 (단위 :Wh/kg)
구    분최대소비전력량기준
2022년 11월 
1일부터
일반세탁기    표준세탁용량 2.0 이상부터 8.0kg 이하까지 39.8
 표준세탁용량 8.0 초과부터 13.0kg 이하까지 27.2
 표준세탁용량 13.0 초과부터 25.0kg 이하까지 16.5
8.1.2소비효율등급부여기준
a)소비효율등급부여지표
1회 세탁 (표준코스 )가능한 표준세탁용량 (㎏)및 “표준세탁용량 /2”의 
세탁에 소비되는 전기에너지 사용량 (Wh)의 비율인 1kg당 소비전력량을 
소비효율등급부여지표로 함
      R1(소비효율등급부여지표 ) =  1회 세탁시 소비전력량 [Wh]
표준세탁용량 [kg]
      R2(소비효율등급부여지표 ) =  1회 세탁시 소비전력량 [Wh]
표준세탁용량 /2[kg]
      R3(소비효율등급부여지표 ) =  1회 세탁시 소비전력량 [Wh]
표준세탁용량 /2[kg]
      R(소비효율등급부여지표 ) =  R1 + R2 + R3
3-99-  b)소비효율등급부여기준
1)표준세탁용량 2.0이상부터 8.0kg이하까지 일반제품
     R 대기전력1kg당
1회세탁
물사용량세탁비 등급
       R ≤ 23.1 ≤0.5W30.0L/㎏
이하0.99
이상1
       R ≤ 28.4 ≤0.5W35.0L/㎏
이하0.90
이상2
       R ≤ 32.2 ≤1.0W 40.0L/㎏
이하0.88
이상3
32.2 < R ≤ 36.0 ≤1.0W 4
36.0 < R ≤ 39.8 ≤1.5W 묻지 않음 5
2)표준세탁용량 2.0이상부터 8.0kg이하까지 네트워크제품
     R 대기전력1kg당
1회세탁
물사용량세탁비 등급
       R ≤ 23.1≤0.5W (오프모드 )
≤2.0W (능동대기모드 )30.0L/㎏
이하0.99
이상1
       R ≤ 28.4≤0.5W (오프모드 )
≤2.0W (능동대기모드 )35.0L/㎏
이하0.90
이상2
       R ≤ 32.2≤1.0W (오프모드 )
≤3.0W (능동대기모드 )40.0L/㎏
이하 0.88
이상3
32.2 < R ≤ 36.0≤1.0W (오프모드 )
≤3.0W (능동대기모드 )4
36.0 < R ≤ 39.8≤1.5W (오프모드 )
≤4.0W (능동대기모드 )묻지 않음 5
3)표준세탁용량 8.0초과부터 13.0kg이하까지 일반제품
     R 대기전력1kg당
1회세탁
물사용량세탁비 등급
       R ≤ 12.0 ≤0.5W20.0L/㎏
이하0.99
이상1
       R ≤ 15.8 ≤0.5W27.0L/㎏
이하0.90
이상2
       R ≤ 19.6 ≤1.0W 34.0L/㎏
이하0.88
이상3
19.6 < R ≤ 23.4 ≤1.0W 4
23.4 < R ≤ 27.2 ≤1.5W 묻지 않음 5-100-4)표준세탁용량 8.0초과부터 13.0kg이하까지 네트워크제품
     R 대기전력1kg당
1회세탁
물사용량세탁비 등급
       R ≤ 12.0≤0.5W (오프모드 )
≤2.0W (능동대기모드 )20.0L/㎏
이하0.99
이상1
       R ≤ 15.8≤0.5W (오프모드 )
≤2.0W (능동대기모드 )27.0L/㎏
이하0.90
이상2
       R ≤ 19.6≤1.0W (오프모드 )
≤3.0W (능동대기모드 )34.0L/㎏
이하 0.88
이상3
19.6 < R ≤ 23.4≤1.0W (오프모드 )
≤3.0W (능동대기모드 )4
23.4 < R ≤ 27.2≤1.5W (오프모드 )
≤4.0W (능동대기모드 )묻지 않음 5
5)표준세탁용량 13.0초과부터 25.0kg이하까지 일반제품
     R 대기전력1kg당
1회세탁
물사용량세탁비 등급
      R ≤ 8.5 ≤0.5W20.0L/㎏
이하0.99
이상1
      R ≤ 9.3 ≤0.5W23.0L/㎏
이하0.90
이상2
       R ≤ 11.7 ≤1.0W 30.0L/㎏
이하0.88
이상3
11.7 < R ≤ 13.6 ≤1.0W 4
13.6 < R ≤ 16.5 ≤1.5W 묻지 않음 5
6)표준세탁용량 13.0초과부터 25.0kg이하까지 네트워크제품
     R 대기전력1kg당
1회세탁
물사용량세탁비 등급
      R ≤ 8.5≤0.5W (오프모드 )
≤2.0W (능동대기모드 )20.0L/㎏
이하0.99
이상1
      R ≤ 9.3≤0.5W (오프모드 )
≤2.0W (능동대기모드 )23.0L/㎏
이하0.90
이상2
       R ≤ 11.7≤1.0W (오프모드 )
≤3.0W (능동대기모드 )30.0L/㎏
이하 0.88
이상3
11.7 < R ≤ 13.6≤1.0W (오프모드 )
≤3.0W (능동대기모드 )4
13.6 < R ≤ 16.5≤1.5W (오프모드 )
≤4.0W (능동대기모드 )묻지 않음 5
  -101-8.2드럼세탁기
8.2.1최저소비효율기준
 (단위 :Wh/kg)
  구    분최대소비전력량기준
2022년 11월 1일부터
 표준세탁용량 2.0kg 이상부터 5.0kg 이하까지 (냉수세탁) 19.4
 표준세탁용량 2.0kg 이상부터 8.0kg 이하까지 114.5
 표준세탁용량 8.0kg 초과부터 13.0kg 이하까지 90.0
 표준세탁용량 13.0kg 초과부터 25.0kg 이하까지 77.7
 8.2.2소비효율등급부여기준
a)소비효율등급부여지표
1회 세탁 (표준코스 )가능한 표준세탁용량 (㎏)및 “표준세탁용량 /2”의 세탁에 
소비되는 전기에너지 사용량 (Wh)의 비율인 1kg당 소비전력량을 소비
효율등급부여지표로 함.
     R1(소비효율등급부여지표 ) =  1회 세탁시 소비전력량 [Wh]
표준세탁용량 [kg]
     R2(소비효율등급부여지표 ) =  1회 세탁시 소비전력량 [Wh]
표준세탁용량 /2[kg]
     R3(소비효율등급부여지표 ) =  1회 세탁시 소비전력량 [Wh]
표준세탁용량 /2[kg]
     R(소비효율등급부여지표 ) =  R1 + R2 + R3
3-102-  b)소비효율등급부여기준
1)표준세탁용량 2.0kg이상부터 5.0kg이하까지 일반제품 (냉수세탁 )
    R 대기전력1kg당
1회세탁
물사용량세탁비 등급
      R ≤ 7.8 ≤0.5W10.0 L/㎏
이하0.85 이상1
      R ≤ 9.8 ≤0.5W20.0 L/㎏
이하0.80 이상2
       R ≤ 12.8 ≤1.0W 30.0 L/㎏
이하0.65 이상3
12.8 < R ≤ 14.8 ≤1.0W 0.65 이상4
14.8 < R ≤ 19.4 ≤1.5W 묻지 않음0.65 이상5
2)표준세탁용량 2.0kg이상부터 5.0kg이하까지 네트워크제품 (냉수세탁 )
    R 대기전력1kg당
1회세탁
물사용량세탁비 등급
      R ≤ 7.8≤0.5W (오프모드 )
≤2.0W (능동대기모드 )10.0 L/㎏
이하0.85 이상1
      R ≤ 9.8≤0.5W (오프모드 )
≤2.0W (능동대기모드 )20.0 L/㎏
이하0.80 이상2
       R ≤ 12.8≤1.0W (오프모드 )
≤3.0W (능동대기모드 )30.0 L/㎏
이하0.65 이상3
12.8 < R ≤ 14.8≤1.0W (오프모드 )
≤3.0W (능동대기모드 )0.65 이상4
14.8 < R ≤ 19.4≤1.5W (오프모드 )
≤4.0W (능동대기모드 )묻지 않음0.65 이상5
3)표준세탁용량 2.0kg이상부터 8.0kg이하까지 일반제품
    R 대기전력1kg당
1회세탁
물사용량세탁비 등급
      R ≤ 75.0 ≤0.5W10.0L/㎏
이하0.99 이상1
      R ≤ 84.8 ≤0.5W14.0L/㎏
이하0.95 이상2
      R ≤ 94.6 ≤1.0W 18.0L/㎏
이하0.90 이상3
 94.6 < R ≤ 104.4 ≤1.0W 0.90 이상4
104.4 < R ≤ 114.5 ≤1.5W 묻지 않음0.90 이상5-103-4)표준세탁용량 2.0kg이상부터 8.0kg이하까지 네트워크제품
    R 대기전력1kg당
1회세탁
물사용량세탁비 등급
      R ≤ 75.0≤0.5W (오프모드)
≤2.0W (능동대기모드 )10.0L/㎏
이하0.99 이상1
      R ≤ 84.8≤0.5W (오프모드)
≤2.0W (능동대기모드 )14.0L/㎏
이하0.95 이상2
      R ≤ 94.6≤1.0W (오프모드)
≤3.0W (능동대기모드 )18.0L/㎏
이하0.90 이상3
 94.6 < R ≤ 104.4≤1.0W (오프모드)
≤3.0W (능동대기모드 )0.90 이상4
104.4 < R ≤ 114.5≤1.5W (오프모드)
≤4.0W (능동대기모드 )묻지 않음0.90 이상5
5)표준세탁용량 8.0kg초과부터 13.0kg이하까지 일반제품
    R 대기전력1kg당
1회세탁
물사용량세탁비 등급
      R ≤ 53.5 ≤0.5W10.0L/㎏
이하0.99 이상1
      R ≤ 59.5 ≤0.5W12.0L/㎏
이하0.95 이상2
      R ≤ 68.5 ≤1.0W 15.0L/㎏
이하0.90 이상3
68.5 < R ≤ 77.5 ≤1.0W 0.90 이상4
77.5 < R ≤ 90.0 ≤1.5W 묻지 않음0.90 이상5
6)표준세탁용량 8.0kg초과부터 13.0kg이하까지 네트워크제품
    R 대기전력1kg당
1회세탁
물사용량세탁비 등급
      R ≤ 53.5≤0.5W (오프모드)
≤2.0W (능동대기모드 )10.0L/㎏
이하0.99 이상1
      R ≤ 59.5≤0.5W (오프모드)
≤2.0W (능동대기모드 )12.0L/㎏
이하0.95 이상2
      R ≤ 68.5≤1.0W (오프모드)
≤3.0W (능동대기모드 )15.0L/㎏
이하0.90 이상3
68.5 < R ≤ 77.5≤1.0W (오프모드)
≤3.0W (능동대기모드 )0.90 이상4
77.5 < R ≤ 90.0≤1.5W (오프모드)
≤4.0W (능동대기모드 )묻지 않음0.90 이상5-104-7)표준세탁용량 13.0kg초과부터 25.0kg이하까지 일반제품
     R 대기전력1kg당
1회세탁
물사용량세탁비 등급
      R ≤ 45.8 ≤0.5W10.0L/㎏ 
이하0.99 이상1
      R ≤ 49.3 ≤0.5W12.0L/㎏ 
이하0.95 이상2
      R ≤ 58.8 ≤1.0W 15.0L/㎏ 
이하0.90 이상3
58.8 < R ≤ 68.2 ≤1.0W 0.90 이상4
68.2 < R ≤ 77.7 ≤1.5W 묻지 않음0.90 이상5
8)표준세탁용량 13.0kg초과부터 25.0kg이하까지 네트워크제품
     R 대기전력1kg당
1회세탁
물사용량세탁비 등급
      R ≤ 45.8≤0.5W (오프모드 )
≤2.0W (능동대기모드 )10.0L/㎏ 
이하0.99 이상1
      R ≤ 49.3≤0.5W (오프모드 )
≤2.0W (능동대기모드 )12.0L/㎏ 
이하0.95 이상2
      R ≤ 58.8≤1.0W (오프모드)
≤3.0W (능동대기모드 )15.0L/㎏ 
이하0.90 이상3
58.8 < R ≤ 68.2≤1.0W (오프모드)
≤3.0W (능동대기모드 )0.90 이상4
68.2 < R ≤ 77.7≤1.5W (오프모드)
≤4.0W (능동대기모드 )묻지 않음0.90 이상5
8.3위 표의 용어는 다음과 같다 .
일반제품 :네트워크 기능이 없는 제품
네트워크제품 :디지털가전제품 ,정보기기 등을 단일 프로토콜로 제어해 
각종 제품간의 원격제어 및 정보 공유를 목적으로 만들어진 제품 .네트
워크 기능이 옵션인 제품도 네트워크제품으로 본다 .네트워크 기능을 장
착한 제품이 에너지소비효율 1등급을 받기 위해서는 능동대기모드 ,오프
모드 상태를 제공하는 제품의 경우 1kg당 소비전력량 ,1kg당 1회세탁물
사용량 외에 능동대기모드 기준과 오프모드 기준 모두를 만족해야 하고 ,
능동대기모드 상태만을 제공하는 제품의 경우 1kg당 소비전력량 ,1kg당 
1회세탁물사용량 외에 능동대기모드 기준을 만족해야 한다 .다만 ,높은 
네트워크 가용 (HiNA) 기능성을 갖춘 제품의 능동대기모드 소비전력 기준은 -105-8.0W이하이며 ,HiNA제품은 시험기관에 증빙자료를 제출하고 시험기관은 
시험을 통하여 이를 확인하여야 한다 .
 *높은 네트워크 가용 (HiNA :High Network Availability) 기능성을 
갖춘 제품 :라우터 ,네트워크 스위치 ,무선망 액세스 포인트 또는 
이들을 조합한 기능성을 내장하고 있는 제품
오프모드 :본체의 전원 스위치를 이용해 전원을 끈 상태 또는 자동오프상태
능동대기모드 :리모컨 또는 본체의 전원스위치를 이용해 전원을 오프
시킨 상태로 주기능 (세탁 ,탈수 ,도어락 감지 등)을 수행하지 않지만 
리모컨이나 내부신호 그리고 추가적으로 음성 혹은 동작 인식기능을 
포함한 외부신호를 통해 다른 모드로 바뀔 수 있거나 네트워크 연결 및 
유지를 위한 최소 수준의 데이터를 송수신하고 있는 네트워크 상태 .
 -해당기능 :리모컨 ,내부신호 ,외부신호에 의해 주기능 활성화 (wake on)가능 
8.4<삭제 >
8.4중장기 목표소비효율기준
8.4.1일반세탁기
(단위 :Wh/kg)
구    분2025년 11월 1일부터 2028년 11월 1일부터
최고 최저 최고 최저
일반
세탁기  
표준세탁용량 2.0
이상부터 8.0kg
이하까지22.9 38.6 22.6 37.4
표준세탁용량 8.0
초과부터 13.0kg
이하까지12.0 26.4 11.9 25.6
표준세탁용량 13.0
초과부터 25.0kg
이하까지8.5 16.0 8.4 15.5-106-8.4.2드럼세탁기
(단위 :Wh/kg)
구    분2025년 11월 1일부터 2028년 11월 1일부터
최고 최저 최고 최저
드럼
세탁기  
표준세탁용량 2.0kg
이상부터 5.0kg
이하까지 (냉수세탁 )7.6 18.8 7.3 18.2
표준세탁용량 2.0kg
이상부터 8.0kg
이하까지72.8 111.1 70.5 107.6
표준세탁용량 8.0kg
초과부터 13.0kg
이하까지51.9 87.3 50.3 84.6
표준세탁용량 13.0kg
초과부터 25.0kg
이하까지44.4 75.4 43.1 73.0-107-6.삭제 <2015. 7.1>
7.삭제 <2015. 7.1>
8삭제 <2015. 7.1>
9.전기냉온수기
1.적용범위
이 규격은 정격 입력 전압이 단상 교류 220V,주파수 60㎐인 저장식 및 순간식 
전기냉온수기 (이하 냉온수기라 한다 )를 대상으로 하며 ,다음 각호와 같다 .
a)저장식 냉온수기 :냉각에 필요한 정격소비전력이 500W이하이고 ,가열에 
필요한 정격 소비전력이 1,000W이하인 제품
b)순간식 냉온수기 :냉각에 필요한 정격소비전력이 2,000W이하 (열전방식이 
아닌 압축식인 경우 500W이하 )이고 가열에 필요한 정격 소비전력이 
3,000W이하 (순간식이 아닌 저장식인 경우 1,000W이하 )인 제품
다만 ,다음의 것은 여기에 포함되지 않는다 .
a)냉수 전용인 것
b)온수 전용인 것
c)정수 전용인 것
d)냉수 +정수 겸용인 것
e)온수 +정수 겸용인 것
f)자동차 ,선박 ,항공기 탑재용 냉온수기
g)냉수 또는 온수 자동판매기
h)냉수 또는 온수 청량음료 자동판매기
i)순간식 제품 중 냉수 /온수 동시 작동하는 경우가 있어서 ,이 때의 
소비전력이 3,000W를 초과하여 가정용에 부적합한 제품
j)산업용 또는 상업용 전용으로 설계된 냉온수기로서 ,냉수 또는 온수 
출수밸브가 2개 이상인 기기
k)옥외에서 사용되는 냉온수기
l)전기가 아닌 다른 에너지원을 사용하는 냉온수기 (예 :가스 ,기름 ,
태양열 등)-108-2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
KSA0006시험장소의 표준상태
KSQ5002수치의 맺음법
KSA0078습도 측정방법
KSA0511온도 측정방법 통칙 
KSA0801열효율 계산 방법 통칙 
KSB6365냉동용 압축기의 능력 시험 방법
KSC8308압력식 서머스타트
KSC8336자동 온도 조절기
KSC9315음료용 냉수기
KSC9805저탕식 전기온수기
KSC9804전기 물 끓이기
IEC 60335-1 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 일반요구사항
IEC 60335-2-15 액체 가열용 전기기기의 개별요구사항
IEC 60335-2-21 저탕식 전기온수기의 개별요구사항  
IEC 60335-2-34 냉동 압축기의 개별요구사항
IEC 60335-2-35 전기 순간온수기의 개별요구사항
IEC 60335-2-75 상업용 디스팬싱기기 및 자동판매기의 개별요구사항
IEC 60379저탕식 전기온수기의 성능측정방법
3.용어의 정의
이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다 .
a)저장식 냉온수기
저장식 냉온수기는 압축식 냉동기와 냉수 저장탱크를 일체로 구성한 음료용 
저장식 냉수기 및 전열장치와 온수 저장탱크를 일체로 구성한 음료용 
저장식전기온수기를 하나의 캐비닛에 내장 구성시킨 겸용의 음료용 저장식 
전기냉온수기 (정수장치기능을 가진 것을 포함 )-109-b)순간식 냉온수기
순간식 냉온수기는 냉수 또는 온수 기능 중 어느 하나라도 저장탱크가 없이 
순간적으로 냉각 혹은 가열이 가능한 음료용 순간식 냉온수기 (냉온수 모두 
순간식인 것을 포함 ).물 저장 탱크 (냉각 및 발열이 시작되는 부분부터 종료
되는 부분까지의 용량 )가 0.1L이하인 것은 순간식으로 본다 .
c)빙축열 방식 냉온수기
저장탱크에 얼음 또는 저온의 물을 유지시키고 음료용의 물을 간접 열교환 
하는 방식 
d)통상의 동작상태
냉온수기를 4.1의 표준 시험 조건 하에서 정격 전압 220V,정격 주파수 
60Hz를 인가하여 ,제조자가 지정한 제품 사용설명서 상에 명시된 통상의 
사용방법에 따라 운전을 하는 것
e)표준 안정상태
냉온수기를 4.1의 표준시험조건 하에서 연속 운전시켰을 때,시험품의 각부의 
온도가 일정하게 유지되는 상태로 각부의 평균 온도가 2시간당 1℃이하로 
변화되는 상태 .
f)압축기
전동기 또는 전자 진동기 (이하 전동기라 한다 )에 의해서 구동되어 ,기계적 
압축 작용에 따라 냉각기로부터 가스상태의 냉매를 홉입하고 ,이것을 
고온 고압의 가스상태 냉매로 만들어 이러한 상태의 변화를 지속적으로 
반복하여 냉매의 증발 잠열에 의해서 냉각을 하는 장치
g)전자식 열전 반도체소자
서로 다른 2종류의 N-P형 열전 반도체 소자나 ,금속을 접합하여 여기에 
전류를 흘려주면 접합점 양단에서 온도가 내려가거나 온도가 올라가는 
현상 즉,흡열 또는 발열반응 현상을 이용하여 냉각시키는 기술
h)냉각기
액체 상태의 냉매를 저압으로 증발시켜서 냉수 저장탱크 내부의 물을 
냉각시키기 위한 열교환장치-110-i)전열장치
전기식 발열체로서 ,온수 저장탱크 내부의 물을 직접적으로 가열시키거나 ,
간접적으로 가열시키기 위한 장치
j)자동온도조절기
음료용 저장식 전기 냉온수기를 d)에서 규정하고 있는 통상의 동작상태 
하에서 냉수 저장탱크 및 온수 저장탱크 등의 표면온도를 검지해서   
저장탱크 내부의 수온을 일정한 온도로 유지시키기 위하여 자동적으로 
전원회로를 개폐하는 장치 (설정온도 가변형 및 설정온도 고정형이 있음 ).
k)정격 저장탱크 용량
냉온수기에 물을 저장할 수 있는 탱크의 총 유효내용적으로 제품에 표시된 
값(L).이때 ,냉수 저장탱크용량 (L)과 온수 저장탱크용량 (L)을 별도로 
구분하여 표시해야 되며 ,이것을 합한 것을 정격 저장탱크용량 (L)이라고 
한다 .단,냉수 또는 온수 하나만 순간식인 경우에는 순간식을 제외한 
저장탱크의 용량을 말하며 ,냉온수 모두 순간식인 경우에는 표시하지 
않는다 .빙축열 방식의 경우 빙축 탱크의 용량을 냉수 저장탱크 용량으로 
본다 .
l)월간 소비전력량
냉온수기를 4.1의 표준 시험조건 하에서 4.2.1의 a)및 4.2.2의 a)에서 규정
하고 있는 시험방법으로 운전하였을 때,소비되는 총 전력량의 합계 측정치를 
4.1의 k)에 규정된 산출방법에 따라 연평균 1개월당의 소비전력량으로 
제품에 표시된 값(kWh/월)에 대하여 110%이하이어야 한다 .
m)1L당 소비전력량
냉온수기의 냉수 저장탱크 및 온수 저장탱크 내부에 물을 가득 채운 후,
설정된 온도 (공장 출고상태 기준 )까지 냉각을 시키거나 ,가열을 시키기 
위하여 소비된 전기에너지와 물에 흡수된 열에너지와의 비율로서 4.2.1의 c)
및 4.2.2의 d)식에 의해서 산출된 값이다 .
4.소비효율 측정 및 산출방법
4.1표준 시험조건 및 공통사항-111-a)냉온수기를 시험실 내부에 설치할 때에는 다음에 따른다 .
 1)냉온수기를 제품에 첨부된 사용설명서 상의 제조자의 지시에 따라 ,
성능 등에 영향을 줄 수 있는 개조나 ,변형 등을 시키지 않고 시험실 
내부의 평평한 바닥 면 위에 수평으로 흔들리지 않도록 설치한다 .
 2)냉온수기의 시험결과에 대하여 ,외부의 영향을 받지 않도록 벽이나 ,
다른 시험 품으로부터 50㎝이상을 이격시킨 상태로 설치한다 .
b)시험 중 주위온도가 25±1℃이고 ,상대습도가 75±5%인 상태에서 
냉온수기 및 입구수온 (시험수의 수온 )이 25±0.5℃로 각각 일정하게 
될 때까지 충분하게 방치시킨다 .순간식 전기냉온수기에 대하여 출
수시험을 하는 경우에 ,직수공급 압력은 240±20kPa을 유지할 수 있
도록 한다 .
c)냉온수기를 공장 출고상태에서 온도조절기 등의 설정을 변경하지 않고 ,
정격 전압 220V,정격 주파수 60Hz를 인가하여 24시간 동안 연속운전 
시킨다 .
 1)전원 전압과 전원 주파수의 변동은 기동 및 정지 등의 급격한 부하의 
변동시를 제외하고 ,정격 전압과 정격 주파수는 ±1%이내로 연속 
운전되어야 한다 .
 2)선택이 가능한 제빙기능이 있는 전기냉온수기는 제빙기능을 선택하지 
않고 시험한다 .단,제빙기능 선택이 시험결과에 유리하다고 판단되는 
경우에는 제빙기능을 선택하고 시험할 수 있다 .
 3)선택이 가능한 절전기능이 있는 전기냉온수기는 다음에 따른다 .
 (a)냉수 또는 온수의 가동을 일정시간 정지하거나 ,온도를 조절하여 
절전을 수행하는 전기냉온수기는 절전기능을 선택하지 않는다 .
 (b)냉수 또는 온수 기능과 관련이 없이 보조기능을 정지하여 절전하는 
전기냉온수기의 절전기능은 선택한 상태로 시험한다 .이러한 기
능의 예로는 표시램프의 밝기를 조정하여 절전하는 기능이 있다 .-112-d)냉수 저장탱크 및 온수 저장탱크 유효내용적 측정 (L)
 1)모든 시험이 완료된 후,독립적인 냉수 저장탱크가 없는 구조의 것은 
급수 물통을 제거하고 ,통상의 사용상태에서 실질적으로 냉각이 되는 
부분 (냉수 분리판 밑면부 )에 대한 실제 유효내용적을 측정하며 ,독립
적인 냉수 저장탱크를 가진 구조의 것 및 온수 저장 탱크는 독립된 탱크 
내부의 유효내용적을 측정한다 (이때 ,측정 단위는 (L)로 하며 ,소수점 
둘째 자리까지 측정한다 ).
e)냉온수기의 저장탱크 수온을 결정하기 위한 냉온수 출수온도를 측정하는
측정점은 가능한 한 냉온수 출수밸브에 밀착하여 측정한다 .순간식 
제품의 출수 온도를 측정할 경우에는 자판기 종이컵에 출수하여 측정
한다 .
f)냉온수 저장탱크 수온의 측정 및 산출
 1)냉수 저장탱크 최저온도 “Tcm”의 산출은 e)의 출수밸브 밀착 측정
방법으로 냉수 온도조절장치가 단락한 직 후에 측정한 냉수출수 최저
온도에서 -0.7℃를 더한 값으로 한다 .
 2)온수 저장탱크 최고온도 “Thm”의 산출은 e)의 출수밸브 밀착 측정
방법으로 온수 온도조절장치가 단락한 직후에 측정한 온수출수  최고
온도에서 1.3℃를 더한 값으로 한다 .
g)순간식 제품의 출수온도 측정
 1)온수 200ml와 냉수 400ml를 5회 반복 추출 (10시간동안 총 온수 
1L,냉수 2L추출 )하면서 냉온수 출수 온도를 측정하기 위하여 
자판기용 종이컵 2개를 준비한다 .
 2)1회 측정시 100ml씩 온수는 두 번,냉수는 네 번 받아 평균 온도
값을 취한다 .최종 5회 반복하여 온수와 냉수의 평균출수 온도 
(△Th_out,△Tc_out)를 산출한다 .
 3)출수 온도는 용액의 기하학적 중심(geom etric center)에 RTD센서나 써머커플을 
위치시켜 추출 직후의 온도를 측정한다 .최대한 추출수의 균일한 온도측정을 
위하여 2초간 조심스레 컵을 흔들거나 용액을 저어준다 .
h)냉온수기의 시험품의 수량은 2대로 한다 .-113-i)냉온수기의 시험횟수는 시험품 1대당 2회를 시험하여 평균치를 취한다 .
j)냉온수기의 시험성적서 상에는 대상 시험 품목에 대하여 각각 시료 1및
시료 2로 구분하여 시험성적서를 발행한다 .
k)1일 소비전력량 (Pd),월간 소비전력량 (Pm),연간 소비전력량 (Py)
 1)1일 소비전력량 “Pd”는 다음의 식에 의해 산출한다 (소수점 셋째
자리까지 계산한다 ).
 Pd=P1+P2
 2)월간 소비전력량 “Pm”은 다음 식에 따라 산출한다 (소수점 셋째
자리까지 계산한다 ).
Pm =Pd×365÷12[kWh/월]
 3)연간 소비전력량 “Py”는 다음 식에 따라 산출한다 (소수점 셋째
자리까지 계산한다 ).
Py =Pd×365 [kWh/년]
l)냉온수기의 소비효율등급 및 월간 소비전력량은 발행된 시험성적서 
상의 시료 1과 시료 2의 실제 측정치에 대한 평균치를 취하여 제품에 
표시한다 .
4.2표준 측정 및 산출항목
4.2.1저장식 냉온수기의 표준 측정 및 산출항목
a)소비전력량의 측정
 1)냉온수기를 각부의 온도가 일정하게 될 때까지 연속 운전시켜 안정된 
후,24시간 동안의 소비전력량을 측정 (소수점 둘째 자리까지 측정한다 )
하여 이것을 “P1”(kWh) 이라 한다 .
 2)냉수 및 온수 출수로 인한 소비전력량을 “P2”라 하고 다음 식에 따라 
산출한다 .
 P2=P2c +P2h (kWh)
여기서 ,P2c는 냉수 출수로 인한 소비전력량 [kWh]
P2h는 온수 출수로 인한 소비전력량 [kWh]
(a)냉수출수로 인한 소비전력량 “P2c”는 다음식에 의해 산출한다 .-114- P2c =Qc×△Tc÷860÷0.7[kWh]
여기서 ,Qc는 냉수 탱크의 용량 [L]
△Tc는 냉수탱크 최저온도 (Tcm)와 주위온도 (25℃)와의 차 [℃]
상수 860은 열량 (kcal/h)를 전력량으로 변환 상수
0.7은 냉각기 효율이다 .
(b)온수출수로 인한 소비전력량 “P2h”는 다음식에 의해 산출한다 .
 P2h =Qh×△Th÷860 [kWh]
여기서 ,Qh는 냉수 탱크의 용량 [L]
△Th는 온수탱크 최고온도 (Thm)와 주위온도 (25℃)와의 차[℃]
상수 860은 열량 (kcal/h)을 전력량으로 변환 상수
b)전기냉온수기의 24시간 동안 기대되는 소비전력량 “P3”는 다음의 식에 
의하여 산출한다 .
 P3=P3c +P3h [kWh]
여기서 ,P3c는 기대되는 냉수 소비전력량 [kWh]
 P3h는 기대되는 온수 소비전력량 [kWh]
 1)기대되는 냉수 소비전력량 “P3c”는 다음 식에 의해 산출한다 .
P3c =K×Qc×r×△Tc×24÷860÷0.7[kWh]D
여기서 ,
 K는 기대되는 보온재의 열전도율 0.05[W/(m·℃)]
 Qc는 냉수탱크의 용량 [L]
 r은 용량에 대한 표면적 변환 상수로 [표 1]의 값을 적용
△Tc는 냉수탱크 최저온도 (Tcm)와 주위온도와의 차 [℃]
 D는 기대되는 보온재의 두께로 0.02[m]
상수 24는 측정시간인 24시간
상수 860은 열량을 전력량 (kcal/h)으로 변환상수
 0.7은 냉각기의 효율이다 .
 2)기대되는 온수 소비전력량 “P3h”는 다음 식에 의해 산출한다 .
P3h =K×Qh×r×△Th×24÷860 [kWh]D
여기서 ,-115- K는 기대되는 보온재의 열전도율 0.05[W/(m·℃)]
 Qh는 온수탱크의 용량 [L]
 r은 용량에 대한 표면적 변환 상수로 [표 1]의 값을 적용
△Th는 온수탱크 최고온도 (Thm)와 주위온도와의 차 [℃]
 D는 기대되는 보온재의 두께로 0.02[m]
상수 24는 측정시간인 24시간
상수 860은 열량을 전력량 (kcal/h)으로 변환상수
[표 1]저장용량에 따른 ‘r’지수
저장탱크의 용량 (L) 적용 r지수
0.1이하 <순간식 > 0.162
0.1초과 1이하 0.075
1초과 1.4이하 0.057
1.4초과 1.8이하 0.052
1.8초과 2.3이하 0.048
2.3초과 3.0이하 0.044
3.0초과 4.0이하 0.040
4.0초과 6.0이하 0.035
6.0초과 8.0이하 0.030
8.0초과 10.0이하 0.027
10초과 0.024
c)1L당 소비전력량은 다음 식에 의해 산출한다 .
리터당 소비전력량  =Pd
0.5×Qc+Qh
여기서 ,
상수 0.5는 냉온수 온도차 비율인 0.35에 냉각기 효율인 0.7을 나눈 값
 Qc는 냉수탱크 용량
 Qh는 온수탱크 용량
-116-d)소비효율등급부여지표 “R”의 산출 (공장 출고상태 기준 )
 1)소비효율등급부여지표 “R”의 산출 식을 다음과 같이 정의한다 .
R(소비효율등급부여지표 )=24시간 무출수 소비전력량 P1[kWh]
기대되는 단열성능에 대한 소비전력량 P3[kWh]
여기서 ,P1은 24시간 동안 출수 없이 운전시 소비전력량이고 ,P3는 
기대되는 보온성능에 대한 24시간 소비전력량이며 ,소비효율등급부
여지표 “R”은 소수점 셋째자리까지 계산하여 반올림한 값을 소수 
둘째자리까지 나타낸다 .
4.2.2순간식 냉온수기의 표준 시험항목
a)소비전력량의 측정
 1)냉온수기를 각부의 온도가 일정하게 될 때까지 연속 운전시켜 안정된 
후,14시간 동안의 소비전력량을 측정 (소수점 둘째 자리까지 측정한다 )
하여 이것을 “P1”(kWh) 이라 한다 .
 2)10시간 동안 냉수 및 온수 출수로 인한 소비전력량을 “P2”(kWh) 라 
하고 다음과 같이 측정한다 .
(a)출수 시험을 하기 전,제품을 켠 상태에서 충분히 안정화 시킨다 .
(b)시험 시작시 적산전력계를 작동시키고 ,곧바로 냉수 400ml와 온수 
200ml를 출수한다 .이 때,온수 200ml는 냉수 400ml후 바로 
출수한다 .1회의 냉온수 출수 후 2시간 간격으로 나머지 4회의 냉
온수 출수를 실시한다 .(시험 시작후 10시간 동안의 소비전력량 P2측정)
b)전기냉온수기의 14시간 동안 기대되는 단열 소비전력량 “P3”는 다음의 
식에 의하여 산출한다 .
 P3=P3c +P3h [kWh]
여기서 ,P3c는 기대되는 냉수 단열 소비전력량 [kWh]
 P3h는 기대되는 온수 단열 소비전력량 [kWh]
 1)온수만 순간식인 경우
P3c =K×Qc×r×△Tc×14÷860÷0.7[kWh],D-117-P3h =K×Qh_out×0.162×△Th×14÷860 [kWh]D
 2)냉수만 순간식인 경우
P3c =K×Qc_out×0.162×△Tc×14÷860÷0.7[kWh],D
P3h =K×Qh×r×△Th×14÷860 [kWh]D
 3)온수 ,냉수 모두 순간식인 경우
P3c =K×Qc_out×0.162×△Tc×14÷860÷0.7[kWh],D
P3h =K×Qh_out×0.162×△Th×14÷860 [kWh]D
여기서 ,
 K는 기대되는 보온재의 열전도율 0.05[W/(m·℃)]
 Qc는 냉수탱크의 용량 [L]
 Qh는 온수탱크의 용량 [L]
 Qc_out은 하루 평균 냉수 추출량 2L
 Qh_out은 하루 평균 온수 추출량 1L
 r은 용량에 대한 표면적 변환 상수로 [표 1]의 값을 적용
△Tc는 냉수탱크 최저온도 (Tcm)와 주위온도와의 차 [℃]
△Th는 온수탱크 최고온도 (Thm)와 주위온도와의 차 [℃]
 D는 기대되는 보온재의 두께로 0.02[m]
상수 860은 열량을 전력량 (kcal/h)으로 변환상수
 0.7은 냉각기의 효율이다 .
c)전기냉온수기의 10시간 동안 기대되는 소비전력량 “P4”는 다음의 식에 
의하여 산출한다 .
 P4=P4c +P4h [kWh]
여기서 ,P4c는 10시간 동안 기대되는 냉수 소비전력량 [kWh]
 P4h는 10시간 동안 기대되는 온수 소비전력량 [kWh]-118- 1)온수만 순간식인 경우
P4c =K×Qc×r×△Tc×10÷860÷0.7+P4c_out [kWh]D
 P4c_out =Qc_out×△Tc_out÷860÷0.7[kWh]
P4h =K×Qh_out×0.162×△Th×10÷860 +P4h_out [kWh]D
 P4h_out =Qh_out×△Th_out÷860 [kWh]
 2)냉수만 순간식인 경우
P4c =K×Qc_out×0.162×△Tc×10÷860÷0.7+P4c_out [kWh]D
 P4c_out =Qc_out×△Tc_out÷860÷0.7[kWh]
P4h =K×Qh×r×△Th×10÷860 +P4h_out [kWh]D
 P4h_out =Qh_out×△Th_out÷860 [kWh]
 3)온수 ,냉수 모두 순간식인 경우
P4c =K×Qc_out×0.162×△Tc×10÷860÷0.7+P4c_out [kWh]D
 P4c_out =Qc_out×△Tc_out÷860÷0.7[kWh]
P4h =K×Qh_out×0.162×△Th×10÷860 +P4h_out [kWh]D
 P4h_out =Qh_out×△Th_out÷860 [kWh]
여기서 ,
 K는 기대되는 보온재의 열전도율 0.05[W/(m·℃)]
 Qc는 냉수탱크의 용량 [L]
 Qh는 온수탱크의 용량 [L]
 Qc_out은 하루 평균 냉수 추출량 2L
 Qh_out은 하루 평균 온수 추출량 1L
 r은 용량에 대한 표면적 변환 상수로 [표 1]의 값을 적용
△Tc_out은 측정온도와 입수온도 (25℃)의 차-119-△Th_out은 입수온도 (25℃)와 측정온도의 차
 D는 기대되는 보온재의 두께로 0.02[m]
상수 860은 열량을 전력량 (kcal/h)으로 변환상수
 0.7은 냉각기의 효율이다 .
d)1L당 소비전력량은 다음 식에 의해 산출한다 .
리터당 소비전력량  =Pd
(순간식 )
0.5×Qc_out +Qh_out
여기서 ,
상수 0.5는 냉온수 온도차 비율인 0.35에 냉각기 효율인 0.7을 나눈 값.
 Qc_out은 하루 평균 냉수 추출량 2L
 Qh_out은 하루 평균 온수 추출량 1L
단,냉수 혹은 온수 중 어느 하나가 저장식인 경우에는 탱크용량을 
 (Qc또는 Qh)적용함 .
e)소비효율등급부여지표 “R”의 산출 (공장 출고상태 기준 )
 1)소비효율등급부여지표 “R”의 산출 식을 다음과 같이 정의한다 .
R=
(14시간 무출수 소비전력량 P1+10시간 출수 소비전력량 P2)×1.1
14시간 기대 단열 소비전력량 P3+10시간 기대 소비전력량 P4
여기서 ,소비효율등급부여지표 “R”은 소수점 셋째자리까지 계산하여 
반올림한 값을 소수 둘째자리까지 나타낸다 .-120-5.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
전기
냉온수기2비교소비전력량
용량
1L당소비전력량
1일소비전력량
월간소비전력량
냉수저장탱크용량
온수저장탱크용량
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용
소비효율등급 (저장식 )-
-
-
-
1일소비전력량 (kW h)×365÷12
-
-
1일소비전력량 (kW h)÷24
1시간소비전력량 (W h)×0.425
1일소비전력량 (kW h)×365
연간소비전력량 (kW h)×160
-0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .-121-6.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
6.1최저소비효율기준
 (단위 :kWh/kWh)
구   분최저소비효율기준
2024년 1월 1일부터
전기냉온수기 (저장식 ) 2.3
전기냉온수기 (순간식 ) 0.77
6.2소비효율등급부여기준
6.2.1소비효율등급부여지표
a)저장식
 24시간 동안 무출수 소비전력량 P1(kWh) 에 기대되는 단열성능에 대한 
소비전력량 P3(kWh) 로 나눈 값인 “비교소비전력량 ”을 소비효율등급
부여지표로 한다 .
R(소비효율등급부여지표 )=24시간 무출수 소비전력량 P1(kWh)
기대되는 단열성능에 대한 소비전력량 P3(kWh)
6.2.2소비효율등급부여기준
a)저장식
R 등  급
 R≤0.8 1
0.8<R≤1.1 2
1.1<R≤1.4 3
1.4<R≤1.7 4
1.7<R≤2.3 5
6.3중장기 목표소비효율기준
구     분2027년 1월 1일부터 2030년 1월 1일부터
최고 최저 최고 최저
전기냉온수기 (저장식 ) 0.80 2.047 0.79 1.794
전기냉온수기 (순간식 ) - 0.66 - 0.55-122-10.전기밥솥
1.적용범위
이 규격은 단상 교류로서 정격 전압 220V의 전기솥 및 전기보온밥통의 
기능을 겸해서 가지고 있는 전기보온밥솥에 대하여 규정한다 .
다만 ,다음의 것은 여기에 포함되지 않는다 .
a)20인용 초과인 것
b)보온 전용인 것
c)전기가 아닌 다른 에너지원을 사용하는 것(예:액화석유가스 등)
비 고  이 규격 중에서 {}를 붙여 표시한 단위 및 수치는 개정 전 종래의 
단위에 따르는 것으로서 ,참고로 병기한 것이다 .
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 ,이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
KSA0006시험장소의 표준 상태
KSQ5002수치의 맺음법
KSA0078습도 측정방법
KSA0511온도 측정방법 통칙
KSC9310전기솥 및 보온밥통
KSC9312전기보온밥통
KSG3602가정용 압력 냄비 및 압력솥
기술표준원고시 전기용품안전인증의 표시에 관한 규정
기술표준원고시 전기용품안전기준 운용요령
3.용어의 정의
이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같으며 ,그 이외의 것은 
KSC9310를 따른다 .
a)전기밥솥 ,전기압력밥솥 ,최대취사용량 ,본체 ,내솥 ,기체는 KSC9310에
따른다 .-123-b)1인분 용량 :쌀 150g을 1인분 용량으로 한다 .
c)열판 방식
전기히터인 열판에서 열이 발생되어 내솥에 전달되는 방식으로 제어 
형태에 따라 기계식 ,마이콤 방식 등이 포함되며 ,압력과 비압력 형태로 
구분된다 .
d)기계식
타이머 ,보온 ,취사 ON/OFF 등 단순 기능을 이용하여 취사하는 방식
e)마이콤 방식
마이크로프로세서에 의한 자동제어기능을 이용하여 취사하는 방식
f)전자유도가열 (Induction Heating ;IH)방식
전자유도가열에 의하여 내솥의 바닥과 측면을 동시에 가열되는 방식으로 ,
압력과 비압력 형태로 구분된다 .
4.종류 구분
전기밥솥의 종류는 가열방식 및 압력기능에 따라서 다음과 같이 구분한다 .
4.1가열방식에 따른 종류
a)열판식
b)IH식
4.2압력기능에 따른 종류
a)압력식
b)비압력식
5.시험기기 및 방법 
5.1주요 시험설비 
a)온도계 :정확도가 ±0.5℃이내이며 ,최소 측정단위가 0.1℃이하인   
열전대 온도계이어야 한다 .-124-b)전력량계 :최소 측정단위가 0.1Wh이하이어야 하며 ,측정오차는 
측정값의 1%이내여야 한다 .
c)사용수 중량계 :최소 측정단위가 0.1g이내로 한다 .
d)곡물 수분 측정기 :최소 측정단위가 0.1%이하이어야 한다 .
5.2시험조건 
a)시험실 조건 
시험중 주위온도는 20±2℃,상대습도는 45～75%로 한다 .
b)쌀
 1)품종은 ‘추정 ’으로 한다 .
 2)백미 상태에서 포함되는 수분이 12%이상 14%이하로 한다 .
c)취사 사용수            
 1)시험에 필요한 취사 사용수는 증류수 또는 2시간 이상 침전된 상수로 
한다 .
 2)취사 수량은 취사시 쌀의 질량에 대해 취급설명서 또는 업체에서 
지정한 질량으로 한다 .또한 취사 수량에는 쌀을 씻을 때에 추가로 
붙는 수분을 포함한다 .
 3)취사 사용수의 초기 수온은 20±2℃로 한다 .
 4)취사 사용수의 수량은 중량계를 이용하여 측정하며 ,소수점 이하는 
버리고 수량 측정시 내솥 외피가 건조상태이어야 한다 .
d)전기 공급
정격 주파수는 60Hz±1%로 조절해야 하며 ,정격 전압은 단상 교류 
220V±1%로 조절해야 한다 .
5.3시험방법 및 시험회수
a)취사전 쌀을 3회 씻는다 .또한 쌀을 1회 씻는 작업은 물을 붓기 시작
할 때부터 배수 종료까지의 시간을 1분 이내에 시행하도록 한다 .-125-b)쌀 씻기에서 취사 개시까지의 시간은 10분 이내로 한다 .
c)시험 개시 전 밥솥 본체 히터 부분 및 내솥의 온도는 20±2℃로 한다 .
d)소비자에 의해 임의로 ON/OFF 를 할 수 있는 부가 기능이 있는 것은 
부가 기능을 OFF로 한다 .
e)취사시 소비전력량은 압력식의 경우에는 백미 압력 코스 ,비압력식의 
경우에는 통상 취사 코스에 의해 취사 개시부터 취사 종료까지 측정한 
소비전력량으로 한다 .취사 시 쌀의 질량은 표 1에 나타난 바와 같이 
최대취사용량의 50%에 해당되는 용량으로 한다 .단 소수점 이하의 
용량은 반올림한다 .
[표 1]최대취사용량별 취사시 쌀의 질량
최대취사용량 취사시 쌀의 질량
1인용 (0.18 L)이상 3인용 (0.54 L)미만 150g
3인용 (0.54 L)이상 5인용 (0.90 L)미만 300g
5인용 (0.90 L)이상 7인용 (1.26 L)미만 450g
7인용 (1.26 L)이상 9인용 (1.62 L)미만 600g
9인용 (1.62 L)이상 11인용 (1.98 L)미만 750g
11인용 (1.98 L)이상 13인용 (2.34 L)미만 900g
13인용 (2.34 L)이상 15인용 (2.70 L)미만 1,050g
15인용 (2.70 L)이상 17인용 (3.06 L)미만 1,200g
17인용 (3.06 L)이상 19인용 (3.42 L)미만 1,350g
19인용 (3.42 L)이상 20인용 (3.60 L)이하 1,500g
f)1시간당 보온시 소비전력량은 다음과 같이 측정한다 .
 1)취사시 소비전력량의 측정 종료후 즉시 보온을 개시한다 .
 2)보온 개시부터 24시간이 경과될 때까지의 소비전력량을 측정해 그 
측정값을 24로 나눈 값을 1시간당 보온시 소비전력량으로 한다 .
다만 보온시간이 24시간을 경과하기 전에 종료하는 기종에 대해서는 
보온 기능이 정지할 때까지의 소비전력량을 측정해 그 측정치를 
보온기능의 지속시간으로 나눈 수치로 한다 .
g)취사시 소비전력량과 1시간당 보온시 소비전력량은 각각 2회씩 측정
하고 2회 측정값의 평균값으로 한다 .다만 2회 측정값의 평균값과 각 -126-측정값을 비교해 그 오차가 2%이상인 경우는 측정을 1회 추가 실시
해서 총 3회 측정값의 평균값으로 한다 .
h)시험 시료는 모델 당 2대로 한다 .
6.1회취사보온소비전력량 산정식
E1=E C+E I×6
여기서 ,
 E1:1회취사보온소비전력량 (Wh)
 EC:취사시소비전력량 (Wh)
 EI:1시간당 보온시소비전력량 (Wh)
7.1인분소비전력량 산정식
ET=E 1×150/M
여기서 ,
 ET:1인분소비전력량 (Wh/인분 )
 E1:1회취사보온소비전력량 (Wh)
 M:취사시 쌀의 질량 (g)
8.제품의 호칭 및 표시방법
8.1제품의 호칭방법
제품의 호칭방법은 4.종류에 따른다 .다만 ,전자유도가열식은 명칭표기의 
간결성을 위하여 ‘IH’로 호칭한다 .
보기 1.전기밥솥 10인용 (1.8L)
보기 1.전기압력밥솥 10인용 (1.8L)
보기 1.IH전기밥솥 10인용 (1.8L)
보기 1.IH전기압력밥솥 10인용 (1.8L)-127-8.2표시사항 및 표시방법
제품표시는 다음의 사항을 포함하여 표시하여야 하며 ,부착위치는 해당
제품의 뒷면 또는 측면으로 소비자가 보기 쉬운 곳이어야 한다.다만,소비
효율표시라벨 ,KS규격 및 기타 인증 등에서 규정하는 표시와 중복되는 
항목은 제외할 수 있다 .
 a)모델명
 b)종류
 c)정격 전압 (V)
 d)정격소비전력 (W)및 전류 (A) (취사 및 보온 구분 )
 e)최대취사용량 (인용 ,L)
 f)압력 조정장치의 작동 압력 (전기압력보온밥솥에 한함 )
 g)제조자명 또는 그 약호
 h)제품의 크기 및 중량
 i)기타 제품 서비스와 관련된 주소 및 전화번호 등을 병기하여야 한다 .
9.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
전기밥솥 21인분소비전력량
정격소비전력
분류
1회 취 사보 온 소비 전 력량
1회취사보온시간
최대취사용량
대기전력
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용
소비효율등급-
-
-
-
취사시간 +보온시간 (6시간)
-
-
회취사보온시간회취사보온소비전력량
1시간소비전력량 (W h)×0.425
1회취사보온소비전력량 (W h)×438
연간소비전력량 (kW h)×160
-0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .-128-10.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
10.1최저소비효율기준
 (단위 :Wh/인분 )
구      분최대소비전력량기준
표준소비전력량
2018년 4월 1일부터
최대취사용량 6인용 (1.08L)미만 P≤-11.0N+204.6 P≤-10N+186
최대취사용량 6인용 (1.08L)이상
10인용 (1.80L)이하P≤-5.5N+171.6 P≤-5N+156
최대취사용량 10인용 (1.80L)초과
20인용 (3.60L)이하P≤-4.4N+160.6 P≤-4N+146
 (주)N=최대취사용량 (인용 )
10.2소비효율등급부여기준
10.2.1소비효율등급부여지표
당해 모델이 1인분의 밥을 취사 및 6시간 동안 보온하는데 소비되는 
전력량 (Wh/인분 )과 당해 모델의 표준소비전력량의 비율을 소비효율
등급부여지표 (R)로 함.
R(소비효율등급부여지표 )=당해 모델의 1인분소비전력량 [Wh/인분]
당해 모델의 표준소비전력량 [Wh/인분]
10.2.2소비효율등급부여기준
R대기전력
(무부하모드 소비전력 )등  급
 R≤0.75≤1.0W(비압력식 )
≤2.0W(압력식 )1
 R≤0.80 묻지 않음 2
0.80 <R≤0.90 묻지 않음 3
0.90 <R≤1.00 묻지 않음 4
1.00 <R≤1.10 묻지 않음 5
10.2.3위 표의 용어는 다음과 같다 .
무부하모드 :전기밥솥이 전원에 접속되었으나 전기밥솥내에 내솥 (냄비 )을
넣은 상태에서 쌀을 넣지 않고 뚜껑을 닫아 부하가 없는 무부하
(No Load)상태-129-11.전기진공청소기
1.적용범위
KS C9101전기청소기 적용범위 중 정격소비전력 800W이상 2500W
이하의 것으로 이동형 (건식 전용 )에 한한다 .
2.인용규격 및 용어의 정의 
이 규격에 인용된 주된 용어의 뜻은 KSCIEC 60312및 KSC9101을 
따른다 .단,청소효율은 흡입효율을 의미한다 .
3.시험
3.1청소효율 시험
KSCIEC 60312의 시험방법에 따라 시험한다 .전기진공청소기의 청소효율
(흡입효율 )은 다음 식과 같이 최대흡입일률과 측정소비전력의 비로써 
나타낼 수 있다 .
청소효율 =최대 흡입일률 [W]
측정소비전력 [W]
3.2먼지 방출량 측정시험
KSCIEC 60312의 시험방법에 따라 시험한다 .이 시험의 목적은 최대공기 
유량으로 청소기를 운전하면서 지정된 비율로 시험먼지를 흡입시킬 때 
배기의 평균 먼지농도를 측정하기 위한 것으로 시험결과는 다음과 같이 
표시한다 (단,미세먼지 방출량 기준은 소숫점 둘째짜리까지임 ).
[표 1]미세먼지 방출량
 (단위 :㎎/㎥)
0.01이하 0.05이하 0.10이하 0.20이하 0.20초과
3.3시험 결과의 기록
시험 결과는 다음의 표로 기록한다 .-130-[표 2]전기진공청소기 성능 시험 기록표
항  목 평  균시료 1 시료 2
1회 2회 1회 2회
측정소비전력
[W]
최대흡입일률
[W]
흡입효율
[%]
미세먼지 
방출량 [㎎/㎥]
4.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
전기진공
청소기2청소효율
측정소비전력
최대흡입일률
미세먼지방출량
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용
소비효율등급-
-
-
-
측정소비전력 (W)×1시간(h)
1시간소비전력량 (W h)×0.425
측정소비전력 (W)×21.6(회)
×0.333(h)×12×0.75
연간소비전력량 (kW h)×160
-0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .-131-5.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
5.1최저소비효율기준
 (단위 :W/kW)
구   분최저소비효율기준
2019년 1월 1일부터
전기진공청소기 190.0
5.2소비효율등급부여기준
5.2.1소비효율등급부여지표
220V를 기준으로 하여 최대 흡입일률 (W)과 측정소비전력 (kW)의 비율
인청소효율을 소비효율등급부여지표 (R)로 함
R(소비효율등급부여지표 )=최대 흡입일률 [W]
측정소비전력 [kW]
5.2.2소비효율등급부여기준
R 등  급
 350.0 ≤R 1
310.0≤R<350.0 2
270.0≤R<310.0 3
230.0≤R<270.0 4
190.0≤R<230.0 5-132-12.선풍기
1.적용범위
KSC9301의 적용 범위 중 날개의 지름이 20㎝이상 41㎝이하의 일반 
가정 및 사무실 등 이와 유사한 목적에 사용되는 일반형 선풍기 (탁상용 ,
좌석용 ,스탠드용 )로서 유도전동기에 의해 구동되는 축류형 단일 날개를 
가진 것에 한한다 .
2.인용규격 및 용어의 정의 
이 규격에 인용된 규격 및 주된 용어의 뜻은 KSC9301을 따른다 .
3.시험
3.1시험 조건
시험은 주위온도 25±2℃에서 수행하며 ,기타 조건은 KSC9301을 따른다 .
3.2풍량효율 시험
KSC9301의 시험방법에 따라 선풍기의 최대 풍량 (표준 풍량 ),최대 풍속 ,
소비전력 등을 측정한 후 다음과 같이 산출한다 .단,표준 풍량은 주위온도 
25℃기준시의 최대풍량을 의미한다 .
풍량효율 =표준풍량 [m3/min]
소비전력 [W]
 표준풍량 =최대풍량 [m3/min]

공기비중량 ()=10332
29.44×(273+시험온도 [℃])
-133-3.3시험 결과의 기록
시험 결과는 다음의 표로 기록한다 .
[표]선풍기 성능 시험 기록표
시료시험
회수표준풍량
(m3/min)최대풍속
(m/min)소비전력
(W)
11
2
평균
21
2
평균
평     균
4.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
선풍기 2풍량효율
측정소비전력
표준풍량
최대풍속
1시간소비전력량
연간소비전력량-
-
-
-
측정소비전력 (W)×1시간(h)
측정소비전력 (W)×655(h)0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
5.최저소비효율기준 
구    분최저소비효율기준
2016년 10월 1일부터
선 풍 기 P≥0.0304A +0.1518
 (비고 )1.A=선풍기 날개지름 (㎝)이며,40㎝이상인 경우 계산값에 보정계수 0.9를 곱한다 .
 2.110V, 220V겸용제품의 경우 220V를 기준으로 함
 3.선풍기 날개지름을 최저소비효율 기준식에 대입한 후,KSQ5002에 따라 
소수점 둘째 자리를 끝맺음해서 기준 달성여부를 판단
 4.P=풍량효율 (㎥/(min․W))-134-13.공기청정기
1.적용범위
KSC9314의 적용범위 중 기계식과 복합식 공기청정기로서 정격 입력전압이 
단상 교류 220V,정격 주파수 60Hz이고 ,표준사용면적이 200m2이하인 
제품에 한한다 .이때 ,직류 전원 공급 장치 (AC-DC 변환 어댑터 )를 이용
하여 전원을 공급하는 제품도 포함하되 본체 내부에 장착된 배터리를 
이용하여 전원을 공급 /충전하는 제품은 제외한다 .
다만 ,여과재를 사용하지 않고 물 분무 등을 이용하여 집진 ,탈취 및 가스
제거를 하는 것은 포함되지 않는다 .
2.인용 규격
다음에 나타나는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 이용한다 .
KSC9314공기청정기
3.용어의 정의
이 규격에서 사용하는 주된 용어의 뜻은 KSC9314를 따른다 .
4.시험
4.1시험조건
시험 조건은 KSC9314의 12.19미세먼지 제거능력 시험의 시험 조건을 
따른다 .시험 시료는 모델 당 2대로 한다 .
4.2전기 공급
정격 주파수는 60Hz±1%로 조절해야 하며 ,정격 전압은 단상 교류 
220V±1%로 조절해야 한다 .
4.3부가기능
공기청정기는 모든 부가기능을 끈 상태에서 시험한다 .단,의뢰자가 특정한 
부가기능을 켜고 시험하기를 요구하는 경우에는 해당 부가기능을 켠 상태
에서 시험한다 .
4.4미세먼지 제거능력 시험-135-미세먼지 제거능력 시험은 KSC9314의 12.19미세먼지 제거능력 시험을 
따른다 .
4.5소비전력 시험
소비전력 시험은 미세먼지 제거능력 시험에서 운전 감소 입자 농도 측정이 
종료된 후에도 공기청정기를 작동을 중지하지 않고 소비전력의 측정값이 
안정되었을 때 소비되는 전력을 측정한다 .
4.6표준 사용면적 산출
표준 사용면적 산출은 KSC9314 12.20표준 사용면적의 산출을 따른다 .
5.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
공기청정기 21㎡당 소비전력
측정소비전력
표준사용면적
대기전력
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용
소비효율등급-
-
-
-
측정소비전력 (W)×1시간(h)
1시간소비전력량 (W h)×0.425
측정소비전력 (W )×8,760(h)×0.3
연간소비전력량 (kW h)×160
-0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
6.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
6.1최저소비효율기준
 (단위 :W/㎡)
구    분최저소비효율기준
2024년 1월 1일부터
공기청정기 2.38-136-6.2소비효율등급부여기준
6.2.1소비효율등급부여지표
측정소비전력을 표준사용면적으로 나눈 값인 1㎡당 소비전력을 등급
부여지표로 함.
R(소비효율등급부여지표 )=측정소비전력 [W]
표준사용면적 [㎡]
6.2.2소비효율등급부여기준
 1)일반제품
R대기전력
(수동대기모드 소비전력 )등  급
 R≤0.45≤1.0W 1
0.45＜ R≤0.67≤1.0W 2
0.67＜ R≤1.24≤1.5W 3
1.24＜ R≤1.81≤1.5W 4
1.81＜ R≤2.38≤1.5W 5
 2)네트워크제품
R대기전력
(능동대기모드 소비전력 )등  급
 R≤0.45≤2.0W 1
0.45＜ R≤0.67≤2.0W 2
0.67＜ R≤1.24≤3.0W 3
1.24＜ R≤1.81≤3.0W 4
1.81＜ R≤2.38≤3.0W 5
6.2.3위 표의 용어는 다음과 같다 .
일반제품 :네트워크 기능이 없는 제품-137-네트워크제품 :디지털가전제품 ,정보기기 등을 단일 프로토콜로 제
어해 각종 제품간의 원격제어 및 정보 공유를 목적으로 만들어진 
제품 .네트워크 기능이 옵션인 제품도 네트워크제품으로 본다 .다
만,높은 네트워크 가용 (HiNA) 기능성을 갖춘 제품의 능동대기모드 
소비전력 기준은 8.0W이하이며 ,HiNA제품은 시험기관에 증빙자
료를 제출하고 시험기관은 시험을 통하여 이를 확인하여야 한다 .
 *높은 네트워크 가용 (HiNA :High Network Availability) 기능성
을 갖춘 제품 :라우터 ,네트워크 스위치 ,무선망 액세스 포인트 
또는 이들을 조합한 기능성을 내장하고 있는 제품
수동대기모드 :리모컨의 전원 스위치를 이용해 전원을 끈 상태 (단,
리모컨이 없는 기기는 본체의 전원 스위치를 이용해 전원을 끈 상태 .
본체의 전원 스위치가 2개 이상일 경우 전면 또는 측면의 소프트 
스위치를 이용해 전원을 오프시킨 상태 )
능동대기모드 :리모컨 또는 본체의 전원스위치를 이용해 전원을 
오프시킨 상태로 주기능을 수행하지 않지만 리모컨이나 내부신호 
그리고 추가적으로 음성 혹은 동작 인식기능을 포함한 외부신호를 
통해 다른 모드로 바뀔 수 있거나 네트워크 연결 및 유지를 위한 
최소 수준의 데이터를 송수신하고 있는 네트워크 상태 .
 -해당기능 :리모컨 ,내부신호 ,외부신호에 의해 주기능 활성화
(wake on)가능
6.3중장기 목표소비효율기준
구     분2027년 1월 1일부터 2030년 1월 1일부터
최고 최저 최고 최저
공기청정기 0.446 2.309 0.441 2.237-138-14.백열전구
1.적용범위
KSC7501의 규정에 의한 220V백열 텅스텐 전구로서 소비전력이 25W
이상 150W이하 전구로 무색투명 ,내면 프로스트 ,백색도장 ,백색박막
도장 전구를 포함한다 .
2.측정방법
측정방법은 KS C7501의 규정에 의하여 측정한 전구의 전(온)광속을 
전구의 소비전력으로 나눈 값(광효율 :lm/W).
3.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
백열전구 20광효율
광속
전구소비전력
수명
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량-
정격초광속의 93%이상
(백색 88%)
(정격소비전력＋0.5W)
×104%이내
KS부표값 80%이상
전구소비전력 (W)×1시간(h)
1시간소비전력량 (W h)×0.4252
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
4.최저소비효율기준 및 표준소비효율
 (단위 :lm/W)
구  분최저소비효율기준 표준소비효율
2012년 1월 1일부터 2014년 1월 1일부터 2012년 1월 1일부터 2014년 1월 1일부터
25W이상 40W미만
40W이상 70W미만
70W이상 150W이하8.3
11.4
20.020.0
20.0
20.010.9
15.0
26.426.4
26.4
26.4-139-15.형광램프
1.적용범위
KS C7601의 규정에 의한 직관형 (20W형,28W형,32W형,40W형),
둥근형 (32W형,40W형),콤팩트형 (FPX 13W형,FDX 26W형,FPL 27W형,
FPL 32W형,FPL 36W형,FPL 45W형,FPL 55W형)형광램프 및 
K61195, K61199의 규정에 의한 직관형 (20W형,32W형,40W형),
콤팩트형 (FPL 36W형)싸인용 형광램프 (색온도 7100K초과 하는 것
으로서 일반조명용으로 사용될 수 있는 것)
2.측정방법
KSC7601의 규정에 의하여 측정한 램프의 전광속을 램프의 소비전력
으로 나눈 값(광효율 :lm/W). 다만 ,FPL 32W형 및 FPL 45W형,FPL
55W형 측정방법은 안전인증규정을 따른다 .
2.1싸인용 형광램프 시험항목
2.1.1색온도
7100K초과일 것
2.2.1초특성
초특성은 다음 표와 같이 적용한다 .
[표]특성
종 별크기
의
구분정격
램프
전력
W정격
입력
전압
V시동
입력
전압
V램프
전력
W초특성
램프전류
A램프전압
(참고값 )
V전광속
lm
FL20
2020
100 9419.0 0.360±0.040 58
1200FL20S
FL20S/1818 18.0 0.350±0.040 59FL20SS/18
FLR 32SS 32 32 300 270 32 0.265±0.030 137 2680
FHF 32SS 32 32 256 240 32 0.255±0.030 128 2860
FL40
4040
200 18039.5 0.420±0.040 106
3050FL40S
FL40S/37 37 37.0 0.410±0.040 108
FL40SS/36 36 36.0 0.430±0.040 103
FPL 36 36 36 200 180 36.0 0.435±0.040 102 2590
(주)램프전력은 표값±(램프전력값×0.05+0.5),전광속은 표값의 92%이상이어야 한다 .-140-2.3싸인용 형광램프 표시사항
예)FHF 32SS SIGN
 FL20SS/18 SIGN
3.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
형광램프 10광효율
전광속
램프소비전력
광원색
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량-
KS부표값 92%이상
KS부표값±(소비전력값
×0.05＋0.5)이내
-
램프소비전력 (W)×1시간(h)
1시간소비전력량 (W h)×0.4251
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .-141-4.최저소비효율기준 부여기준
4.1최저소비효율기준 
 (단위 :lm/W)
구   분
(형광램프 종류 및 광원색 )최저소비효율기준
2010년 1월 1일부터
직관형
(스타터형 ,
래피드스타트형 ,고주
파점등전용형 )20W형EX-W
EX-N
EX-L59.6
EX-D및 기타 57.5
28W형
32W형EX-W
EX-N
EX-L84.3
EX-D및 기타 82.6
40W형EX-W
EX-N
EX-L82.0
EX-D및 기타 80.0
둥근형32W형EX-W
EX-N
EX-L60.0
EX-D및 기타 58.0
40W형EX-W
EX-N
EX-L66.0
EX-D및 기타 64.0
콤팩트형
(스타터내장형 ,스타터
비내장형 )FPX 13W형
FDX 26W형EX-W
EX-N
EX-L53.0
EX-D및 기타 51.0
FPL 27W형EX-W
EX-N
EX-L59.0
EX-D및 기타 57.0
FPL 32W형
FPL 36W형
FPL 45W형
FPL 55W형EX-W
EX-N
EX-L68.0
EX-D및 기타 66.0
16.삭제 <2016. 1.1>-142-17.안정기내장형램프
1.적용범위
안정기내장형램프 :KS C7621의 규정에 의한 정격소비전력 5W이상 
60W이하의 안정기내장형램프 로서 시동과 안정된 동작에 필요한 모든 
요소를 일체화시키고 ,부품을 교환할 수 없는 형광램프 장치에 한한다 .
다만 ,글로브 타입은 제외한다 .
2.측정방법
측정방법은 KSC7621에서 규정하는 시험방법에 의하여 측정한 기구의 
전광속 (lm)을 입력전력으로 나눈 값(광효율 :lm/W).
3.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
안정기
내장형
램프3광효율
입력전력
광원색
광속
점멸수명
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량KS의 기준 광효율 이상
정격전력의 ±15%이내
-
-
-
입력전력 (W)×1시간(h)
1시간소비전력량 (W h)×0.4250
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .-143-4.최저소비효율기준
 (단위 :lm/W)
구  분
(안정기내장형램프
소비전력 및 광원색 )최저소비효율기준 
2009년 1월 1일부터
 5W이상
10W미만EX-W,
EX-N,
EX-L46.1
EX-D및 기타 45.2
10W이상
16W미만EX-W,
EX-N,
EX-L51.3
EX-D및 기타 50.4
16W이상
21W미만EX-W,
EX-N,
EX-L58.2
EX-D및 기타 57.4
21W이상
25W미만EX-W,
EX-N,
EX-L60.0
EX-D및 기타 59.1
25W이상
60W이하EX-W,
EX-N,
EX-L61.7
EX-D및 기타 60.9-144-18.삼상유도전동기
1.적용범위
1.1개요
정상적인 사용조건하에서 냉매온도 40℃이하인 장소에 사용되는 연속 
정격 ,전압 600V이하의 일반용 저압 3상 농형 유도전동기 로서 아래
사항을 기본요건으로 갖추고 있으며 ,
․분류 :보호형 또는 전폐형
․정격출력 :0.75kW 이상부터 375kW이하까지
․극수 :2극,4극,6극,8극
 *단,효율 기준이 설정된 극수 제품에 한함
․용도 및 프레임 :범용 프레임
․속도 :정속운전
․형태 :풋 마운트 또는 플랜지
․토오크 특성 :디자인 A형 또는 B형
삼상유도전동기 분류에서 유형Ⅰ,유형Ⅱ에 해당되는 유도전동기를 대상
범위로 한다 .연속 운전되는 rpm부하 (팬,블로워 ,펌프 )의 인버터전동기도 
적용대상으로 한다 .
1.2분류
삼상유도전동기에 대해 다음과 같이 5개의 유형으로 분류하였으며 ,표 1
에서 분류 예를 볼 수 있다 .삼상유도전동기 분류에서 유형Ⅰ,유형Ⅱ에
해당되는 삼상유도전동기를 최저소비효율기준 적용 대상으로 한다 .
<최저소비효율기준 적용대상 >
1)유형Ⅰ:적용대상
기본요건을 만족하는 범용전동기 성능 ,효율에 영향이 없이 일부 개조된 
범용전동기
 -범용전동기 :정상적인 사용조건에서 표준동작특성 ,표준기계구조를 
가지도록 설계된 전동기
 (ex:온도센서 추가,샤프트 확장,디스크브레이크 추가,하우징 외관 변경)-145-2)유형Ⅱ:적용대상
기본요건을 만족하는 범용으로 사용가능한 특정목적전동기
 -특정목적전동기 :비정상적인 사용조건에서 표준동작특성 ,표준기계
구조를 가지도록 설계된 전동기
 (ex :규정된 출력의 중간에 해당하는 전동기 ,롤러베어링 전동기 ,
방폭형전동기 )
<최저소비효율기준 적용대상 외 >
3)유형Ⅲ:적용대상 외
기본요건을 만족하나 범용으로 사용될 수 없는 특정목적전동기
 (ex:전폐자냉형 (TENV) 전동기 )
4)유형Ⅳ:적용대상 외
기본요건을 만족하는 특수목적전동기
 -특수목적전동기 :범용전동기와 특정목적전동기를 제외한 전동기로서 
특수한 운전특성 특수한 기계적 구조를 가지고 
특수한 분야에 적용하기 위해 설계된 전동기
 (ex:스러스트 베어링 적용 전동기 )
5)유형 V:적용대상 외
기본요건을 만족하지 않는 전동기
 (ex:멀티스피드 전동기 )-146-[표 1]삼상유도전동기 분류
특수사양유  형
비  고I II III IV V
최저소비
효율기준
적용대상적용대상 외
A.전기적 사양
1표고 ○
2주위온도 ○
3다단속도 ○단일속도에만 적용
4특수리드선 ○
5특수절연 ○
6밀봉 (Encapsulation) ○ 특수구조용 권선처리
7고서비스팩터
(High service factor)○
8스페이스히터 부착○
9스타델타 기동○
10부분권선 기동○
11온도상승 제한○
12열․전류감지형 
프로텍터 부착○
13서모스탯 /서미스터 부착○
14특수전압 ○전기설비기술기준 법규상 
600V이하의 저압만 해당함
15중간출력 ○
16주파수 ○연속운전되는 rpm부하 (팬,
블로워 ,펌프 )인버터전동기 
포함
17아열대절연처리 ○
B.기계적 사양
18특수 밸런스 ○
19베어링온도검출기 ○
20특수단자함 ○
21보조단자함 ○
22특수도장 /코팅 ○
23드레인 (Drain)부착○
24방수커버 ○
25접지 .단자 /구멍○
26스크린부착
(Screen onODP Enclosure)○
27마운팅
(F1,F2,W1~4,C1,C2)○다리설치 ,강성 베이스 ,탄성 
베이스-147-특수사양유  형
비  고I II III IV V
최저소비
효율기준
적용대상적용대상 외
C.베어링
28베어링캡 ○
29롤러베어링 ○ 표준베어링을 사용하여 시험
30실드베어링 ○
31밀폐베어링 ○ 표준베어링을 사용하여 시험
32쓰러스트베어링 ○ 특수한 기계적 구조
33고정베어링 ○
34슬리브베어링 ○ 특수한 기계적 구조
D.특수 브랫킷
35C페이스 ○
36D플랜지 ○
37고객용 전용설계 ○특정용도 특별설계 구조로 
전동기시험 불가능한 구조
E.씰
38접촉씰 ○립씰(lip seal)과 타고나이트 씰
(taconite seal),슬링거씰 (slinger
seal)을 포함 -씰을 제거하고 시험
39비접촉씰 ○레비린스씰 (labyrinth seal)을 
포함 -씰을 설치하고 시험
F.축
40표준축 ○편축 ,양축 ,원통형축 ,태퍼
드축 ,단축을 포함
41특수재 ○
G.팬
42특수재 ○
43저소음 ○
H.기타
44식육 가공용 세척가능 모터
(WASHDOWN)○ 씰을 제거하고 시험
45펌프 일체형 (수중펌프 )○
46펌프 일체형 (수중펌프 외)○전동기 자체 시험을 위한 별
도 지그제작하여 시험
47일체형 기어모터 ○전동기 자체 시험을 위한 별
도 지그제작하여 시험
48목공용 톱 (SAW ARBOR) ○ 특수한 전기적 /기계적 설계
49전폐 자냉형 (TENV) ○ 냉각용 장비가 없는 전폐 비통풍
50전폐 타냉형 (TEAO) ○외부원으로부터 기류를 필요
로 하는 전폐 airover
51소화펌프 ○
52단시간 정격 (S2) ○단시간 이외 정격 (S1,S3~S10)
은 모두 최저소비효율기준 
적용대상
53일체형 브레이크 전동기○전동기 자체 시험을 위한 별
도 지그 제작하여 시험
54박형 전동기 (A xial typ e m otor) ○ 특수한 기계구조-148-2.사용조건
기본적으로 아래의 정상적인 사용조건뿐만 아니라 ,비정상적인 사용조건
하에서도 최저소비효율기준을 반드시 준수하여 생산․판매하는 것을 
원칙으로 한다 .예외적으로 사용자의 비정상적인 사용조건으로 고효율
전동기 제작이 불가능할 경우에는 “이 제품은 에너지이용합리화법에서 
정한 비정상적인 사용조건에서만 사용되므로 최저소비효율기준을 적용하지 
않습니다 ”라는 문구를 제품명판 또는 별도의 라벨을 통하여 명시적으로 
기재할 경우에 한하여 비정상적인 사용조건을 허용한다 .
2.1정상적인 사용조건
 1)환경조건
가)주위온도 :-15℃∼40℃/5℃∼40℃(냉각제 사용시 )
예외 )최저 주위온도가 0℃인 정류자 또는 슬리브 베어링을 가지는 
모든 기기
나)기기의 통풍을 심각하게 방해하지 않는 장소 또는 보조 덮개를 
사용한 안정된 장소에 설치
 2)운전조건
가)V-벨트 구동
나)플렛 벨트 ,체인 ,기어 구동 ,커플링 구동
2.2비정상적인 사용조건
 1)주위환경
가)먼지 쌓임이 정상적인 통풍을 방해할 가능성이 있는 불결한 운전조건
나)증기 ,소금기를 포함한 공기 또는 기름 증기
다)습하거나 매우 건조한 장소 ,복사열
라)비정상적인 충격 ,진동 또는 외부로부터의 기계적인 부하
마)모터축에 가해지는 비정상적인 축 방향 또는 측면 방향의 힘
바)주위온도가 40℃를 초과하는 장소
-149- 2)동작환경
가)유도기 :정격전압 ±10%,정격주파수 ±5%범위 벗어날 경우
나)AC전압 이탈 정도가 10%를 초과 되었을 경우
다)AC전압이 1%이상 언밸런스 되었을 경우
라)저소음 레벨이 필요할 경우 
마)전력시스템이 접지 되지 않을 경우
바)최고 정격스피드 이상으로 운전될 경우
사)환기가 부족한 공간 ,움푹 패인 곳,또는 경사진 곳에서 운전될 경우
 3)외부자극
가)비틀림 충격 부하
나)반복적인 이상 과부하
다)역회전 또는 전기적 제동
라)잦은 시동
마)전원이 지속적으로 공급되는 상태에서 정지 또는 순간 정격으로 
되는 기기
3.토오크 특성
삼상유도전동기는 토크 특성에 따라 다음의 4가지 유형으로 분류되며 ,
[그림 1]은 디자인 A,B,C,D의 슬립에 대한 토크 특성을 비교하여 
나타낸 것이며 ,디자인 A,B형의 기동토크 ,정동토크 ,풀업토크는 [표 2]의
값을 참조한다 (토크 기준값을 정격토크에 대한 백분율 [%]로 나타내었다 ).
3.1디자인 A형
 B형과 유사하나 정동토크가 더 큼,기동전류가 높아 적용분야 제한 
받음
3.2디자인 B
․가장 기본적이고 넓은 적용분야를 가짐
․응용분야 :팬,송풍기 ,전동기구
․유형별 성능비교시 기준이 됨-150-3.3디자인 C
․B형에 비해 큰 기동토크를 가지나 정동토크가 낮음
3.4디자인 D
․매우 큰 기동토크를 가짐
 [그림 1]삼상유도기의 토크특성 유형-151-[표 2]디자인 A,B형의 토크 특성 (KS C4202기준 )
정격 출력정격토크 대비 토크비율 (%)
기동토크 정동토크 풀업토크
2극 4극 6극 8극 2극 4극 6극8극 2극 4극 6극 8극
0.75kW 180 190 170 150 200 200 180 170 120 130 120 110
1.5kW 180 190 160 140 200 200 190 180 120 130 110 100
2.2kW 170 180 160 140 200 200 190 180 110 120 110 100
3.7kW 160 170 150 130 200 200 190 180 110 120 110 100
5.5kW 150 160 150 130 200 200 190 180 100 110 110 100
7.5kW 150 160 150 130 200 200 180 170 100 110 110 100
11kW 140 150 140 120 200 200 180 170 100 110 100 90
15kW 140 150 140 120 200 200 180 170 100 110 100 90
18.5kW 130 140 140 120 190 190 180 170 90 100 100 90
22kW 130 140 140 120 190 190 180 170 90 100 100 90
30kW 120 130 130 120 190 190 180 170 90 100 100 90
37kW 120 130 130 120 190 190 180 170 90 100 100 90
45kW 110 120 120 110 180 180 170 170 80 90 90 80
55kW 110 120 120 110 180 180 170 170 80 90 90 80
75kW 100 110 110 100 180 180 170 160 70 80 80 70
90kW 100 110 110 100 180 180 170 160 70 80 80 70
110kW 90 100 100 90 170 170 170 160 70 80 80 70
132kW 90 100 100 90 170 170 170 160 70 80 80 70
160kW 80 90 90 90 170 170 160 160 60 70 70 70
200kW 80 90 90 90 170 170 160 160 60 70 70 70
4.전부하효율 측정
측정방법은 KS CIEC 60034-2-1 의 규정에 의하여 측정한 삼상 농형 
유도전동기의 손실 및 효율을 결정하는 방법을 따른다 .
단,KS CIEC 60034-2-1 의 규정에서 효율 결정을 위한 방법은 “8.2
간접 측정으로 결정 ”의 “8.2.2개별 손실의 합산 ”을 따르며 ,각 손실 
측정방법에서 부하손은 “8.2.2.4.1 부하시험으로 구하는 부하손 ”을 따르며 ,
표류부하손 (추가부하손 )측정은 “8.2.2.5.1 회전력을 측정하는 부하시험으로 ”를
따른다 .또한 ,효율 측정은 60Hz/정현파 정격전압에서 실시하여 ,정격
주파수가 60Hz가 아닌 삼상유도전동기의 경우도 이를 따른다 .-152-5.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
삼상
유도전동기5전부하효율
효율수준
분류
정격출력
극수
정격전압
정격전류
시료중최소값
총시료개수
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용-
IE3/IE4
-
-
-
-
-
-
-
전부하효율정격출력××시간
(ex:37.0kW, 93.5%일 경우
××=39,572Wh)
1시간소비전력량 (W h)×0.425
1시간소비전력량 (W h)×4,906
÷1000
(ex:39,572Wh일 경우
39,572×4,906÷1000=194,140.2kWh)
연간소비전력량 (kW h)×77
(ex:194,140.2kWh 일 경우
194,140.2×77=14,949,000원)-
(비고 )측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .-153-6.최저소비효율기준 등
6.1최저소비효율기준
삼상유도전동기의 최저소비효율기준은 [표 1]과 같다 .
[표 1]최저소비효율기준 (%)
정격 출력보호형 전폐형
2극 4극 6극 8극 2극 4극 6극 8극
0.75 77.0 85.5 82.5 75.5 77.0 83.5 82.5 75.5
1.5 85.5 86.5 87.5 86.5 85.5 86.5 88.5 84.0
2.2 85.5 89.5 88.5 87.5 86.5 89.5 89.5 85.5
3.7 86.5 89.5 89.5 88.5 88.5 89.5 89.5 86.5
5.5 88.5 91.0 90.2 89.5 89.5 91.7 91.0 86.5
7.5 89.5 91.7 91.7 90.2 90.2 91.7 91.0 89.5
11 90.2 93.0 91.7 90.2 91.0 92.4 91.7 89.5
15 91.0 93.0 92.4 91.0 91.0 93.0 91.7 90.2
18.5 91.7 93.6 93.0 91.0 91.7 93.6 93.0 90.2
22 91.7 94.1 93.6 91.7 91.7 93.6 93.0 91.7
30 92.4 94.1 94.1 91.7 92.4 94.1 94.1 91.7
37 93.0 94.5 94.1 92.4 93.0 94.5 94.1 92.4
45 93.6 95.0 94.5 93.0 93.6 95.0 94.5 92.4
55 93.6 95.0 94.5 94.1 93.6 95.4 94.5 93.6
75 93.6 95.4 95.0 94.1 94.1 95.4 95.0 93.6
90 94.1 95.4 95.0 94.1 95.0 95.4 95.0 94.1
110 94.1 95.8 95.4 94.1 95.0 95.8 95.8 94.1
132 94.5 95.8 95.4 94.1 95.4 95.8 95.8 94.5
160 95.0 95.8 95.4 94.1 95.4 96.2 95.8 94.5
200 95.0 95.8 95.8 95.0 95.8 96.2 95.8 95.0
225 95.4 95.8 95.8 95.0 95.8 96.2 95.8 95.0
260 95.4 95.8 95.8 95.0 95.8 96.2 95.8 95.0
300 95.8 95.8 95.8 95.0 95.8 96.2 95.8 95.0
335 96.2 96.2 95.8 95.0 95.8 96.2 95.8 95.0
375 96.2 96.2 95.8 95.0 95.8 96.2 95.8 95.0-154-6.2비표준 삼상유도전동기에 대한 적용
삼상유도전동기의 정격 출력이 [표 1]에서 규정된 값 사이에 있을 경우 
중간 또는 그 이상이면 위쪽의 높은 정격출력의 최저소비효율기준을 
따르고 ,중간 미만이면 아래쪽의 낮은 정격출력 최저소비효율기준을 
따른다 .
6.3합격판정 수식
최저소비효율기준에 대한 합격판정은 [표 2]의 합격판정 수식을 만족
하여야 한다 .이때 삼상유도전동기의 최저소비효율기준 합격판정은 총
시료개수를 5대로 하여 시험한다 .단,제조업자 또는 수입업자가 원할 
경우 총시료개수를 4개 이하 (1～4개)로 시험할 수 있으나 이 경우 [표 2]의
합격판정수식을 배제하고 각 시료가 모두 [표 1]의 최저소비효율기준을 
만족해야 한다 .
[표 2]합격판정수식
구 분총시료
개수불합격
허용개수검사항목 허용오차
삼상
유도전동기5대 -평균전부하효율 ()X≥100
1+1.05(100
RE-1)
RE:최저소비효율기준
시료중 최소값 (min)Xmin≥100
1+1.15(100
RE-1)
RE:최저소비효율기준
7.제품 표시방법
제조자는 제품의 보기 쉬운 곳에 에너지소비효율라벨의 표시 및 다음 
사항을 명판에 표시하여야 한다 .
 1)제조자명 및 제조국
 2)모델명-155- 3)제조번호
 4)제조년월
 5)정격 출력
 6)정격 전압 및 전류
 7)정격 주파수
 8)정격 속도 또는 극수
 9)정격 효율 및 효율등급 (IE코드 )
19.가정용 가스보일러
1.적용범위
KSB8109및 KSB8127에서 정한 가스소비량 70kW이하의 가스온수보일러
2.측정방법
측정방법은 KSB8109및 KSB8127에서 규정하는 시험방법에 의하여 
측정한 난방열효율 (%)
3.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
가정용
가스보일러2난방열효율
가스소비량
난방출력 (콘덴싱출력 )
대기전력
소비효율등급-
-
-
-
-0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
4.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
4.1.최저소비효율기준
 (단위 :%)
구  분최저소비효율기준
2013년 1월 1일부터
가정용가스보일러 76.0-156-4.2.소비효율등급부여기준
4.2.1소비효율등급부여지표
당해 모델의 난방열효율 (%)을 소비효율등급부여지표로 함.
R(소비효율등급부여지표 )=당해 모델의 난방열효율 (%)
 =(전부하열효율 +부분부하열효율)-4P2
 (주)1.여기에서 P는 점화용 파일럿버너가 있는 경우 1,없는 경우 0으로 적용한다 .
 2.난방열효율 (%)측정방법중 전부하 및 부분부하 열효율은 KSB8109및 KS
 B8127의 시험방법에 따른다 .
 3.난방열효율 계산식에 포함되는 전부하 및 부분부하 난방효율은 각각 아래의 
상한 값을 가진다 .만약 ,측정한 효율이 상한 값을 초과하면 상한 값으로 
대신한다 .
일반보일러 콘덴싱보일러
전부하 부분부하 전부하 부분부하
84 82 91 97
4.2.2소비효율등급부여기준
R대기전력
(슬립모드 소비전력 )등  급
91.0%≤R ≤3.0W 1
88.0%≤R 묻지 않음 2
85.0%≤R<88.0% 묻지 않음 3
81.0%≤R<85.0% 묻지 않음 4
76.0%≤R<81.0% 묻지 않음 5
4.2.3위 표의 용어는 다음과 같다 .
슬립모드 :일정시간 동작이 이루어지지 않은 후 자동적으로 전환되어 
실현되는 저전력상태-157-20.어댑터․충전기
1.적용범위
휴대전화 ,노트북 ,카메라 ,스탠드 등 가전기기에 사용되는 직류전원장치
(AC-DC)․교류전원장치 (AC-AC) 등 외장형 전원장치 (External Power
Supply)로서 외장형 전원장치내에 충전기능이 없는 어댑터 (Adaptor) 와 
충전기능이 내장된 충전기 (Charger) 모두를 포함한다 .어댑터는 동시에 
출력되는 전압이 동일한 단일출력전압으로 명판표시 총 출력전력 150W
이하를 대상으로 하되 ,충전기는 정격입력전력 20W이하로서 리튬이온 
배터리를 충전하는 충전기만을 대상으로 한다 .다만 ,방송 ,의료 ,조명 ,
계측 ,감시 등 특수한 목적을 위해 한정적으로 사용되는 어댑터․충전기는 
제외한다 .
2．분류
1)어댑터
최종사용용도의 제품에 전원을 공급하기 위한 직류전원장치 (AC-DC) 및 
교류전원장치 (AC-AC) 를 어댑터 (Adaptor) 라 한다 .어댑터는 동작효율 및 
최대대기전력기준 (무부하모드 소비전력 )을 모두 만족해야 최저소비효율
기준을 만족한 것으로 본다 .
2)충전기
최종사용용도의 제품에 전기에너지를 제공할 목적의 배터리 또는 배터리팩 
및 통합형 배터리를 충전하는 기기를 충전기 (Charger) 라 한다 .충전기는 
최대대기전력기준 (무부하모드 소비전력 )을 만족하면 최저소비효율기준을 
만족한 것으로 본다 .
3.측정방법별 분류
제품은 출력 단자의 개수에 따라 아래와 같이 분류한다 .-158-1)단일 출력 단자 제품
1개의 출력 단자를 갖는 제품으로 출력 전압 /전류가 단일한 제품 (측정방법 
4.2.1.1참고 )과 출력 전압 /전류 둘 다 부하에 따라 가변하는 제품 (측정방법 
4.2.1.2참고 )으로 나눈다 .
2)복수 출력 단자 제품
2개 이상의 출력 단자를 갖는 제품으로 각 단자에서의 출력 전압 /전류가 
일정한 제품 (측정방법 4.2.2.1.1 참고 ),각 단자에서의 출력 전압은 일정하나 
전류가 다양한 제품 (측정방법 4.2.2.1.2 참고 )으로 나눈다 .
4．시험방법
4.1부하조건
명판출력전류의 퍼센트값
부하조건 1 100%±2%
부하조건 2 75%±2%
부하조건 3 50%±2%
부하조건 4 25%±2%
부하조건 5 0%
4.2동작효율 측정방법
4.2.1단일 출력 단자 제품
4.2.1.1단일 전압 /전류 제품
a)동작효율 측정은 위 표에서 보여주는 것처럼 부하조건 1에서 부하조
건 5까지 연속적으로 실시한다 .
b)어댑터는 동작효율 측정을 실시하기에 앞서서 적어도 30분동안 명판
전류출력의 100%로 작동한다 .-159-c)이러한 워밍업 기간 이후에 ,어댑터의 안정성을 평가하기 위해서 5분의 
기간동안 AC입력전력을 체크해야 한다 .만약 전력 값이 관찰된 최대 
값의 5%이내에서 움직인다면 ,어댑터는 안정되었다고 볼 수 있고 5분
이후에 측정값을 기록할 수 있다 .이후의 부하조건 (아래를 참조 )은 
똑같은 5분의 안정성 가이드라인 아래에서 측정될 수 있다 .테스트 
절차를 시작할 때 각 어댑터에 30분의 오직 한번의 워밍업 기간이 
요구된다 .만약 ,입력전력이 5분 이상 안정되지 않는다면 KSCIEC
62301에 따른 평균전력측정방법 또는 축적에너지측정방법에 따라 
측정한다 .
d)동작효율은 주어진 부하조건에서 어댑터의 측정된 유효출력전력을 그 
부하조건에 측정된 유효 AC입력전력으로 나눔으로써 계산된다 .평균
효율은 테스트조건 1,2,3,4에 계산된 효율 값의 단순 산술평균로 
한다 .
e)각 부하조건 1～4에서의 어댑터 소비전력은 AC입력전력과 DC출력
전력의 차이이다 .부하조건 5의 소비전력은 AC입력전력과 동일하다 .
f)테스트가 실행된 각 입력전압 및 주파수의 조합에 대해 작성할 (측정
되고 계산된 )주요 데이터는 아래 표와 같다 .
<(측정 및 계산된 )요구되는 작성할 데이터 >
작성할 값 기술
유효출력전류 (mA)
부하조건 1~4에서 측정 유효출력전압 (V)
유효출력전력 (W)
유효입력전압 (V)
부하조건 1~5에서 측정유효입력전력 (W)
전고조파왜율 (THD)
실제 역률
어댑터 소비전력 (W) 부하조건 1~4에서는 계산 ,부하조건 5에서는 측정
동작효율 부하조건 1~4에서 계산
평균 동작효율 부하조건 1~4에서의 효율의 단순산술평균-160-<테스트보고서 작성 (예)>
명판 명세서 입력 출력
전압 (V) 85-265 6
전류 (mA) 500
전력 (W) 2.8
주파수 (Hz) 60
<220V, 60Hz에서 측정 및 계산된 데이터 (예)>
무부하모드 온모드 동작효율 유효 전력값
명판전류의 퍼센트 0% 25% 50% 75% 100% 평균
DC출력전류 (mA) 125 250 374 500
DC출력전압 (V) 6.9 6.5 6.0 5.7
DC출력전력 (W) 0.86 1.62 2.27 2.83
AC입력전압 (V) 220 220 220 220 220
AC입력전력 (W) 0.25 1.35 2.25 3.12 3.91
전고조파왜율 (THD) 271.0% 256.2% 246.6% 233.1% 251.7%
실제 역률 (W/VA) 0.35 0.36 0.37 0.39 0.37
AC입력주파수 (Hz) 60 60 60 60 60 60
소비전력 (W) 0.25W 0.49W 0.63W 0.85W 1.08W
동작효율 63.7% 72.0% 72.8% 72.4% 70.2%
4.2.1.2가변 전압 /전류 제품
부하에 따라서 전압이 가변되는 제품으로 4.2.1.1의 측정방법으로 각 
전압 /전류에 대해 효율을 구한다 .
4.2.2복수 출력 단자 제품
4.2.2.1단일 출력 전압
4.2.2.1.1 단일 출력 전류
a)명판 출력 전력을 단자별로 나눈 후 각 출력 단자에 부하조건 1에서 
부하조건 5까지 연속적으로 동작효율을 측정한다 .예를 들어 명판 
출력 전력 50W, 5V출력 전압 ,4개의 출력 단자를 가진 제품은 각 -161-출력 단자에 인가하는 부하는 2.5A(50W/4 개/5V =2.5A)이다 .이때 
각각의 부하는 독립적으로 인가되어야 한다 .위의 예에서 전자부하기는 
4채널이어야 한다 .
b)어댑터는 동작효율 측정을 실시하기에 앞서서 모든 출력 단자에 
적어도 30분동안 명판전류출력의 100%로 작동한다 .
c)이러한 워밍업 기간 이후에 ,어댑터의 안정성을 평가하기 위해서 5분의 
기간동안 AC입력전력을 체크해야 한다 .만약 전력 값이 관찰된 
최대 값의 5%이내에서 움직인다면 ,어댑터는 안정되었다고 볼 수 
있고 5분 이후에 측정값을 기록할 수 있다 .이후의 부하조건 (아래를 
참조 )은 똑같은 5분의 안정성 가이드라인 아래에서 측정될 수 있다 .
테스트 절차를 시작할 때 각 어댑터에 30분의 오직 한번의 워밍업 
기간이 요구된다 .만약 ,입력전력이 5분 이상 안정되지 않는다면 
KSCIEC 62301에 따른 평균전력측정방법 또는 축적에너지측정방법에 
따라 측정한다 .
d)동작효율은 주어진 부하조건에서 어댑터의 측정된 유효출력전력을 
그 부하조건에 측정된 유효 AC입력전력으로 나눔으로써 계산된다 .
여기서의 유효출력전력은 각 단자의 유효출력전력의 합산으로 구한다 .
평균효율은 테스트조건 1,2,3,4에 계산된 효율 값의 단순 산술
평균로 한다 .
e)각 부하조건 1～4에서의 어댑터 소비전력은 AC입력전력과 DC출력
전력의 차이이다 .부하조건 5의 소비전력은 AC입력전력과 동일하다 .
f)테스트가 실행된 각 입력전압 및 주파수의 조합에 대해 작성할 (측정
되고 계산된 )주요 데이터는 4.2.1.1의 f)에 나와있는 표와 같다 .
4.2.2.1.2 복수 출력 전류
a)저감 계수는 아래와 같이 산출한다 .
저감 계수 D=명판 출력 전력 /(첫 번째 단자 출력 전력 +두 번째 
단자 출력 전력 +…… +N번째 단자 출력 전력 )
 -저감 계수  1인 경우 :각 단자의 출력 전력으로 부하를 인가
하고 4.2.2.1.1과 동일한 방법으로 동작효율 산출
 -저감 계수 <1인 경우 :각 단자의 출력 전류에 저감 계수를 곱
하고  4.2.2.1.1과 동일한 방법으로 동작효율 산출-162-※저감 계수를 사용하는 이유 :제품의 활용 방법에 따라 모든 
단자에서 동시에 부하를 사용하는 경우보다 특정 단자만 사용할 때
더 높은 전력을 사용 가능하도록 설계한 제품들의 경우 각 단자의 
출력들을 합산하면 정격을 초과하게 된다 .이런 제품들은 단자별 
출력 전력에 저감계수를 곱하여 단자별 출력 전력 합산 값이 
정격을 넘지 않는 범위에서 시험을 수행한다 .예를 들어 명판 출력 
전력 60W/5V, 6단자 제품이 단자별 최대 2.4A를 지원한다고 할 때,
단자들의 출력 전력을 합산하면 72W(6단자 X5VX2.4)로 명판 
출력 전력 60W를 초과하게 된다 .이런 경우에는 각 단자 전류값에 
저감계수를 곱한 2A(2.4A X60/72)를 100%부하로 한다 .
5.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
어댑터․
충전기3동작효율
분류
명판표시출력전력
측정입력전력
대기전력-
-
-
-
105%이하0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
6.최저소비효율기준
6.1어댑터 (충전기능이 없는 외장형 전원장치 )
최저소비효율기준
2009년 1월 1일부터
명판표시
출력전력
(Pno)동작효율명판표시
출력전력
(Pno)최대대기전력
(무부하모드 
소비전력 )
0<P no≤1W≥0.49×Pno0<P no<10W≤0.5W
1W<P no≤49W≥[0.09×Ln(Pno)]+0.49
10W≤Pno≤150W≤0.75W49W<P no≤150W≥0.84
주)어댑터는 동작효율 및 최대대기전력기준 (무부하모드 소비전력 )모두를 만족해야 
최저소비효율기준을 만족한 것으로 본다 .-163-6.2충전기 (충전기능이 내장된 외장형 전원장치로서 리튬이온 배터리를 
충전하는 충전기 )
최저소비효율기준
2009년 1월 1일부터
측정입력전력 (Pin)최대대기전력
무부하모드 소비전력
0<Pin<10W ≤0.5W
10W≤Pin≤20W ≤0.75W
주)충전기는 최대대기전력기준 (무부하모드 소비전력 )을 만족하면 최저소비효율
기준을 만족한 것으로 본다 .
6.3위 표의 용어는 다음과 같다 .
동작효율 :어댑터의 입력이 선 전압 (line voltage) AC에 연결되어 있고 
출력이 DC또는 AC부하에 연결되어 있는 상태에서 부하가 0보다 
큰 명판출력전력의 일부를 끌어당길 때 어댑터에 의해 생산된 총 
유효출력전력 (DC또는 AC)과 이 전력을 생산하기 위해 요구되는 유효
입력전력 (AC)과의 비율
동작효율 =어댑터에 의해 생산된 총유효출력전력 (DC또는 AC)
전력을 생산하기 위해 요구되는 유효입력전력 (AC)
무부하모드 :어댑터 및 충전기의 입력이 선전압 (line voltage) AC에 
연결되어 있고 출력이 제품이나 다른 부하에 연결되지 않은 무부하
(No Load)상태-164-21.전기냉난방기
1.적용범위
KSC9306의 규정에 의한 전동기 정격소비전력의 합계가 7.5kW이하 ,
전열장치를 갖는 것에 있어서는 그 전열장치의 정격소비전력이 30kW
이하인 전기히트펌프로 정격냉방능력 23㎾미만인 것에 한한다 .다만 ,
수냉식 ,이동식 ,덕트식 및 분리형으로서 하나의 실외기에 둘 이상의 
실내기를 접속해서 이용하고 있는 구조의 것은 제외한다 .
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
KSC9306에어컨디셔너
유럽연합 (EU) Ecodesign Regulation 801/2013 (Lot 26) :Networked
standby losses ofenergy using products
ISO 16358-1 Air-cooled air conditioners and air toair heat pumps
(Testing and calculating methods for seasonal performance factors)
Part 1:Cooling seasonal performance factor
ISO 16358-2 Air-cooled air conditioners and air toair heat pumps
(Testing and calculating methods for seasonal performance factors)
Part 2:Heating seasonal performance factor
3.용어의 정의
이 규격에 인용된 주된 용어의 뜻은 KSC9306에 따른다 .
4.에너지효율 측정방법
(a)냉방기간에너지소비효율 측정방법은 ‘4.전기냉방기 ’의 ‘3.에너지효율 
측정방법 (a)~(f)’를 따른다 .
(b)KSC9306-2017 부속서 E에 따라 난방기간에너지소비효율을 산출하고 ,
필요한 시험항목 및 계수는 KSC9306-2017 부속서 E표 E.5를 적용-165-한다 .시험기관은 에너지소비효 율 산출에 사용한 항목 및 계수를 포함하여 
시험성적서를 발급한다 .또한 ,사후관리 시험에서는 공단에 신고한 시험
성적서의 항목과 계수를 사용한다 .
(c)시험결과는 다음의 표로 기록한다 .
 (비고 )1.최소능력이 >0.5×정격표시능력일 경우 중간운전시험은 생략 가능
 2.정격난방능력 시험은 보조히터를 제외하고 측정함구   분 시험결과
냉방표준능력 (W)
냉방표준소비전력 (W)
냉방기간총냉방능력 (kW)
냉방기간총소비전력량 (kWh)
냉방기간연간소비전력량 (kWh)
냉방기간에너지소비효율 (CSPF)
난방표준능력 (W)
난방표준소비전력 (W)
난방기간총냉방능력 (kW)
난방기간총소비전력량 (kWh)
난방기간에너지소비효율 (HSPF)
보조히터용량 (W)
냉방소비효율등급 (RC)
난방소비효율등급 (RH)-166-5.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO2배출량, 
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
 전기
 냉난방기1냉방기간에너지소비효율
난방기간에너지소비효율
정격냉방능력
정격난방능력
냉방표준능력
난방표준능력
냉방표준소비전력
난방표준소비전력
대기전력
냉방기간연간소비전력량
난방기간연간소비전력량
냉방기간월간소비전력량
난방기간월간소비전력량
보조히터용량
냉방기간1시간소비전력량
난방기간1시간소비전력량
냉 방 기 간1시 간 사 용 시CO2배 출 량
난 방 기 간1시 간 사 용 시CO2배 출 량
냉방기간월간에너지비용
난방기간월간에너지비용
냉방소비효율등급
난방소비효율등급-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
냉방기간연간소비전력량 /4
난방기간연간소비전력량 /4
-
시간냉방기간연간소비전력량×
시간난방기간연간소비전력량×
냉방기간1시간소비전력량 (Wh)×0.425
난 방 기 간1시 간 소 비 전 력 량 (Wh)× 0.425
냉 방 기 간 월 간 소 비 전 력 량 (kW h)× 113
난 방 기 간 월 간 소 비 전 력 량 (kW h)× 113
-
-0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
 2.냉방기간연간소비전력량 =냉방기간총소비전력량 측정값 ×2.5
 난방기간연간소비전력량 =난방기간총소비전력량 측정값-167-6.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
6.1.최저소비효율기준
 (단위 :W/W)
구            분최저소비효율기준
2022년 11월 1일부터
분리형정격냉방능력 4kW미만냉방기간 에너지소비효율
(CSPF)5.25
난방기간 에너지소비효율
(HSPF)2.75
정격냉방능력 4kW이상
10kW미만냉방기간 에너지소비효율
(CSPF)4.80
난방기간 에너지소비효율
(HSPF)2.69
정격냉방능력 10kW이상
23kW미만냉방기간 에너지소비효율
(CSPF)4.60
난방기간 에너지소비효율
(HSPF)2.63
 (비고 )대기전력은 소비효율등급부여기준에서 5등급 기준을 적용
6.2.소비효율등급부여기준
6.2.1소비효율등급부여지표
당해 모델의 냉방기간 총 냉방량과 그 때의 냉방기간 총 소비전력량의 
비인 냉방기간 에너지소비효율 (CSPF :Cooling Seasonal Performance
Factor)과 난방기간 총 난방량과 그 때의 난방기간 총 소비전력량의 
비인 난방기간 에너지소비효율 (HSPF :Heating Seasonal Performance
Factor)을 소비효율등급부여지표 (R)로 한다 .
여기서 냉방효율 측정방법은 고정용량형 ,2단 가변형 및 가변용량형 
에어컨의 경우 KSC9306의 규정에 의하여 측정한 냉방기간 에너지
소비효율 (CSPF :Cooling Seasonal Performance Factor)을 말하며 ,
난방효율 측정방법 또한 고정용량형 ,2단 가변형 및 가변용량형 에어컨의 
경우 KS C9306의 규정에 의하여 측정한 난방기간 에너지소비효율
(HSPF :Heating Seasonal Performance Factor)을 말한다 .특히 ,보조 
히터가 내장되어 저온 운전시 작동하는 제품은 저온 운전 시험시 
보조히터를 가동하여 시험한다 .-168-6.2.2소비효율등급부여기준
 1)정격냉방능력 4kW미만으로서 분리형인 일반제품
R대기모드
(수동대기모드
소비전력 )등 급 냉방기간
에너지소비효율
(CSPF)난방기간
에너지소비효율
(HSPF)
6.90≤R 4.20≤R≤1.0W 1
6.48≤R<6.90 3.84≤R<4.20≤1.0W 2
6.07≤R<6.48 3.48≤R<3.84≤2.0W 3
5.66≤R<6.07 3.12≤R<3.48≤2.0W 4
5.25≤R<5.66 2.75≤R<3.12≤2.0W 5
 2)정격냉방능력 4kW미만으로서 분리형인 네트워크제품
R대기모드
(능동대기모드
소비전력 )등 급 냉방기간
에너지소비효율
(CSPF)난방기간
에너지소비효율
(HSPF)
6.90≤R 4.20≤R≤3.0W 1
6.48≤R<6.90 3.84≤R<4.20≤3.0W 2
6.07≤R<6.48 3.48≤R<3.84≤4.0W 3
5.66≤R<6.07 3.12≤R<3.48≤4.0W 4
5.25≤R<5.66 2.75≤R<3.12≤5.0W 5
 3)정격냉방능력 4kW이상 10kW미만으로서 분리형인 일반제품
R대기모드
(수동대기모드
소비전력 )등 급 냉방기간
에너지소비효율
(CSPF)난방기간
에너지소비효율
(HSPF)
6.70≤R 4.00≤R≤1.0W 1
6.22≤R<6.70 3.67≤R<4.00≤1.0W 2
5.74≤R<6.22 3.34≤R<3.67≤2.0W 3
5.27≤R<5.74 3.01≤R<3.34≤2.0W 4
4.80≤R<5.27 2.69≤R<3.01≤2.0W 5-169- 4)정격냉방능력 4kW이상 10kW미만으로서 분리형인 네트워크제품
R대기모드
(능동대기모드
소비전력 )등 급 냉방기간
에너지소비효율
(CSPF)난방기간
에너지소비효율
(HSPF)
6.70≤R 4.00≤R≤3.0W 1
6.22≤R<6.70 3.67≤R<4.00≤3.0W 2
5.74≤R<6.22 3.34≤R<3.67≤4.0W 3
5.27≤R<5.74 3.01≤R<3.34≤4.0W 4
4.80≤R<5.27 2.69≤R<3.01≤5.0W 5
 5)정격냉방능력 10kW이상 23kW미만으로서 분리형인 일반제품
R대기모드
(수동대기모드
소비전력 )등 급 냉방기간
에너지소비효율
(CSPF)난방기간
에너지소비효율
(HSPF)
6.50≤R 4.00≤R≤1.0W 1
6.07≤R<6.50 3.66≤R<4.00≤1.0W 2
5.62≤R<6.07 3.32≤R<3.66≤2.0W 3
5.17≤R<5.62 2.97≤R<3.32≤2.0W 4
4.60≤R<5.17 2.63≤R<2.97≤2.0W 5
 6)정격냉방능력 10kW이상 23kW미만으로서 분리형인 네트워크제품
R대기모드
(능동대기모드
소비전력 )등 급 냉방기간
에너지소비효율
(CSPF)난방기간
에너지소비효율
(HSPF)
6.50≤R 4.00≤R≤3.0W 1
6.07≤R<6.50 3.66≤R<4.00≤3.0W 2
5.62≤R<6.07 3.32≤R<3.66≤4.0W 3
5.17≤R<5.62 2.97≤R<3.32≤4.0W 4
4.60≤R<5.17 2.63≤R<2.97≤5.0W 5-170-6.2.3위 표의 용어는 다음과 같다 .
     일반제품 : 네트워크 기능이 없는 제품
     네트워크제품 :디지털가전제품 ,정보기기 등을 단일 프로토콜로 제어해 
각종 제품간의 원격제어 및 정보 공유를 목적으로 만들어진 제품 또는 
유⋅무선 중앙⋅개별 제어형 에어컨 .실내․외기가 통신하기 위한 
네트워크 기능이 옵션인 제품도 네트워크제품으로 본다 .다만 ,높은 
네트워크 가용 (HiNA) 기능성을 갖춘 제품의 능동대기모드 소비전력 
기준은 8.0W이하이며 ,HiNA제품은 시험기관에 증빙자료를 제출하고 
시험기관은 시험을 통하여 이를 확인하여야 한다 .
     *높은 네트워크 가용 (HiNA :High Network Availability) 기능성을 
갖춘 제품 :라우터 ,네트워크 스위치 ,무선망 액세스 포인트 또는 
이들을 조합한 기능성을 내장하고 있는 제품
     수동대기모드 :리모컨을 이용해 전원을 오프시킨 상태 (단,리모컨이 
없는 기기는 본체의 전원 스위치를 이용해 전원을 오프시킨 상태 )
능동대기모드 :리모컨 또는 본체의 전원스위치를 이용해 전원을 
오프시킨 상태로 주기능을 수행하지 않지만 리모컨이나 내부신호 
그리고 추가적으로 음성 혹은 동작 인식기능을 포함한 외부신호를 통해 
다른 모드로 바뀔 수 있거나 네트워크 연결 및 유지를 위한 최소 
수준의 데이터를 송수신하고 있는 네트워크 상태 .
 -해당기능 :리모컨 ,내부신호 ,외부신호에 의해 주기능 활성화
(wake on)가능 -171-6.3중장기 목표소비효율기준
(단위 :W/W)
구            분2025년 11월 
1일부터2028년 11월 
1일부터
최고 최저 최고 최저
분리형정격냉방능력 
4kW미만냉방기간 에너지
소비효율 (CSPF)7.11 6.04 7.31 6.17
난방기간 에너지
소비효율 (HSPF)4.33 3.00 4.45 3.08
정격냉방능력 
4kW이상
10kW미만냉방기간 에너지
소비효율 (CSPF)6.90 5.30 7.10 5.43
난방기간 에너지
소비효율 (HSPF)4.12 2.93 4.24 3.01
정격냉방능력 
10kW이상
23kW미만냉방기간 에너지
소비효율 (CSPF)6.50 4.83 6.68 4.96
난방기간 에너지
소비효율 (HSPF)4.12 2.87 4.24 2.95-172-22.상업용 전기냉장고
1.적용범위
상업용 (업소용 )이며 안전인증 대상 (전동기의 정격입력이 1kW이하 )인 
냉장고 및 냉동냉장고 ,냉장진열대를 대상으로 하며 ,다음 각 호와 같다 .
(1)상업용 냉장고 및 냉동냉장고 :유효내용적 300L이상 2000L이하인 
제품에 한한다 .
(2)냉장진열대 :상업용 냉장고 및 냉동냉장고의 적용범위 중 식품 및 
음료수를 판매하기 위한 보관 및 진열을 주 목적으로 ,유효내용적이 
300L이상 1500L이하인 직립형 제품(냉동 온도로 조절 가능한 진열대 포함)
이며 문의 유리부 또는 투명부의 비율이 전체 문 면적의 75%이상인 
제품에 한한다 .
다만 ,다음의 것은 여기에 포함되지 않는다 .
a)냉동 전용인 것
b)테이블형인 것
c)특정 식품 저장 용도에 한하는 것
d)2면 이상의 유리문 또는 투명문을 가진 냉장진열대
e)냉동냉장 진열대 (하나 이상의 냉장실과 냉동실을 갖는 진열대 )
2.측정방법
측정방법은 KS CIEC 62552의 규정에 의하여 측정한 월간 소비전력량 
(1일 소비전력량×365/12로 산출한 값).단,차폐판은 설치하지 않으며 ,
냉장진열대는 저장온도 및 유효 내용적의 측정은 냉장실 기준 적용하며 
시험 중 조명은 전부 점등 (특정 운전모드는 끈다 )-173-3.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
상업용
전기냉장고2월간소비전력량
냉장실유효내용적
냉동실유효내용적
자동제상기능여부
보정유효내용적
K SCIE C6 2 5 5 2에 서  요 구 하 는 
시 험 성 적 서  기 재 내 용
최대소비전력량
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용
소비효율등급-
-
-
-
-
-
-
-
1시간소비전력량 (W h)×0.425
월간소비전력량 (kW h)×12
연간소비전력량 (kW h)×160
-0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
 2.보정유효내용적 및 냉동실 유효내용적 :냉장진열대의 경우 제외한다 .
4.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
4.1최저소비효율기준
 (단위 :kWh/월)
구         분최대소비전력량 기준식
2016년 10월 1일부터
냉장고 P≤0.061AV+61.06
냉동냉장고 P≤0.086AV+92.43
냉장진열대 P≤0.289V +128.45-174-주)1.AV(보정유효내용적 )=∑{(각 실의 유효내용적 )×K(보정계수 )×F(자동제상기능 )}
 1)냉장고의 경우 K=1
 2)냉동냉장고의 경우 
K(보정계수 )=T1-Tc
T1-T2
 T1:시험시 주위온도 (25℃),Tc:각 저장실의 기준온도
 T2:냉장실 기준온도 (5℃)
 3)자동제상기능이 있는 경우 F=1.2,자동제상기능이 없는 경우 F=1.0
2.V=유효내용적 (L)
3.P=최대소비전력량 (㎾h/월)기준
4.110V, 220V겸용제품의 경우 220V를 기준으로 함
5.보정유효내용적 (또는 유효내용적 )을 최대소비전력량 기준식에 대입한 후,
KSQ5002에 따라 소수점 둘째 자리를 끝맺음해서 최대소비전력량기준 
달성여부를 판단
4.2소비효율등급부여기준
4.2.1소비효율등급부여지표
당해 모델의 최대소비전력량 [kWh/월]과 당해 모델의 월소비전력량
[kWh/월]의 비를 소비효율등급부여지표로 함.
R(소비효율등급부여지표 )=당해 모델의 최대소비전력량 [kWh/월]
당해 모델의 월소비전력량 [kWh/월]
4.2.2소비효율등급부여기준
 1)냉장고
R 등  급
 4.90≤ R 1
4.00≤ R<4.90 2
3.10≤ R<4.00 3
2.20≤ R<3.10 4
1.30≤ R<2.20 5-175- 2)냉동냉장고
R 등  급
 3.80≤ R 1
3.15≤ R<3.80 2
2.50≤ R<3.15 3
1.85≤ R<2.50 4
1.20≤ R<1.85 5
 3)냉장진열대
R 등  급
 3.40≤R 1
2.80≤R<3.40 2
2.20≤R<2.80 3
1.60≤R<2.20 4
1.00≤R<1.60 5-176-23.가스온수기
1.적용범위
KSB8116에서 정한 표시 가스소비량 70.0 kW이하의 가스온수기
2.측정방법
측정방법은  KSB8116에서 규정하는 시험방법에 의하여 측정한 온수열
효율 (%)
3.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
4.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
4.1최저소비효율기준
 (단위 :%)
구  분최저소비효율기준
2017년 7월 1일부터
가스온수기 80.0구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
가스온수기 2측정온수열효율
가스소비량
대기전력
소비효율등급-
-
-
-0-177-4.2소비효율등급부여기준
4.2.1소비효율등급부여지표
당해 모델의 표시온수열효율 (%)을 소비효율등급부여지표로 함.
R(소비효율등급부여지표 )=당해 모델의 표시온수열 효율 (%)
    순간식 가스온수기의 열효율은 가스온수기의 출력과 가스소비량의 비
(比)로서 아래와 같이 계산한다 .
    
        
         
 M:물량 (kg)
 C:가열하는 물의 비열 [4.19 kJ/(kg･
K)]
 Q:사용가스의 총발열량 (kJ/㎥)
 V:실측가스 사용량 (㎥)
 B:측정시의 대기압 (kPa)
4.2.2소비효율등급부여기준
R대기전력
(슬립모드 소비전력 )등  급
96.0 %≤R ≤3.0W 1
94.0 %≤R 묻지 않음 2
89.0 %≤R<94.0 % 묻지 않음 3
84.0 %≤R<89.0 % 묻지 않음 4
80.0 %≤R<84.0 % 묻지 않음 5
4.2.3위 표의 용어는 다음과 같다 .
슬립모드 :일정시간 동작이 이루어지지 않은 후 자동적으로 전환되어 
실현되는 저전력상태-178-24.변압기
1.적용범위
KSC4306, KSC4311, KSC4316, KSC4317및 4.최저소비효율기준 
및 소비효율등급 부여기준에서 규정한 변압기
2.측정방법
변압기의 소비효율 계산을 위한 손실측정방법 및 그 기준온도는 KSCIEC
60076-1 및 KSCIEC 60076-11 에 따르고 ,그 효율은 측정한 값을 이용하여 
아래의 계산식에 따라 50%부하일 때의 효율 (%)을 계산한 값을 그 대상
으로 한다 .
2.1 50%부하일 때의 효율값 계산식 
×××××
×
50%부하일 때의 효율값 계산식 
부하일때의효율
단위환산계수→
정격용량
무부하손실
부하일때부하손실
제품의 소비효율이 최저소비효율기준 또는 표준소비효율기준을 만족
하는가를 판단하는 경우 허용차를 적용하지 않는다 .-179-3.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
변압기 1효율
효율수준
부하손실
무부하손실
권선저항
분류
절연재료 (건식의 경우)
1차전압 /2차전압
상수
용량50%부하율 기준
일반 /고효율
-
-
-
유입식 /건식
A,B,F종 등
-
-
-0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
 2.변압기의 효율수준은 다음과 같다 .
·일반 :최저소비효율기준 이상이고 표준소비효율 미만의 변압기
·고효율 :표준소비효율 이상의 변압기
4.최저소비효율기준 및 표준소비효율 (50%부하율 기준 )
4.1일단접지 변압기
 (단위 :%)
분류1차전압 /
2차전압상수용량
(kVA)최저소비효율기준표준소비효율2 01 6년 1 0월  1일 부 터
일단접지
변압기
(KS C4306)13.2 kV/
230 V단상10 98.70 98.75
20 98.80 98.95
30 98.90 99.05
50 99.00 99.15
75 99.10 99.20
100 99.10 99.25-180-4.2건식 변압기
 (단위 :%)
분류1차전압 /
2차전압상수용량
(kVA)최저소비효율기준표준소비효율20 1 5년  10월  1일 부터
건식 변압기
(KS C4311)3.3～6.6kV/
저압단상50 97.90 98.70
75 98.00 98.80
100 98.10 98.90
150 98.30 99.00
200 98.50 99.05
300 98.60 99.15
400 98.70 99.20
500 98.80 99.30
600 98.80 99.30
750 98.90 99.30
1000 99.00 99.40
1250 99.10 99.50
1500 99.10 99.50
2000 99.20 99.50
2500 99.30 99.50
3000 99.40 99.50
3.3～6.6kV/
저압삼상50 97.90 98.70
75 98.00 98.80
100 98.10 98.90
150 98.30 99.00
200 98.50 99.00
300 98.60 99.10
400 98.70 99.20
500 98.80 99.30
600 98.80 99.30
750 98.90 99.30
1000 99.00 99.40
1250 99.10 99.50
1500 99.10 99.50
2000 99.20 99.50
2500 99.20 99.50
3000 99.30 99.50
(비고 )용량 1,500kVA 미만의 효율기준은 '16년 10월 1일부터 적용-181- (단위 :%)
분류1차전압 /
2차전압상수용량
(kVA)최저소비효율기준표준소비효율20 1 5년  10월  1일 부터
건식 변압기
(KS C4311)22.9 kV/
저압단상50 97.80 98.70
75 97.90 98.80
100 98.00 98.90
150 98.10 99.00
200 98.30 99.05
300 98.50 99.15
400 98.60 99.25
500 98.80 99.25
600 98.80 99.30
750 98.90 99.30
1000 99.00 99.40
1250 99.00 99.40
1500 99.10 99.50
2000 99.10 99.50
2500 99.20 99.50
3000 99.30 99.50
건식 변압기
(KS C4311)22.9 kV/
저압삼상50 97.80 98.70
75 97.90 98.80
100 98.00 98.90
150 98.10 99.00
200 98.30 99.00
300 98.50 99.10
400 98.60 99.20
500 98.80 99.20
600 98.80 99.30
750 98.90 99.30
1000 99.00 99.40
1250 99.00 99.40
1500 99.10 99.50
2000 99.10 99.50
2500 99.20 99.50
3000 99.20 99.50
(비고 )용량 1,500kVA 미만의 효율기준은 '16년 10월 1일부터 적용-182- (단위 :%)
분류1차전압 /
2차전압상수용량
(kVA)최저소비효율기준표준소비효율20 1 5년  10월  1일 부터
건식 변압기
(KS C4311)22.9 kV/
3.3～6.6kV단상50 97.80 98.70
75 97.90 98.80
100 98.00 98.80
150 98.10 98.90
200 98.30 99.00
300 98.50 99.00
400 98.60 99.20
500 98.80 99.20
600 98.80 99.30
750 98.90 99.30
1000 99.00 99.40
1250 99.00 99.40
1500 99.10 99.50
2000 99.20 99.50
2500 99.30 99.50
3000 99.30 99.50
건식 변압기
(KS C4311)22.9 kV/
3.3～6.6kV삼상50 97.80 98.70
75 97.80 98.80
100 97.90 98.90
150 98.10 99.00
200 98.30 99.05
300 98.50 99.10
400 98.60 99.20
500 98.70 99.25
600 98.80 99.30
750 98.80 99.30
1000 98.90 99.40
1250 98.90 99.40
1500 99.00 99.50
2000 99.20 99.50
2500 99.30 99.50
3000 99.30 99.50
 (비고 )용량 1,500kVA 미만의 효율기준은 '16년 10월 1일부터 적용-183-4.3유입 변압기
 (단위 :%)
분류1차전압 /
2차전압상수용량
(kVA)최저소비효율기준표준소비효율20 1 5년  10월  1일 부터
유입 변압기
(KS C4316,
KSC4317)3.3～6.6kV/
저압단상100 98.70 99.20
150 98.70 99.20
200 98.70 99.25
250 98.80 99.30
300 98.80 99.35
400 98.90 99.35
500 98.90 99.40
600 98.90 99.40
750 99.00 99.45
1000 99.00 99.50
1250 99.10 99.50
1500 99.10 99.50
2000 99.20 99.50
2500 99.20 99.50
3000 99.20 99.50
삼상100 98.50 99.00
150 98.50 99.05
200 98.60 99.10
250 98.70 99.15
300 98.70 99.20
400 98.80 99.25
500 98.80 99.25
600 98.80 99.30
750 98.90 99.30
1000 99.00 99.35
1250 99.10 99.40
1500 99.10 99.45
2000 99.10 99.45
2500 99.20 99.50
3000 99.20 99.50
(비고 )용량 1,500kVA 미만의 효율기준은 '16년 10월 1일부터 적용-184- (단위 :%)
분류1차전압 /
2차전압상수용량
(kVA)최저소비효율기준표준소비효율20 1 5년  10월  1일 부터
유입 변압기
(KS C4316,
KSC4317)22.9 kV/
저압단상10 98.00 98.65
15 98.20 98.75
20 98.30 98.75
30 98.40 98.95
50 98.60 99.05
75 98.70 99.10
100 98.80 99.15
150 98.70 99.20
200 98.70 99.30
250 98.70 99.30
300 98.80 99.35
400 98.90 99.35
500 98.90 99.40
600 98.90 99.45
750 99.00 99.45
1000 99.00 99.50
1250 99.10 99.50
1500 99.10 99.50
2000 99.20 99.50
2500 99.20 99.50
3000 99.30 99.50
삼상100 98.50 99.00
150 98.50 99.05
200 98.60 99.10
250 98.70 99.20
300 98.70 99.20
400 98.70 99.25
500 98.80 99.25
600 98.80 99.30
750 98.90 99.30
1000 99.00 99.35
1250 99.00 99.40
1500 99.00 99.45
2000 99.10 99.45
2500 99.20 99.50
3000 99.20 99.50
(비고 )용량 1,500kVA 미만의 효율기준은 '16년 10월 1일부터 적용-185- (단위 :%)
분류1차전압 /
2차전압상수용량
(kVA)최저소비효율기준표준소비효율20 1 5년  10월  1일 부터
유입 변압기
(KS C4316,
KSC4317)22.9 kV/
3.3～6.6kV단상100 98.70 99.15
150 98.70 99.20
200 98.70 99.30
250 98.80 99.30
300 98.80 99.35
400 98.90 99.40
500 99.00 99.40
600 99.00 99.45
750 99.10 99.50
1000 99.10 99.50
1250 99.20 99.50
1500 99.20 99.50
2000 99.20 99.50
2500 99.20 99.50
3000 99.20 99.50
삼상100 98.50 99.00
150 98.60 99.05
200 98.60 99.10
250 98.70 99.20
300 98.70 99.20
400 98.80 99.25
500 98.90 99.25
600 98.90 99.25
750 98.90 99.30
1000 99.00 99.35
1250 99.10 99.40
1500 99.10 99.45
2000 99.20 99.45
2500 99.20 99.50
3000 99.30 99.50
(비고 )용량 1,500kVA 미만의 효율기준은 '16년 10월 1일부터 적용
4.4시행 시기 :1500 kVA이상 제품은 2015년 10월 1일 부터 실시 ,1500
kVA미만의 제품은 2016년 10월 1일부터 실시-186-4.5비표준 변압기에 대한 최저소비효율기준 또는 표준소비효율 적용
변압기의 용량이 위 표에서 규정된 값 사이에 있을 경우 기준에 명시된 
용량의 변압기는 해당 용량의 최저소비효율기준 및 표준소비효율기준을 
적용하고 ,변압기의 정격용량에서 규정된 값 사이에 있을 경우 ,중간 또는 
그 이상이면 위쪽의 높은 정격용량의 최저소비효율기준 또는 표준소비효율
기준을 따르고 ,중간 미만이면 아래쪽의 낮은 정격용량 최저소비효율
기준 또는 표준소비효율기준 따름
(1)기준에 명시된 정격 용량을 갖는 변압기
기준에 표시된 해당 용량의 최저소비효율기준 및 표준소비효율기준을 
적용한다 .
(2)기준에 명시되지 않은 정격 용량을 갖는 변압기
변압기의 정격용량 (xkVA )이 기준에 명시된 용량 α kVA와 β kVA의
사이인 경우 ,(여기서 ,α <x<β)
1)제품의 정격 용량값 x가  x≥(α +β)/2인 경우
x값 바로 위의 기준에 명시된 정격용량인 β kVA의 최저소비효율
기준 또는 표준소비효율기준을 적용한다 .
2)제품의 정격 용량값 x가  x<(α +β)/2인 경우
x값 바로 아래의 기준에 명시된 정격용량인 α kVA의 최저소비효율
기준 또는 표준소비효율기준을 적용한다 .
4.6시행일 전부터 사용하고 있었던 제품 ,특수변압기 (KS C4306, KSC
4311, KSC4316, KSC4317표준에서의 제외된 변압기 ,3권선 이상의 다
권선 변압기 ,로형 변압기 ,슬림형변압기 등),1차/2차 저압변압기 및 수
리품 변압기는 최저소비효율기준 및 표준소비효율을 적용하지 않음
4.7최저소비효율기준 및 표준소비효율의 각 표준 기준치는 허용차
(Tolerances) 를 적용하지 않음
4.8최저소비효율기준 및 표준소비효율 라벨을 취득한 변압기는 시험기
관에서 최초 시험성적서 시료 명판에 기재된 (고압측의 탭전압 및 탭수 )값
을 기준으로 한다 .-187-25.창 세트
1.적용범위
KSF3117규정에 의한 창 세트로서 건축물중 외기와 접하는 곳에서 사용
되면서 창 면적이 1㎡이상이고 프레임 및 유리가 결합되어 판매되는 
창 세트에 한한다 .단,프레임과 유리가 각각 분리 발주되어 판매되는 
창 세트에 대해 개별적으로 납품하는 창 세트 제조업자들이 별도의 모델로 
임의 신고를 할 수 있으며 ,이 경우 판매되는 창 세트에 신고모델로 에너지
소비효율등급라벨을 부착한 제조업자가 에너지이용합리화법 제16조(효율
관리기자재의 사후관리 )에 따른 사후관리 책임을 진다 .
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
KSF3117창 세트
KSF2277건축용 구성재의 단열성능 측정방법 -교정 열상자법 및 보호 
열상자법
KSF2278창호의 단열성 시험방법
KSF2292:2008 창호의 기밀성 시험 방법
ISO 6613:1980 Windows and door height windows -Air permeability test
ISO 8990:1994 Thermal insulation -Determination ofsteady-state
thermal transmission properties -Cablibrated and guarded hot box
ISO9050:1990 Glass inbuilding-Determination oflight transmittance,
solar direct transmittance, total solar energy transmittance and
ultraviolet transmittance, and related glazing factors
ISO 12567-1:2010 Thermal performance of windws and doors -
Determination ofthermal transmittance bythe hot-box method
ISO 12567-2:2005 Thermal performance of windws and doors -
Determination ofthermal transmittance bythe hot-box method
ISO 15099:2003 Thermal performance ofwindows, doors and shading
devices -Detailed calculations
ISO 10077:2017 Thermal performance ofwindows, doors and shutters
–Calculation ofthermal transmittance-188-3.용어의 정의
이 규격에서 사용하는 주된 용어의 뜻은 다음과 같으며 그 이외의 것은 
KSF3117, KSF2278, KSF2292, ISO 15099:2003 또는 ISO 10077:2017 을 
따른다 .
a)물리적 시험 :KSF2278, KSF2292에 따라 단열 ,기밀 성능이 시험되는 
것을 말한다 .
b)시뮬레이션 :ISO 15099또는 ISO 10077에 따르는 최신 소프트웨어 (예,
Window, Therm)를 활용해 물리적 시험을 대신하여 시뮬레이션에 의한 
계산법으로 열관류율을 계산하는 것을 말한다 .
c)프레임 재질 :알루미늄 합금제 ,강철제 ,합성수지제 ,목제 ,목제와 알루  
미늄 합금제의 복합제 ,목제와 합성수지제와의 복합제 등 프레임을 구성
하는 재질을 말한다 .
d)개폐 방식 :슬라이딩 (미서기 ,외미닫이 ,양미닫이 등),스윙 (여당이 ,끌   창,
밀창 등)등 개폐 방식을 말한다 .
e)이중창 :하나의 창틀 안에 개폐가 되는 창문이 안팎 이중으로 제작된   
창을 말한다 .단,홑창으로 설계 제작된 것을 현장에서 이중으로 설치하는 
것은 포함하지 않는다 .
f)중연창 :미서기창 (슬라이딩창의 한 형태 )이 위,아래 또는 왼쪽 ,오른쪽
으로 구성된 형태의 창 세트를 말한다 .프레임 소재 ,개폐방식 ,단창 /
이중창 및 유리가 모두 동일한 경우에 미서기창은 중연창의 추가모델로 
보며 ,미서기창 및 중연창은 중중연창 (중중연창은 중연창이 연속된 창)의 
추가모델로 본다 .
4.시험
4.1시료조건 
시료는 가로 ,세로가 2m×2m크기의 창 세트를 기본 시료크기로 한다 .단,
제조업자 또는 수입업자가 요구할 경우 기밀시험은 1.5m×1.5m크기의 창 
세트를 시료로 할 수 있으며 ,또한 실제 판매되는 창 세트의 크기가 기본 
시료크기 보다 작을 경우에는 실제 판매되는 제품 크기로 시험할 수 있다 .
4.2시험구분
KSF2278, KSF2292에 따른 시험을 원칙으로 하나 ,프레임 소재 ,개폐
방식 ,단창 /이중창 등이 모델 (기본모델 )과 동일한 경우로써 ,유리사양 ,-189-개폐되는 부분의 면적 ,열교차단재 등이 변경되는 경우에는 시뮬레이션을 
활용할 수 있다 .단,기본모델의 물리적 시험과 시뮬레이션 결과의 단열성능 
차이가 아래 표1이상일 경우 해당되지 않는다 .
<표 1.시뮬레이션 적용 범위 >
물리적 시험에 의한 열관류율물리적 시험과 시뮬레이션에 의한
열관류율 인정범위
1.4W/m2K이하 0.14 W/m2K이하
1.4W/m2K초과 물리적 시험에 의한 열관류율의 ±10%
5.창 세트 시뮬레이션 운영위원회
산업통상자원부 ,한국에너지공단 ,효율관리시험기관 ,자체측정승인업자 ,관련 
협회 등으로 구성된 운영위원회를 둘 수 있으며 ,운영위원회 산하 사무국
에서 유리 /프레임의 정보 심의·등록 ,시뮬레이션 파일 관리 등의 업무를 
수행할 수 있다 .
6.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
창 세트 1열관류율
기밀성 (통기량 ,등급 )
소비효율등급
프레임재질
유리 (유리 두께 ,
공기층 두께 )
충진가스종류
스페이서재질-
-
-
-
-
-
-0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .-190-7.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
7.1최저소비효율기준
 (단위 :W/(㎡․ K))
구         분최대열관류율
2021년 10월 1일부터
창 세트 2.8
7.2소비효율등급부여기준
7.2.1소비효율등급부여지표
 KS F2278규정에 의하여 측정하거나 ISO 15099또는 ISO 10077
규정에 따라 시뮬레이션한 열관류율을 소비효율등급부여지표로 함.
R(소비효율등급부여지표 )= 열관류율 (W/(㎡․ K))
7.2.2소비효율등급부여기준
R 기밀성 등  급
 R≤0.9 1등급 1
0.9<R≤1.2 1등급 2
1.2<R≤1.82등급 이상
(1등급 또는 2등급 )3
1.8<R≤2.3 묻지 않음 4
2.3<R≤2.8 묻지 않음 5-191-26.텔레비전수상기
1.적용범위
디지털 튜너를 내장하고 화면대각선길이 47cm이상부터 216cm이하이며 ,
수직해상도가 4,320미만인 텔레비전수상기로 판매되는 제품에 한하여 
적용한다 .다만 ,브라운관 (CRT), 플라즈마 디스플레이 패널 (PDP)및 
마이크로 LED디스플레이 패널 텔레비전수상기는 제외한다 .
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
KSCIEC 62087오디오 ,비디오 및 관련기기의 전력 소비량 측정방법
ENERGY STAR Program Requirements forTV(휘도만 해당 )
유럽연합 (EU) Ecodesign Regulation 801/2013 (Lot 26):Networked
standby losses ofenergy using products
3.용어의 정의
이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다 .
a)표준모드
사용설명서에 정상적인 가정에서 사용을 위해 권장하는 모드를 말한다 .
b)추가기능
TV의 기본 기능을 수행하는데 요구되지 않은 기능을 말한다 .예를 들면 
비디오 기록장치 (VCR, DVD),하드디스크드라이브 ,라디오수신기 ,메모리 
카드 리더 등이다 .
c)비연결모드 (Disconnected)
외부 전원 및 모든 통신선과 연결되어 있지 않아 고립된 상태이다 .-192-4.측정장비
a)전원공급장치
측정은 전원공급장치의 정격 전압과 정격 주파수에서 수행되어야 한다 .
시험기간 동안 전원공급장치 전압의 변동은 ±2%를 초과지 않아야 한다 .
전원공급장치의 주파수 변동과 고조파 성분은 각각 ±2%와 5%를 초과
하지 않아야 한다 .
b)전력 측정기
측정은 전력계 (wattmeter) 를 사용해서 측정해야 한다 .0.5W이상인 전력량을 
측정할 때 신뢰도가 95%에서 불확도는 2%이하여야 한다 .0.5W미만인 
전력량을 측정할 때 신뢰도가 95%에서  불확도는 0.01W이하여야 한다 .
전력 측정기는 다음의 분해능을 가져야 한다 .
 -10W이하의 전력 측정시 0.01W이상
 -10W부터 100W까지의 전력 측정시 0.1W이상
 -100W이상의 전력 측정시 1W이상
c)휘도측정
측정은 휘도계 (luminance measuring device)를 사용해서 측정해야 한다 .
접촉식 ,비접촉식 둘 다 사용가능하며 ,수광각 (혹은 측정각 )은 1°~3°각도 
사이어야 한다 .접촉식 휘도계인 경우 특히 ,측정면적의 지름이 25mm
이상이어야 한다 .휘도계는 ±2%±2digit이상의 정확도를 가져야 한다 .
5.동작모드 소비전력 측정방법
5.1일반
5.1.1환경 조건
주변온도는 (23±5)℃의 범위에 있어야 한다 .
5.1.2안정화
TV는 소비전력 측면에서 안정화 된 후 측정을 실시한다 .최저 1시간의 
수동대기모드 또는 비연결모드 다음에 최저 1시간의 동작모드가 실행되고 
나서 TV를 측정해야 하고 ,동작모드에서 최대 3시간 이내에 측정을 -193-완료해야 한다 .관련 비디오 신호는 동작모드 전 기간 동안 화면에 
출력되어야 한다 .1시간 내 안정된다고 알려진 TV의 경우 측정결과가 
예상결과의 2%내라고 나타나면 시간은 단축될 수 있고 만약 그렇지 
않다면 본 항에 명시된 기간을 사용하여 결과를 측정한다 .
5.1.3위성 특성
TV가 LNB전원공급을 위한 위성접시를 포함한다면 ,가능하면 측정기간 
동안은 전원을 꺼야 한다 .
5.1.4플러그인 모듈
TV가 내장 플러그인 모듈에 사전에 연결되어 최종 소비자에게 출하되지 
않는 한 수신제한 모듈 또는 POD(Point ofdeployment) 모듈과 같은 
플러그인 모듈을 측정기간 동안 TV에 연결하면 안 된다 .사전에 연결되어 
출하되는 플러그인 모듈은 측정기간 동안 계속 연결되어야 한다 .
5.1.5추가기능
최종 소비자가 전원을 켜거나 끌 수 있는 추가기능들은 측정중에 꺼야 한다 .
5.1.6특수기능
본 항에 명시하지 않은 특수기능은 제조사가 최종 소비자에게 출하할 
때의 상태로 유지해야 한다 .
5.1.7절전기능
자동 밝기조절 절전기능이 있는 경우 이를 비활성화하여 측정한다 .만
약 자동 밝기조절 절전기능이 있지만 비활성화 할 수 없는 경우 300 lux
또는 그 이상의 빛을 조도센서에 직접 비추면서 측정을 한다 .
5.1.8영상레벨 조정
TV의 대비와 밝기 ,백라이트 (backlight) 가 있는 경우의 레벨은 제조사가 
최종 소비자에게 공급 시 조절한대로 설정한다 .최초 동작시 셋팅 모드를 
선택해야 하는 경우 “표준모드 ”또는 동등한 모드를 선택해야 한다 .
“표준모드 ”또는 동등한 모드가 없는 경우 ,온 스크린 메뉴에 등록된 
첫 번째 모드를 선택한다 .“표준모드 ”또는 동등한 모드 ,온 스크린 
메뉴에 등록된 첫 번째 모드 등으로 설정한 모드의 휘도(Ls)는-194-a)매장용 (retail)모드의 휘도 (Lr)또는 제조자가 설정해 놓은 Preset모드의 
가장 밝은 모드의 휘도 (Lp)중 큰 값이 350 cd/m2미만인 경우 ,그 
큰 값의 65%이상이어야 하며 ,
 If(Maximum[Lr, Lp] <350) then, Ls≥0.65×Maximum[Lr,Lp]
b)매장용 (retail)모드의 휘도 (Lr)또는 제조자가 설정해 놓은 Preset모드의 
가장 밝은 모드의 휘도 (Lp)중 큰값이 350 cd/m2이상인 경우 ,350
cd/m2의 65%이상이어야 한다
 If(Maximum[Lr, Lp]≥350) then, Ls≥228 cd/m2
5.1.9비디오화면 비율
TV는 비디오 입력신호의 활성 면적이 전체 스크린을 차지할 수 있는 
모드로 설정해야 한다 .
5.1.10음향레벨 조정
볼륨 컨트롤은 “표준모드 ”또는 동등한 모드에서 스피커 단자 출력이 
50mW가 되도록 조정 한다 .
5.2측정방법
a)TV와 DVD플레이어 또는 블루레이 플레이어를 연결하고 TV의 전원을 
측정장비와 연결한다 .이때 HDMI 포트가 없는 TV는 컴포넌트
(component) 또는 컴포지트 (composite) 로 연결한다 .
b)TV를 5.1.2의 방법으로 수동대기모드에서 안정화 시킨 후 동작 시킨다 .
이 때 제품 출하 후 최초 동작 시에 셋팅을 해야 하는 경우 5.1.8의 
방법으로 실시한다 .
c)5.1에 제시한 방법대로 TV를 설정한 후에 KS CIEC 62087의 부록 
DVD또는 블루레이 디스크 중 수직주사주파수 (vertical scan
frequency) 60Hz의 방송콘텐츠 (broadcast content) 1시간 분량을 재생
하면서 5.1.2의 방법으로 동작모드에서 안정화 시킨다 .
d)안정화 후 방송콘텐츠 1시간 분량을 재생하면서 1시간 평균소비전력
(W)을 계산한다 .대기전력 시험은 KS CIEC 62301에서 규정하는 
시험방법을 따른다 .-195-e)시험은 동일한 방법으로 시료당 2회 측정하고 ,시료는 모델당 2대로 한다 .
6.소비전력 산출방법
a)시험결과는 다음의 표로 기록한다 .
항목 평균 시료 1 시료 2
동작모드
소비전력 
(W)1회 2회 1회 2회
대기전력
(W)1회 2회 1회 2회
b)소비효율등급부여지표 (R)의 산정 식은 다음과 같다 .
R(소비효율등급부여지표 )=동작모드 소비전력 [W]
화면면적의 제곱근 []
7.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
텔레비전
수상기21당소비전력
디스플레이방식
화면대각선길이
화면비율 (가로 :세로 )
화면면적
화면면적의 제곱근
동작모드소비전력
시험모드 휘도
대기전력
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용
화면해상도 (수평×수직)
소비효율등급-
-
-
-
-
-
-
-
-
동 작모 드 소비 전 력 (W )×1시 간(h )
1시간소비전력량 (W h )×0.425
동작모드소비전력 (W)×2,190시간(h)
연간소비전력량 (kW h)×160
-
-0-196-(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
 2.화면해상도 (pixel)는 아래의 예와 같이 분류․표시될 수 있으며 ,
시험성적서상에는 1920×1080(수평×수직 )과 같이 제조사 선언 
해상도 숫자를 명기하도록 한다 .
 -HD :1280×720
 -FHD(풀HD) :1920×1080
 -QHD :2560×1440
 -UHD 4K:3840×2160(또는 4096×2160)
 3.위 표에 ‘동작모드소비전력 ’은 KSCIEC 62087의 규정에 의하여 
측정한 동작모드소비전력 측정값에 1.3을 곱한 값을 말함
8.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
8.1최저소비효율기준
 (단위 :W/)
구         분 최대소비전력기준값
화면대각선길이 47cm이상부터 216cm이하2022년 1월 1일부터
240
(비고 )최대소비전력기준값은 해당 소비효율등급부여기준 (R)과 비교하여 달성여부 판단
8.2소비효율등급부여기준
8.2.1소비효율등급부여지표
동작모드 소비전력 (W)을 화면면적의 제곱근 ()으로 나눈 값인
 1당 소비전력을 소비효율등급부여지표로 함.
R(소비효율등급부여지표 )=동작모드 소비전력 [W]
화면면적의 제곱근 []-197-8.2.2소비효율등급부여기준
1)수직해상도 2,160미만인 일반제품
R대기전력
(수동대기모드 소비전력 )등  급
 R≤68 ≤0.5W 1
68<R≤81 ≤0.5W 2
81<R≤126 묻지 않음 3
126 <R≤183 묻지 않음 4
183 <R≤240 묻지 않음 5
  2)수직해상도 2,160이상 ,4,320미만인 일반제품
R대기전력
(수동대기모드 소비전력 )등  급
 R≤76 ≤0.5W 1
76<R≤95 ≤0.5W 2
95<R≤126 묻지 않음 3
126 <R≤183 묻지 않음 4
183 <R≤240 묻지 않음 5
   3)수직해상도 2,160미만인 네트워크제품
R 대기전력 등  급
 R≤68≤0.5W (수동대기모드 )
≤2.0W (능동대기모드 )1
68<R≤81≤0.5W (수동대기모드 )
≤2.0W (능동대기모드 )2
81<R≤126 묻지 않음 3
126 <R≤183 묻지 않음 4
183 <R≤240 묻지 않음 5
   4)수직해상도 2,160이상 ,4,320미만인 네트워크제품
R 대기전력 등  급
 R≤76≤0.5W (수동대기모드 )
≤2.0W (능동대기모드 )1
76<R≤95≤0.5W (수동대기모드 )
≤2.0W (능동대기모드 )2
95<R≤126 묻지 않음 3
126 <R≤183 묻지 않음 4
183 <R≤240 묻지 않음 5-198-8.2.3위 표의 용어는 다음과 같다 .
일반제품 :네트워크 기능이 없는 제품
네트워크제품 :디지털 가전제품 ,정보기기 등을 단일 프로토콜로 
제어해 각종 제품간의 원격제어 및 정보 공유를 목적으로 만들어진 제품 .
네트워크 기능이 옵션인 제품도 네트워크제품으로 본다 .네트워크 
기능을 장착한 제품이 에너지소비효율 1등급을 받기 위해서는 ,능동
대기모드 ,수동대기모드 상태를 제공하는 제품의 경우 1당 소비
전력 외에 능동대기모드 기준과 수동대기모드 기준 모두를 만족해야 
하고 ,능동대기모드 상태만을 제공하는 제품의 경우 1당 소비전력 
외에 능동대기모드 기준을 만족해야 한다 .다만 ,능동대기모드 상태를 
제공하지 않는 제품과 높은 네트워크 가용 (HiNA) 기능성을 갖춘 
제품은 수동대기모드 기준만을 만족하면 된다 .
 *높은 네트워크 가용 (HiNA :High Network Availability) 기능성을 
갖춘 제품 :라우터 ,네트워크 스위치 ,무선망 액세스 포인트 또는 
이들을 조합한 기능성을 내장하고 있는 제품
수동대기모드 :리모컨을 이용해 전원을 오프시킨 상태로 기기가 
전원에 연결되어 있고 주기능을 수행하지 않지만 리모컨이나 내부 
신호를 통해 다른 모드로 바뀔 수 있는 상태
능동대기모드 :리모컨을 이용해 전원을 오프시킨 상태로 주기능 (화면과 
소리 )및 네트워크를 활용한 부가기능을 수행하지 않지만 리모컨이나 
내부신호 그리고 추가적으로 음성 혹은 동작 인식기능을 포함한 외부
신호를 통해 다른 모드로 바뀔 수 있거나 네트워크 연결 및 유지를 
위한 최소 수준의 데이터를 송수신하고 있는 네트워크 상태 .
 -해당기능 :리모컨 ,내부신호 ,외부신호에 의해주기능 활성화 (wake on)가능
8.3<삭제 >
8.4중장기 목표소비효율기준
 (단위 :W/)
구    분2025년 1월 1일부터 2028년 1월 1일부터
최고 최저 최고 최저
수직해상도 2,160미만 66≥R 232≥R 64≥R 225≥R
수직해상도 2,160이상,
4,320미만73≥R 232≥R 71≥R 225≥R
 *R은 소비효율등급부여지표를 말함-199-27.전기온풍기
1.적용범위
「전기용품안전 관리법」시행규칙 [별표 2]안전인증대상 전기용품 중 정격
소비전력의 합계가 500W이상 10kW이하인 전기온풍기에 한한다 .
다음에 대해서는 적용하지 않는다 .
a)냉방 및 난방 겸용 기기
b)발열체가 공기를 직접 가열하지 않는 방식
c)건물 구조 내에 설치되어 있는 난방기
d)중앙 난방 시스템
e)공기 덕트에 접속된 난방기
f)벽지 ,카페트 또는 유연성 발열체를 포함하는 커튼 
g)축열식 난방기 
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
전기용품안전 관리법
KSCIEC 60675가정용 직접가열식 실내용 난방기
KSC9306 에어컨디셔너
3.용어의 정의
이 규격에서 사용하는 주된 용어의 뜻은 다음과 같으며 그 이외의 것은 
전기용품안전 관리법 ,KSCIEC 60675, KSC9306을 따른다 .
a)전기온풍기
팬을 통하여 공기의 흐름이 가속화되는 전열난방기-200-b)전기스토브
통상 사용시 발열체의 온도가 고온이어서 복사열 또는 대류열이 주인 
전열난방기
c)복합형 제품
전기온풍기와 전기스토브의 기능을 모두 갖고 있는 제품은 성능시험시 
전기스토브로 간주한다 .
d)가정용 및 일반용
제품의 정격소비전력 기준으로 3kW미만은 가정용 ,3kW이상은 일반용
으로 구분한다 .
e)표준 조건
표준 조건이란 전기온풍기를 시험하는 동안 유지되어야 할 기본 조건을 
말하며 ,KS C9306의 전열장치난방 시험조건으로 실내 건구온도는 
(20±0.5)℃,실내 습구온도는 (15±0.5)℃(※실내 건구온도 20℃에서 해당
상대습도 :(59±4)%R.H.),공급 전압은 380V±2%또는 220V±2%,정격 
주파수는 60Hz±1%로 정의하며 ,시험하는 동안 측정된 표준 조건은 기록 
유지되어야 한다 .
4.시험방법
표준 조건하에서 시험하며 전기온풍기는 난방능력 ,소비전력 ,난방효율을 
측정한다 .전기온풍기 난방효율은 KS C9306에서 규정하는 전열장치난방 
시험방법에 의하여 측정한다 .전기온풍기 난방효율은 주된 난방 기능 외에 
옵션기능이 있을 때에는 이 기능을 배제하고 측정한다 .필요시 난방효율에 
영향을 미치지 않는 범위에서 추가로 공기를 공급하여 시험할 수 있다 .
4.1시험결과의 기록
시험 결과는 다음의 표로 기록한다 .-201-구   분시험결과
1 2
난방능력 (W)
소비전력 (W)
난방효율 (W/W)
최저소비효율 만족여부
5.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
전기온풍기 2난방효율
난방능력
소비전력
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
월간소비전력량
월간에너지비용-
-
-
측정소비전력 (W)×1시간(h)
1시간소비전력량 (W h )×0.425
측정소비전력 (W )×8시간(h)×30일
-가정용 :
월간소비전력량 (kW h)×160×2.4
-일반용 :
월간소비전력량 (kW h)×1130
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
6.최저소비효율기준
 (단위 :W/W)
구            분최저소비효율기준
2011년 12월 15일부터
난방효율 0.80
 (주)난방효율 (W/W) =당해 모델의 난방능력 (W) /당해모델의 난방소비전력 (W)-202-28.전기스토브
1.적용범위
「전기용품안전 관리법」시행규칙 [별표 2]안전인증대상 전기용품 중 
정격소비전력의 합계가 500W이상 10kW이하인 전기스토브에 한한다 .
다음에 대해서는 적용하지 않는다 .
a)냉방 및 난방 겸용 기기
b)발열체가 공기를 직접 가열하지 않는 방식
c)건물 구조 내에 설치되어 있는 난방기
d)중앙 난방 시스템
e)공기 덕트에 접속된 난방기
f)벽지 ,카페트 또는 유연성 발열체를 포함하는 커튼 
g)축열식 난방기 
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
전기용품안전 관리법
KSCIEC 60675가정용 직접가열식 실내용 난방기
KSC9306 에어컨디셔너
3.용어의 정의
이 규격에서 사용하는 주된 용어의 뜻은 다음과 같으며 그 이외의 것은 
전기용품안전 관리법 ,KSCIEC 60675, KSC9306을 따른다 .
a)전기온풍기
팬을 통하여 공기의 흐름이 가속화되는 전열난방기-203-b)전기스토브
통상 사용시 발열체의 온도가 고온이어서 복사열 또는 대류열이 주인 
전열난방기
c)복합형 제품
전기온풍기와 전기스토브의 기능을 모두 갖고 있는 제품은 성능시험시 
전기스토브로 간주한다 .
d)가정용 및 일반용
제품의 정격소비전력 기준으로 3kW미만은 가정용 ,3kW이상은 일반용
으로 구분한다 .
e)표준 조건
표준 조건이란 전기스토브를 시험하는 동안 유지되어야 할 기본 조건을 
말하며 ,KS C9306의 전열장치난방 시험조건으로 실내 건구온도는 
(20±0.5)℃,실내 습구온도는 (15±0.5)℃(※실내 건구온도 20℃에서 해당상
대습도 :(59±4)%R.H.),공급 전압은 380V±2%또는 220V±2%,정격 주파수는 
60Hz±1%로 정의하며 ,시험하는 동안 측정된 표준 조건은 기록 유지되어야 
한다 .
4.시험방법
표준 조건하에서 시험하며 전기스토브의 소비전력 및 대기전력을 측정한다 .
전기스토브 소비전력은 소비전력의 측정값이 안정되었을 때 소비되는 
전력을 측정한다 .전기스토브 소비전력은 주된 난방 기능 외에 옵션기능이 
있을 때에는 이 기능을 배제하고 측정한다 .대기전력 측정은 KSCIEC
62301에 따른다 .-204-4.1시험결과의 기록
시험 결과는 다음의 표로 기록한다 .
구   분시험결과
1 2
대기전력 (W)
소비전력 (W)
대기전력 만족여부
5.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
전기스토브 2대기전력
소비전력
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
월간소비전력량
월간에너지비용-
-
측정소비전력 (W)×1시간(h)
1시간소비전력량 (W h )×0.425
측정소비전력 (W )×8시간(h)×30일
-가정용 :
월간소비전력량 (kW h)×160×2.4
-일반용 :
월간소비전력량 (kW h)×1130
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
6.최저소비효율기준
 (단위 :W)
구            분최대대기전력기준
2011년 12월 15일부터
대기전력 5.0W-205-29.멀티전기히트펌프시스템
1.적용범위
1.1개요
이 규격은 공장에서 제조된 주택 ,상업 및 산업용으로 전기로 구동되는 
기계적 증기 압축 히트펌프의 성능시험 및 평가기준을 규정하며 용량가변 
기능을 갖춘 단일 또는 다중 압축기 또는 용량가변 압축기 또는 가변 속도
드라이브를 갖춘 실외유닛과 단일구역 공기 분산 및 온도감지 제어를 
목적으로 하는 코일 ,덕트 장치를 갖추고 있는 실내유닛 등의 부품을 
구성하는 멀티전기히트펌프시스템에 적용한다 .
다만 ,다음의 것은 여기에 포함되지 않는다 .
a)난방전용 유닛
b)CFCs및 HCFCs계열의 냉매를 사용하는 제품
c)응축기용 덕트를 가진 이동형 유닛
d)완전한 냉동시스템으로 구성되지 않는 개별 부품
e)흡수식 냉동사이클용 설비
f)차량용 공기조화를 목적으로 하는 것
g)공기가 아닌 다른 열원을 적용한 멀티 히트펌프 시스템
h)일체형 또는 공조기 타입의 히트펌프 시스템
i)수열원 방식의 열펌프 유닛
j)홈 멀티형 전기냉방기
k)그밖의 a~h에 준하는 특수한 용도에 사용하는 것을 목적으로 하는 것
1.2신고 모델 단위
단일 실외유닛 또는 단일 실외유닛이 2가지 이상으로 조립된 조합형으로 
구성된 실외유닛에 둘 이상의 실내유닛으로 구성된 멀티전기히트펌프
시스템 중 단일 실외유닛을 기준으로 멀티전기히트펌프시스템의 모델을 
적용한다 .이때 실외유닛의 정격냉방능력이 20kW미만인 냉방전용기기 ,
단일 실외유닛의 정격냉방용량이 20kW이상 70kW미만인 냉난방겸용
기기가 적용대상이 된다 .단,조합형으로서 케이싱의 분리가 되지 않는 -206-경우는 실외유닛 전체에 대하여 1개의 모델로 적용하며 ,이때는 실외유닛 
전체가 정격냉방용량 20kW이상 ,70kW미만이면 적용대상이 된다 .
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
KSBISO 15042멀티에어컨디셔너 및 히트펌프의 성능 시험 방법
KSC9306에어컨디셔너
KSBISO 5167만관 상태의 원형 관로에 삽입된 차압 장치를 사용한 유량 측정
KSMISO 5221공기 -분배 및 공기확산 -공조덕트에서 공기 유량 측정
법에 대한 규정
KSCIEC 60335-2-40 가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안정성 -제2부
-40부  :에어컨디셔너 및 제습기 ,히트펌프의 개별 요구사항
AHRI 1230 Performance Rating ofVariable Refrigerant Flow(VRF)
Multi-Split Air-Conditioning and Heat Pump Equipment
3.용어의 정의
이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다 .
a)멀티전기히트펌프시스템
열흡수와 방출이 분리되어 있는 경우 하나의 실외유닛에 둘 이상의 
실내유닛으로 구성된 증기압축식 냉난방기 또는 냉방전용기기를 의미한다 .
실외유닛에는 냉매압축기 ,냉매 -공기 열교환기 ,방향전환밸브 ,팽창장치 
등이 포함되어 있고 ,실내유닛에는 냉매 -공기 열교환기 ,송풍기 ,팽창장치 
등으로 구성되어 있으며 ,실외유닛과 복수대의 실내유닛에는 냉매배관
으로 모두 연결되어 있다 .이러한 기기는 건물 구조에 따라 실내유닛 
대수가 가변적이므로 홈멀티형 전기냉방기의 실외기 및 실내기와 동일한 
모델이 아니어야 하고 ,하나 이상의 부품으로 구성되며 ,개개의 부품들이 
함께 조립되어 사용된다 .-207-b)냉방용량
멀티히트전기펌프시스템을 냉방 운전하였을 때 실내 공기에서 단위 
시간당 제거할 수 있는 열량으로 ,W로 표시한 것
c)난방용량
멀티전기히트펌프시스템을 난방 운전하였을 때 실내 공기에서 단위 
시간당 취득 할 수 있는 열량으로 ,W로 표시한 것
d)성적계수
정해진 온도 습도 조건하에서 멀티전기히트펌프시스템을 운전하였을 때 
용량과 소비전력의 비율
e)냉방효율 (EER :Energy Efficiency Ratio)
멀티전기히트펌프시스템을 냉방조건으로 운전하였을 때의 성적계수로서 
냉방용량을 유효소비전력으로 나눈 값
f)통합냉방효율 (IEER :Integrated Energy Efficiency Ratio)
멀티전기히트펌프시스템을 냉방 부분부하 조건으로 운전하였을 때의 성
적계수로서 다음의 식에 의해 산출된 통합에너지효율비를 말하며 ,A,B,
C와 D의 EER은 측정값으로 산출한다 .
IEER =(0.020×A)+(0.617×B)+(0.238×C)+(0.125×D)
여기서
 A=표준 조건에서 100%정미 용량 상태에서의 EER
 B=A의 75%정미용량 상태에서의 EER
 C=A의 50%정미용량 상태에서의 EER
 D=A의 25%정미용량 상태에서의 EER
g)난방효율 (COP :Coefficient ofPerformance)
당해 모델의 난방용량과 그때의 난방소비전력과의 비로서 ,멀티전기
히트펌프시스템을 난방조건으로 운전하였을 때의 성적계수로서 난방용량을 
유효소비전력으로 나눈 값.표준난방효율 (COP1), 한냉지난방효율 (COP2)의
평균 값을 말한다 .-208-난방효율 (COP) =표준난방효율 (COP1)+ 한냉지난방효율 (COP2)
2
h)냉난방효율 (EERa)
당해모델의 통합냉방효율 (IEER)과 난방효율 (COP)와의 산술평균
냉난방효율 (EERa) =통합냉방효율 (IEER) +난방효율 (COP)
2
i)성능저하계수 (Degradation Coefficient)
동일한 온도․습도 조건하에서 멀티전기히트펌프시스템을 연속 운전
하였을 때와 단속 운전을 함으로써 발생되는 효율의 저하를 나타내는 계수
j)유효소비전력
멀티전기히트펌프시스템을 운전할 때 멀티전기히트펌프시스템에서 소비
되는 전력의 합계로 ,W로 표시하며 다음의 사항들을 포함
①압축기 작동을 위한 전력 입력
②제상용으로만 사용되는 전기 난방장치에 대한 전력
③장비의 모든 제어 및 안전장치에 대한 전력
④모든 팬 및 응축수 펌프에 대한 전력 등
4.종류 및 구조
멀티전기히트펌프시스템의 종류는 시스템 방식 ,응축기 냉각방식 ,실내유닛 의
공기토출방식 ,실내유닛의 설치 방식에 따라서 다음과 같이 구분한다 .
4.1종 류
a)멀티전기히트펌프시스템 방식에 따른 구분
①기본 멀티전기히트펌프시스템
②열회수형 멀티전기히트펌프시스템-209-b)응축기 냉각방식에 따른 구분 
①공냉식 (냉방 운전시에 응축기가 공기로 냉각되는 방식 )시스템
②수냉식 (냉방 운전시에 응축기가 물로 냉각되는 방식 )시스템
c)실내유닛의 공기토출 방식에 따른 구분
①덕트접속형 시스템
②비덕트형 시스템
d)실내유닛의 설치 방식에 따른 구분
①바닥 상치형 시스템
②천정 고정형 시스템
③벽체 고정형 시스템
④혼합형 시스템
4.2구 조
멀티전기히트펌프시스템의 구조 일반은 KS CIEC 60335-2-40 의 22에 
적합하여야 한다 .
5.성능시험
5.1일반사항
a)이 규격에 명시된 조건과 절차에 따라 시험 대상 시스템의 용량 및 
소비전력 등 성능을 측정한다 .
b)명시된 조건에서의 냉․난방 용량은 정미 값(net values)으로 송풍기 구동으로 
인해 발생하는 열 및 보조 가열기에 의한 영향 모두를 포함하여 측정한다 .
c)명시된 조건에서의 냉․난방용량과 시스템에 공급되는 유효 전력을 
이용하여 시험 대상 히트펌프의 에너지 효율비를 산정한다 .-210-d)시험을 위해서는 제품의 능력을 제어할 수 있는 제어 소프트웨어가 
요구되며 ,제품의 설치 및 시험준비시 숙련된 전문가의 참석이 요구
된다 .또한 제조사는 최대 능력을 낼 수 있는 조절 값(압축기 주파수 
조절 값,실내 유닛 풍량 조절 값,실외유닛 풍량 조절 값,냉매팽창
기구 조절 값 또는 냉매유량 조절 값)의 범위 또는 설정 값의 범위를 
반드시 사전에 제시하여야 하고 ,시험기관은 이를 기록해야 한다 .
e)기타 성능시험을 위한 일반사항은 KSBISO 15042 (멀티에어컨디셔너 
및 히트펌프의 성능 시험 방법 )의 시험조건별 일반사항을 따른다 .
5.2성능요구조건
a)냉방 ,난방 ,한냉지난방 운전조건으로 시험하였을 때 각각의 시험값은
명판에 표시된 냉방용량 ,난방용량 ,한냉지난방용량의 92%이상이어야 
하며 ,한냉지난방용량 시험값은 명판에 표시된 냉방용량의 83%이상
이어야 한다 .
b)냉방 (100%부하 ),난방 ,한냉지난방 운전조건으로 시험하였을 때 각각의 
소비전력 측정값은 명판에 표시된 소비전력 (실내기 +실외기 )의 110%
이하가 되어야 한다 .
c)기타 성능시험 요구조건은 KSBISO 15042 (멀티에어컨디셔너 및 히트펌프의 
성능 시험 방법 )의 냉방 및 난방성능시험 조건별 성능요구조건을 따른다 .
5.3실외유닛과 실내유닛간의 조합 조건
멀티전기히트펌프시스템이 실외유닛 ,실내유닛으로 조립되어 설치되는 
경우 ,다음 사항들을 고려해야 한다 .
a)냉매 배관의 수평 등가 길이는 아래 표1에 따르며 ,20kW미만 냉방
전용기기의 경우 주배관 길이는 제한하지 않는다 .
b)개별 부품들 중,관이 부착된 부품에 대해서는 부착된 관을 제거해서는 안 된다.-211-c)연결 냉매 배관 중 수직 배관의 길이는 4m이내로 한정한다 .
d)실외유닛과 실내유닛을 조합할 때의 용량비는 1대의 실외유닛 대비 
실내유닛들의 총합 용량을 100%이상 110%이하로 한정한다 .이 때 
연결되는 실내유닛들의 수는 20kW미만 냉방전용기기의 경우 최대 
6대까지 가능하고 ,20kW이상 70kW미만 냉난방전용기기의 경우 
최대 8대까지 가능하다 .모든 실내기는 동시에 측정해야 한다 .
e)실내유닛은 공기토출 방식에 따라 비 덕트형 ,덕트 접속형으로 구분하고 
설치위치에 따라 천정고정형 ,벽체고정형 ,바닥상치형으로 구분할 수 
있으며 ,실외유닛과 조합하여 시험할 때는 실내유닛 들의 용량 및 
설치위치에 관계없이 비 덕트형으로만 시험한다 .
[표 1]연결 냉매배관의 최소 수평 등가길이
실내유닛 연결 배관 길이
20kW미만 7.5m
20kW이상 70kW미만 50m
[그림 1]20kW이상 70kW미만 유닛의 연결 냉매배관 최소 수평 등가길이-212-5.4성능 시험
a)냉방시험은 아래 [표 2]의 통합냉방효율 (IEER)시험조건에 따르며 
IEER산출식은 5.4.1과 같다 .
b)난방시험은 아래 [표 2]의 난방운전시험 표준 조건 ,중온 조건 ,한냉지 
조건에 따르며 KSBISO 15042 (멀티에어컨디셔너 및 히트펌프의 성능 
시험 방법 )의 절차에 따라 시험한다 .특히 ,보조히터가 내장되어 한냉지 
운전시 작동하는 제품은 보조히터를 가동하여 시험한다 .
[표 2]냉방 및 난방 시험을 위한 온도 및 습도조건
시험조건실내측 공기상태 실외측 공기상태
건구온도 습구온도 건구온도 습구온도
냉
방냉방 표준 27℃ 19℃ 35℃ 24℃
통합
냉방효율 (IEER) 27℃
19℃
[표 3]에 
의해 부하에 
따라 변함[표 3]에 
의해 부하에 
따라 변함
난
방난방 표준 20℃ 15℃ 7℃ 6℃
한냉지 20℃ 15℃ -15℃ -
[표 3]IEER부분 부하 시험 조건
시험 조건 실내외측 공기 온도 및 기류 상태 
실내 공기
환원 공기 건구 온도
환원 공기 습구 온도
실내 기류량
27℃
19℃
주 1
응축기
응축기 입구 건구 온도 
(OATD)
응축기 팬 풍량
%부하 >44.4%에 대해 ,
OATD =(0.30×%부하 +5.0)℃
%부하 ≤44.4%에 대해 ,OATD =18.3℃
주 2
응축기
응축기 입구 습구온도 
(OATW)
%부하 >36.6%에 대해 ,
OATW =(0.19×%부하 +4.4)℃
%부하 ≤36.6%에 대해 ,OATW =11.6℃
주 :
1고정 속도 실내용 팬 풍량은 전부하 풍량으로 일정하게 유지되어야 한다 .별도 
단계의  팬 제어를 하는 장치의 팬 속도는 제어장치에 명시된 바와 같이 조정되
어야 한다 .
2응축기 기류는 헤드 압력 제어용 제어장치의 요구에 따라 조정되어야 한다 .-213-5.4.1통합냉방효율 (IEER)
이 규격에 적용된 시스템에 대해 측정 데이터 및 다음 공식을 사용하여 
IEER을 계산해야 하며 ,A,B,C와 D의 EER은 측정값으로 산출한다 .
IEER =(0.020×A)+(0.617×B)+(0.238×C)+(0.125×D)
여기서
A=표준 조건에서 100%정미 용량 상태에서의 EER
B=A의 75%정미용량 상태에서의 EER
C=A의 50%정미용량 상태에서의 EER
D=A의 25%정미용량 상태에서의 EER
a)IEER등급은 [표 3]에 명시된 조건으로 100%, 75%, 50%, 25%부하 
(정미용량 )에서 결정된 시스템효율을 필요로 한다 .
b)만약 용량 제어 로직으로 인해 장치가 75%, 50%또는 25%부하점에
서 작동될 수 없다면 ,75%, 50%또는 25%에서의 EER은 실제 성능점
을 연결하기 위해 시험 완료된 EER대 %부하를 표시하여 직선 부분
을 사용함으로써 결정된다 .
c)선형 내삽법은 75%, 50%또는 25%정미용량으로 EER을 결정하기 
위해 사용되며 데이터의 외삽법은 허용되지 않는다 .
d)만약 시스템의 실내유닛이 자동 풍량조절 기능이 있다면 ,외부 정압은 
[표 3]에 규정된 바와 같이 전부하 등급점으로 일정하게 유지되어야 
하나 ,풍량은 전부하 등급점에서 측정한 건구 공기 온도를 그대로 두고 
장치를 유지시키기 위해 조정되어야 한다 .
e)만약 75%, 50%또는 25%부하로 장치를 내릴 수 없다면 ,각 등급 
부하점을 위해 규정된 응축기 조건에서 최소 단계의 무부하 상태로 
장치를 작동시킨 다음 ,다음의 공식을 사용하여 사이클 성능에 맞도록 
효율을 조절해야 한다 .-214-
EER =LF×정미용량
LF×[CD×(PC+PCF)]+PIF+PCT
여기서 ,
정미용량 =실내측정 용량에서 팬 열을 제외한 ,원하는 부분 부하 
등급조건으로 작동하는 기계의 최저 무부하점에서 측정한 
정미용량 ,W
 PC=원하는 부분부하 등급조건으로 작동하는 기계의 최저 무부하점에
서의 압축기 전력 ,W
 PCF=원하는 부분부하 등급조건으로 작동하는 기계의 최저 무부하점에 
해당하는 경우의 응축기 팬 전력 ,W
 PIF=최소단계의 용량에 맞는 팬 속도에서의 실내용 팬 모터 전력 ,W
 PCT=제어회로 전력 및 보조 부하 ,W
 CD=최소단계의 용량보다 적은 용량의 압축기 운전에 따른 성능저하
계수
CD=(-0.13×LF) +1.13
여기서 ,
 LF=요구되는 부하점에서의 부하율이며 아래와 같은 식을 적용한다 .
LF=[%부하]×전부하시스템 정미용량100
부분부하시스템 정미용량
여기서 ,
 %부하 =표준 등급점 ,즉 75%, 50%, 25%
5.4.2통합냉방효율 (IEER)계산 예
a)비례 용량 제어를 하고 75%, 50%및 25%등급점에서 작동하며 고정 
속도 실내용 팬을 갖춘 장치는 다음과 같이 측정된 용량을 가지고 
있는 것으로 가정 한다 .-215-단계 대기실제
%부하순용량Cmpr
(PC)Cond
(PCF)실내
(PIF)제어
(PCT)EER
 (℃) (정미용량 ) W W W W W W/W
4 35.0 100 33,625 8,707 650 1,050 100 3.20
3 27.5 75 25,219 5,928 650 1,050 100 3.26
2 20.0 50 16,813 3,740 650 1,050 100 3.03
1 18.3 25 8,406 2,080 650 1,050 100 2.17
그 다음에 측정된 성능을 이용하여 다음과 같이 IEER을 계산할 수 있다 .
IEER =(0.020×3.20)+(0.617×3.26)+(0.238×3.03)+(0.125×2.17)=3.07
b)고정 속도 실내용 팬을 가진 단일 압축기를 갖추고 있는 장치는 다
음과 같이 측정된 용량을 가지고 있는 것으로 가정 한다 .
단계 대기실제
%부하순용량Cmpr
(PC)Cond
(PCF)실내
(PIF)제어
(PCT)EER
 (℃) (순용량 ) W W W W W W/W
1 35.0 100 33,625 8,707 650 1,050 100 3.20
1 27.5 104.8 35,247 7,623 650 1,050 100 3.74
1 20.0 108.6 36,522 6,653 650 1,050 100 4.32
1 18.3 109.1 36,698 6,450 650 1,050 100 4.45
75%, 50%또는 25%지점에 장치를 내릴 수 없으므로 75%, 50%및 25%에 
맞도록  지정된 대기 온도에서 압축기를 작동하여 시험을 진행했다 .
단계대기실제
%부하순용량Cmpr
(PC)Cond
(PCF)실내
(PIF)제어
(PCT)EER CD LF
 (℃) (순용량 ) W W W W W W/W 
1 35.0 100.0 33,625 8,707 650 1,050 100 3.20 
1 27.5 104.8 35,247 7,623 650 1,050 100 3.74 
 75.0 순환 성능을 위해 조정 3.46 1.037 0.715
1 20.0 108.6 36,522 6,653 650 1,050 100 4.32 
 50.0 순환 성능을 위해 조정 3.54 1.070 0.460
1 18.3 109.1 36,698 6,450 650 1,050 100 4.45 
 25.0 2.86 1.100 0.229
-216-부하율 (LF)및 CD계수를 계산하고 나서 ,75%, 50%및 25%지점에 
맞도록 조정된 성능을 계산한 다음 ,IEER을 계산한다 .
아래의 계산식은 50%지점의 CD계산에 대한 사례이다 :
LF=0.460
CD=(-0.13×0.460)+1.13=1.070
EER 50%=×××=3.54
IEER =(0.020×3.20)+(0.617×3.46)+(0.238×3.54)+(0.125×2.86)=3.40
c)각 회로에 한 개의 압축기를 가진 2개의 냉동 회로와 고정 속도 
실내용 팬을 가진 2단계 용량을 갖추고 있는 장치는 다음과 같이 
측정된 용량을 가지고 있는 것으로 가정한다 .
단계 대기실제
%부하순용량Cmpr
(PC)Cond
(PCF)실내
(PIF)제어
(PCT)EER
 (℃) (순용량 ) W W W W W W/W
2 35.0 100 33,625 8,707 650 1,050 100 3.20
1 21.7 55.5 18,669 3,450 325 1,050 100 3.79
1 20.0 55.9 18,787 3,425 325 1,050 100 3.83
1 18.3 56.1 18,875 3,250 325 1,050 100 3.99
75%지점에 도달하도록 장치를 내릴 수 있으나 ,50%및 25%지점에 
도달하도록 내릴 수 없으므로 단계 1로 적재하여 50%및 25%부하 
대기에서 추가 시험을 진행한다 .
-217-단계대기실제
%부하순용량Cmpr
(PC)Cond
(PCF)실내
(PIF)제어
(PCT)EER CD LF
 (℃)(순용량 ) W W W W W W/W 
2 35.0 100.0 33,625 8,707 650 1,050 100 3.20 
1 21.7 55.5 18,669 3,450 325 1,050 100 3.79 
 75.0 내삽법 3.53 
1 20.0 55.9 18,787 3,425 325 1,050 100 3.83 
 50.0 순환 성능을 위해 조정 3.69 1.014 0.895
1 18.3 56.1 18,875 3,250 325 1,050 100 3.99 
 25.0 2.94 1.072 0.445
부하율 (LF)및 CD계수를 계산하고 나서 ,75%, 50%및 25%지점에 
맞도록 조정된 성능을 계산한 다음 ,IEER을 계산한다 .
IEER =(0.020×3.20)+(0.617×3.53)+(0.238×3.69)+(0.125×2.94)=3.49
d)사례 4-각 회로에 한 개의 압축기를 가진 3개의 냉동 회로와 고정 
속도 실내용 팬을 가진 3단계 용량을 갖추고 있는 장치는 다음과 같이 
측정된 용량을 가지고 있는 것으로 가정한다 .
단계 대기실제
%부하순용량Cmpr
(PC)Cond
(PCF)실내
(PIF)제어
(PCT)EER
 (℃) (순용량 ) W W W W W Btu/W
3 35.0 100.0 33,625 8,707 650 1,050 100 3.20
2 26.4 71.3 23,986 5,125 433 1,050 100 3.58
1 18.3 38.3 12,890 2,250 217 1,050 100 3.56
단계 1은 최소 25%부하점보다 높은 ,38.3%용량으로 작동하지만 ,대기 
조건이 18.3℃이므로 ,25%부하 대기 조건에서 시험점이 같아지므로 다른 
시험은 필요로 하지 않는다 .
75%및 50%지점을 위한 내삽법이 필요하며 25%지점을 위한 저하 
계수를 사용하여 IEER을 계산한다 .-218-단계대기실제
%부하순용량Cmpr
(PC)Cond
(PCF)실내
(PIF)제어
(PCT)EER CD LF
 (℃)(순용량 ) W W W W W W/W NA NA
3 35.0 100.0 33,625 17,414 1,300 1,050 100 3.20 NA NA
2 26.4 71.3 23,986 4,950 433 1,050 100 3.58 NA NA
 75.0 내삽법 3.61 NA NA
2 26.4 71.3 81,841 4,950 433 1,050 100 3.67 NA NA
1 18.3 38.3 43,980 2,250 217 1,050 100 3.56 NA NA
 50.0 내삽법 3.68 NA NA
1 18.3 38.3 12,890 2,250 217 1,050 100 3.56 NA NA
 25.0 순환 성능을 위해 조정 2.97 1.045 0.652
IEER =(0.02×3.20)+(0.617×3.61)+(0.238×3.68)+(0.125×2.97)=3.54
e)사례 5-5단계 용량 및 가변 속도 실내용 팬을 갖춘 장치는 다음과 
같이 측정된 용량을 가지고 있는 것으로 가정한다 .
단계 대기실제
%부하순용량Cmpr
(PC)Cond
(PCF)실내
(PIF)제어
(PCT)EER
 (℃) (순용량 ) W W W W W W/W
5 35.0 100.0 67,250 17,414 1,300 2,100 200 3.20
4 29.5 81.7 54,941 11,444 1,300 1,229 150 3.89
3 23.3 61.0 41,050 6,350 1,300 575 150 4.90
2 20.9 52.9 35,570 6,762 650 374 150 4.48
1 18.3 30.6 20,578 2,139 650 85 150 6.80
이 장치는 30.6%이하로 내릴 수 있으므로 저하 계산은 필수적이지만 ,
단계 1이 이미 최저 대기에서 진행하므로 25%부하점에 대한 대기에서는 
추가 시험을 필요로 하지 않는다 .
그리고 나서 이 데이터를 사용하여 표준 부하점을 계산할 수 있다 .-219-단계대기실제
%부하순용량Cmpr
(PC)Cond
(PCF)실내
(PIF)제어
(PCT)EER CD LF
 (℃)(순용량 ) W W W W W W/W 
5 35.0 100.0 67,250 17,414 1,300 2,100 200 3.20 
4 29.5 81.7 54,941 11,444 1,300 1,229 150 3.89 
3 23.3 61.0 41,050 6,350 1,300 575 150 4.90 
 75.0 내삽법 4.22 
2 20.9 52.9 35,570 6,762 650 374 150 4.48 
1 18.3 30.6 20,578 2,139 650 85 150 6.80 
 50.0 내삽법 4.78 
 25.0 순환 성능을 위해 조정 6.55 1.024 0.817
주 :빈칸은 NA와 같다 .
그리고 이를 이용하여 IEER을 계산할 수 있다 :
IEER =(0.02×3.20)+(0.617×4.22)+(0.238×4.78)+(0.125×6.55)=4.62
5.5스마트 기능 구현 여부
스마트 기능에 대해서는 관련 증빙서류를 검토하고 ,기기 (부가기기 포함 )를 
가동하여 어플리케이션 ,자체 디스플레이 ,제어장치 등의 스마트 기능 
구현 여부를 확인해야 한다 .-220-6.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
멀티전기
히트펌프
시스템1냉난방효율 (EERa)
통합냉방효율 (IEER)
난방효율 (COP)
표준난방효율 (COP1)
한냉지난방효율 (COP2)
정격냉방용량
정격난방용량
부분부하냉방용량
부분부하냉방소비전력
표준난방용량
표준난방소비전력
한냉지난방용량
한냉지난방소비전력
보조히터용량
냉방용량 (실내유닛 )
냉방소비전력 (실내유닛 )
정격전압
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
냉방기간연간소비전력량
냉방기간월간에너지비용
소비효율등급-
-
-
-
-
-
-
100%, 75%, 50%, 25%
100%, 75%, 50%, 25%
-
-
-
-
-
-
-
-
냉난방소비전력 (W )×1시간(h)
1시간소비전력량 (W h)×0.425
1시 간 소 비 전 력 량 (W h )×941/1000
냉 방 기 간 연 간 소 비 전 력 량 ( k W h )×221/4
-0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
 2.정격냉방용량 20kW이상 70kW미만 냉난방겸용기기의 냉난방소
비전력은 냉방소비전력과 난방소비전력의 평균값으로 하며 다음
과 같이 구한다 .
·P냉난방소비전력 =(P냉방소비전력 +P난방소비전력 )/2
·P냉방소비전력 =통합냉방효율 (IEER)측정시 소비전력
 =(0.02×P100%부하)+(0.617×P75%부하)+(0.238×P50%부하)+(0.125×P25%부하)
·P난방소비전력 =(P표준+P한냉지 )/2
 3.정격냉방용량 20kW미만 냉방전용기기는 통합냉방효율 (IEER),정
격냉방용량 ,부분부하냉방용량 ,냉방용량 (실내유닛 ),냉방소비전력-221-(실내유닛 ),정격전압을 측정하며 ,1시간소비전력량은 ‘냉방소비전력
(W)×1시간 (h)’을 적용한다 .냉방기간연간소비전력량과 냉방기간
월간에너지비용은 정격냉방용량 20kW미만 냉방전용기기만 
적용한다 .
7.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
7.1최저소비효율기준
 (단위 :W/W)
구 분최저소비효율기준
2018년 10월 1일부터
냉난방효율
(EERa)통합냉방효율
(IEER)난방효율
(COP)한냉지난방효율
(COP2)
정격냉방용량 
20kW미만
냉방전용기기- 2.80 - -
정격냉방용량 
20kW이상
70kW미만
냉난방겸용기기3.61 4.60 2.30 1.54
(주)정격냉방용량 20kW이상 70kW미만 냉난방겸용기기의 경우 냉난방효율
(EERa), 통합냉방효율 (IEER), 난방효율 (COP), 한냉지난방효율 (COP2)을 
모두 만족하여야 최저소비효율기준을 만족한 것으로 본다 .
7.2소비효율등급부여기준
7.2.1소비효율등급부여지표
1)정격냉방용량 20kW미만 냉방전용기기
당해 모델을 냉방 부분부하 조건으로 운전하였을 때의 성적계수인 
통합냉방효율 (IEER :Intergrated Energy Efficiency Ratio)을 소비효율
등급부여지표로 함.
R(소비효율등급부여지표 )=통합냉방효율 (IEER)
2)정격냉방용량 20kW이상 70kW미만 냉난방겸용기기
당해 모델을 냉방 부분부하 조건으로 운전하였을 때의 성적계수인 -222-통합냉방효율 (IEER :Intergrated Energy Efficiency Ratio)과 난방표준
조건 ,난방한냉지조건으로 운전하였을 때의 성적계수인 난방효율 (COP
:Coefficient ofPerformance) 과의 산술평균인 냉난방효율 (EERa)을 
소비효율등급부여지표로 함.
R(소비효율등급부여지표 )=통합냉방효율 (IEER)+난방효율 (COP)
2
7.2.2소비효율등급부여기준
1)정격냉방용량 20kW미만 냉방전용기기
R 스마트기능 등  급
7.20≤R 기능 구현 1
6.10≤R<7.20 묻지 않음 2
5.00≤R<6.10 묻지 않음 3
3.90≤R<5.00 묻지 않음 4
2.80≤R<3.90 묻지 않음 5
 (비고 )1등급 제품 중에서 아래에 해당되는 경우는 자체 디스플레이에 
소비전력 (kW)등을 표시하지 않을 수 있음
 (1)자체 디스플레이가 없는 제품
 (2)단방향 통신만 가능한 제어장치 등
2)정격냉방용량 20kW이상 70kW미만 냉난방겸용기기
R 스마트기능 등  급
6.35≤R 기능 구현 1
5.67≤R<6.35 묻지 않음 2
4.82≤R<5.67 묻지 않음 3
4.13≤R<4.82 묻지 않음 4
3.61≤R<4.13 묻지 않음 5
 (비고 )1등급 제품 중에서 아래에 해당되는 경우는 자체 디스플레이에 
소비전력 (kW)등을 표시하지 않을 수 있음
 (1)자체 디스플레이가 없는 제품
 (2)단방향 통신만 가능한 제어장치 등-223-7.2.3위 표의 용어는 다음과 같다 .
a)스마트 기능 :멀티전기히트펌프시스템 실외기의 소비전력 또는 소비
전력량 등을 사용자가 상시 알 수 있도록 어플리케이션 (Application) 
및 제어장치를 통하여 표시하고 어플리케이션을 통해 원거리에서 
사용자가 대기모드로 전환할 수 있고 ,온도 및 풍량 등의 운전기능을 
제어할 수 있는 기능
 *어플리케이션 :스마트폰 ,PDA, PC제어장치 등에 탑재되어 소비
전력 또는 소비전력량 등을 표시하고 ,원거리에서 기기의 일부기능을 
통제할 수 있는 소프트웨어
 *제어장치 :온도,풍량,등의 운전기능을  조절할 수 있는 무선리모컨 ,
유선리모컨 ,컨트롤박스 등-224-30.제습기
1.적용범위
이 규격은 단상 교류로서 정격 전압 220V를 사용하고 실내의 습도를 저하
시키는 것을 목적으로 하며 압축식 냉동기 ,송풍기 등을 하나의 캐비닛에 
내장한 것으로서 ,정격소비전력 1,000W 이하의 전기제습기에 대하여 규정
한다 .
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 ,이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
KSC9317전기 제습기
3.삭제 <2015.00.00>
4.시험
4.1시험 조건
시험 조건은 KSC9317의 9.1시험 조건을 따른다 .시험 시료는 모델 당 
2대로 한다 .
4.2제습능력 시험
제습능력 시험은 KSC9317의 9.4제습능력 시험을 따른다 .
4.3소비전력 시험
소비전력 시험은 KSC9317의 9.5소비전력 시험을 따른다 .
4.4제습효율
제습기의 제습효율은 다음 식과 같이 산출한다 .여기에서 1일 제습량은 
제습능력 시험에 따라 시험하였을 때의 제습능력을 1일(24시간 )당 L로 
환산한 값임-225-제습효율 =1일 제습량 [L]
측정소비전력 [W]÷1000×24[h]
4.5시험 결과의 기록
시험 결과는 다음의 표로 기록한다 .
[표]제습기 성능 시험 기록표
시료1일 제습량
(L)측정소비전력
(W)대기전력
(W)제습효율
(L/kWh)
1
2
평균
5.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
제습기 2제습효율
측정소비전력
1일 제습량
대기전력
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
월간소비전력량
월간에너지비용
소비효율등급-
-
-
-
측정소비전력 (W)×1시간(h)
1시간소비전력량 (W h)×0.425
측정소비전력 (W)×171(h)
월간소비전력량 (kW h)×160
-0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .-226-6.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
6.1최저소비효율기준
구      분최저소비효율기준
2024년 1월 1일부터
제 습 기 1.40
6.2소비효율등급부여기준
6.2.1소비효율등급부여지표
당해 모델의 1일 제습량을 측정소비전력 (W)÷1000×24시간으로 나눈 값인 
제습효율 (L/kWh) 을 소비효율등급부여지표로 함
R(소비효율등급부여지표 )=당해 모델의 제습효율 [L/kWh]
=1일 제습량 [L]
측정소비전력 [W]÷1000×24[h]
6.2.2소비효율등급부여기준
R대기전력
(오프모드 소비전력 )등  급
2.60≤R ≤0.5W 1
2.30≤R 묻지 않음 2
2.00≤R<2.30 묻지 않음 3
1.70≤R<2.00 묻지 않음 4
1.40≤R<1.70 묻지 않음 5
6.2.3위 표의 용어는 다음과 같다 .
오프모드 :본체의 전원 스위치를 이용해 전원을 끈 상태 또는 자동오프상태
-227-6.3중장기 목표소비효율기준
구     분2027년 1월 1일부터 2030년 1월 1일부터
최고 최저 최고 최저
제 습 기 2.63 1.44 2.65 1.48-228-31.삭제 <2015. 7.1>
32.삭제 <2015. 7.1>
33.삭제 <2015. 7.1>
34.삭제 <2015. 7.1>
35.삭제 <2015. 7.1>-229-36.전기레인지
1.적용범위
이 규격은 정격 입력전압이 단상 교류 220V,정격 주파수 60Hz이고 ,
정격 소비전력이 1kW이상 10kW이하인 전기레인지에 대하여 규정한다 .
다만 ,다음의 것은 여기에 포함되지 않는다 .
a)전기가 아닌 다른 에너지원을 함께 사용하는 것(예 :가스 등)
b)조리대 외에 그릴이나 오븐 등 다른 기능을 가지는 복합형의 것
c)음식을 직접 가열하는 것
d)정격 소비전력이 500 W미만인 조리대를 가진 것
e)정격 소비전력이 4kW를 초과하는 조리대를 가진 것
f)치수가 100 mm미만인 조리대를 가진 것
g)치수가 330 mm를 초과하는 조리대를 가진 것
h)평면이 아닌 조리대를 가진 것
i)취사 목적이 아닌 다른 용도로 사용되는 것
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 ,이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
KS CIEC 60350가정용 전기 조리 레인지 ,호브 ,오븐 ,그릴의 성능 
측정방법
K60335-2-6 가정용 및 이와 유사한 전기 기기의 안전성 제2-6부 :거치
형 조리레인지 ,호브 ,오븐 및 이와 유사한 기기의 개별요구사항
IEC 60350-2 Household electric cooking appliances Part 2:Hobs -
Methods formeasuring performance
3.용어의 정의
이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다 .-230-a)전기레인지
전기를 이용하는 조리대나 조리 영역을 하나 이상 가지고 있는 조리용 
가열 기구 .전기레인지는 유도가열 ,복사 ,전도의 방식으로 취사도구를 
가열하며 ,전기호브 ,전기쿡탑 ,핫플레이트 등으로 불리기도 한다 .
b)조리대
전기레인지에서 냄비나 프라이팬 등의 취사도구를 올려놓고 가열하는 
부분 .화구라고 불리기도 한다 .
c)그릴
음식을 복사열이나 전도열로 직접 가열하는 기기
d)오븐
조리실 내의 온도를 높여 음식을 가열하는 기기
e)단일 조리대와 복합 조리대
조리대는 하나의 조리기구 크기만이 표시되어 있는 단일 조리대와 하나 
이상의 조리기구 크기 및 모양이 표시되어 있는 복합 조리대로 분류할 
수 있다 .복합 조리대는 원형 ,타원형 또는 그러한 형태들의 조합일 수 
있다 .
[그림 3-9] 3개의 다른 조리기구 크기가 표시된 복합 조리대 예
[그림 3-10]원형과 타원형이 조합된 복합 조리대 예-231-f)전도 방식 조리대
발열체가 일체화 되어있는 주철로 이루어진 표면이나 ,관형 발열체 등을 
통해 주로 전도 방식으로 조리기구를 가열하는 조리대
g)복사 방식 조리대
유리 세라믹 아래의 복사 발열체에 의해 조리기구가 가열되는 조리대 .
발열체는 발열용 띠,발열용 나선이나 석영관 내부의 텅스텐선 또는 이
들의 조합일 수 있다 .
h)유도가열 방식 조리대
유리 세라믹 또는 이와 유사한 재질의 아래에 있는 유도 요소에 의해 
조리기구가 가열되는 조리대 .자기장에 의해 조리기구 바닥에 소용돌이 
전류가 유도된다 .
i)조리 영역
유도가열 방식에 의해 조리기구가 가열되는 영역
4.시험
4.1주요 시험설비
a)온도계 :정확도가 ±0.5℃이내이며 ,최소 측정단위가 0.1℃이하
인 열전대 온도계이어야 한다 .
b)전력계 :최소 측정단위가 0.1W이하이어야 하며 ,측정오차는 측
정값의 1%이내이어야 한다 .
c)저울 :최소 측정단위가 0.1g이내이어야 한다 .
4.2시험조건
a)시험실 조건 
시험 중 주위온도는 (23±2)℃,상대습도는 (60±15)%로 유지되어야 한다.-232-b)전기 공급
 정격 주파수는 60Hz±1%로 조절해야 하며 ,정격 전압은 단상 
교류 220V±1%로 조절해야 한다 .
4.3조리대 치수
a)조리대의 치수는 표면에 표시된 영역을 측정하여 결정한다 .
b)원형이나 그와 유사한 형상의 조리대에서 조리대 치수는 표시된 
원들 중 가장 큰 원의 직경이다 .
c)직사각형이나 그와 유사한 형상의 조리대에서 조리대 치수는 작은 
변의 길이이다 .
d)타원형이나 그와 유사한 형상의 조리대에서 조리대 치수는 단축의 
길이이다 .
e)원형과 타원형이 조합된 복합 조리대나 원형과 직사각형이 조합된 
복합 조리대에서 조리대 치수는 원의 직경이다 .
f)조리대의 경계 표시가 없는 경우에는 해당 조리대 중심에서 인접한 
조리대 중심까지의 최단 거리와 해당 조리대 중심에서 조리 영역의 
경계까지의 최단 거리의 2배 중 작은 값을 조리대의 치수로 한다 .
[그림 3-11]조리대의 경계표시가 없는 전기레인지 예
g)경계 표시만 있는 조리 영역의 경우에는 아래 식을 이용해 조리대 
치수를 구한다 .-233-조리대 치수 =(조리 영역 면적 /조절기 수)1/2
[그림 3-12]경계 표시만 있는 조리 영역을 가진 전기레인지 예
4.4표준 조리기구 및 시험수량
a)시험에 사용되는 표준 조리기구는 뚜껑을 가진 원통 모양이며 ,
재질 및 규격은 다음과 같다 .
b)표준 조리기구의 바닥은 두께 (3±0.05)mm의 스테인레스 스틸 430
재질이며 ,측면은 두께 (1±0.05)mm의 스테인레스 스틸 304재질이다 .
바닥은 외부로 볼록해서는 안 된다 .
c)뚜껑은 두께 (2±0.05)mm의 알루미늄 재질이며 ,지름 (16±0.1)mm의 
원형 구멍이 동심원 상에 균일한 간격으로 있어야 한다 .
d)표준 조리기구 바닥 내면 중앙에서 15mm상단의 온도를 측정할 
수 있도록 온도 센서가 뚜껑 중앙을 통해 설치되어야 한다 .
e)시험에 사용되는 표준 조리기구 치수 및 시험수량은 <표 3-8>을 
따른다 .-234-<표 3-8>표준 조리기구 치수 및 시험수량
조리기구
바닥외경
(mm)뚜껑
지름
(mm)뚜껑구멍이
위치하는
동심원지름
(mm)뚜껑
구멍
개수조리기구
높이
(mm)조리기구
바닥
평탄도
(mm)시험
수량
(g)적용
조리대
치수
(mm)
120±0.5130±180±17125±0.50이상
0.075미만650100이상
120이하
150±0.5165±1110±111125±0.50이상
0.075미만1,030120초과
150이하
180±0.5200±1140±116125±0.50이상
0.075미만1,500150초과
180이하
210±0.5230±1170±122125±0.50이상
0.1미만2,050180초과210
이하
240±0.5265±1200±129125±0.50이상
0.1미만2,700210초과
240이하
270±0.5300±1230/210*
±118/
18*125±0.50이상
0.15미만3,420240초과
270이하
300±0.5330±1260/210*
±123/
22*125±0.50이상
0.15미만4,240270초과
300이하
330±0.5365±1290/270*
±127/
27*125±0.50이상
0.15미만5,140300초과
330이하
*:뚜껑원형구멍이위치하는2번째동심원의지름및2번째동심원상의
원형구멍개수-235-
A:표준 조리기구 측면    B:열 저항성 접착제     C:표준 조리기구 바닥
D:가장자리 상세도       E:표준 조리기구 뚜껑
[그림 3-13]표준 조리기구 (바닥 외경 180 mm)예
4.5소비전력량 시험
4.5.1시험 목적
이 시험의 목적은 시험수를 90℃까지 가열하고 20분간 시험수의 온도를 
90℃이상으로 유지하는데 소비되는 총 전력량을 측정하는 것이다 .
4.5.2시료 수
시험 시료의 수는 2대로 한다 .
4.5.3 2개 이상의 조리대나 조리 영역을 가진 제품
2개 이상의 조리대를 가진 제품의 경우 ,시험은 각각의 조리대에 대해 
개별적으로 수행한다 .조리 영역의 경우 ,조절기 수만큼의 시험을 
개별적으로 수행한다 .-236-4.5.4복합 조리대
원형과 타원형이 조합된 복합 조리대나 원형과 직사각형이 조합된 복합 
조리대는 원형 부분만을 시험한다 .
4.5.5시험 준비와 시작
a)표준 조리기구와 시험 전기레인지는 4.2시험조건 a)시험실 조건
에서 충분하게 방치시켜 안정된 이후 시험에 사용한다 .시험 전기
레인지는 사전에 10분 이상 동작시켜서 내부에 존재할 수 있는 
수분을 증발시킨 후 시험에 사용한다 .
b)시험 대상 조리대 치수에 부합되는 표준 조리기구를 <표 3-8>을 
참조하여 결정한다 .
c)표준 조리기구에 <표 3-8>에 명시된 시험수량의 시험수를 채운다 .
d)표준 조리기구 내의 시험수와 표준 조리기구의 온도가 평형이 
되도록 일정 시간 기다린다 .평형을 이루어 시험을 시작할 때의 
시험수의 온도는 (15.0±0.5)℃이어야 한다 .
e)표준 조리기구를 조리대 중앙에 위치시킨다 .조리 영역을 시험할 
때 표준 조리기구의 시험 위치는 가능한 조리 영역 전체를 시험할 
수 있도록 결정한다 .
f)표준 조리기구의 뚜껑을 닫은 후 바로 조리대의 출력을 최대로 
설정하고 가열을 시작한다 .이때 파워 부스터 기능과 같이 10분 
이내에만 출력을 극대화하는 기능은 사용하지 않는다 .
4.5.6조리대 출력 조절 시점 결정을 위한 예비 시험
a)소비전력량 시험은 시험수를 최대출력으로 가열하고 시험수의 
온도가 90℃에 도달하기 전에 조리대의 출력을 적절히 낮게 조절
하여 90℃이상의 온도로 20분간 유지하면서 진행된다 .-237-b)이 예비 시험은 조리대의 출력을 최대출력에서 낮게 조절하는 
시점을 결정하기 위해 수행한다 .
c)4.5.5시험 준비와 시작 과정을 수행한다 .
d)시험수의 온도가 70℃에 도달하면 조리대의 전원을 끈다 .
e)조리대의 전원을 끈 후에도 시험수의 온도를 계속 측정하여 ,최대
값을 기록하고 ,아래 그림과 같이 온도 초과량 (△TO)을 계산한다 .
온도 초과량 (△TO)은 소수점 첫째자리에서 반올림하여 정수값으로 
한다 .
[그림 3-14]온도 초과량 계산
f)온도 초과량 (△TO)을 이용해 아래 식에서 TC를 계산한다 .이후의 
시험에서는 시험수의 온도가 TC에 이르면 조리대 출력을 낮게 
조절한다 .
TC=93℃-△TO
g)계산된 TC가 80℃이하이면 ,TC를 80℃로 하며 ,계산된 TC가 90℃
이상이면 ,TC를 90℃로 한다 .
4.5.7조리대 출력 조절 결정을 위한 예비 시험
a)이 예비 시험은 시험수의 온도를 20분간 90℃이상의 온도로 유지
하기 위해서는 조리대의 출력을 얼마나 낮게 조절해야하는지를 
결정하기 위해 수행한다 .-238-b) 4.5.5시험 준비와 시작 과정을 수행한다 .
c)시험수의 온도가 4.5.6조리대 출력 조절 시점 결정을 위한 예비 
시험에서 결정된 TC에 도달하면 조리대 출력을 낮게 조절하여 시
험수의 온도가 90℃이상이면서 가능한 90℃에 근접하게 20분간 
유지되도록 한다 .조리대 출력의 조절은 한번만 이루어져야 하며 
시험 중 추가의 조절이 이루어져서는 안 된다 .
d)첫 시험에서는 가장 낮은 출력으로 조절하여 시험한다 .만약 시험
수의 온도가 90℃미만으로 떨어지면 출력을 보다 증가시켜 
재시험한다 .
e)이 예비 시험을 통해 시험수의 온도가 90℃이상이면서 가능한 9
0℃에 근접하게 20분간 유지되도록 하는 출력 조절을 결정한다 .
4.5.8소비전력량 측정 시험
a)4.5.5시험 준비와 시작 과정을 수행한다 .
b)시험수의 온도가 4.5.6조리대 출력 조절 시점 결정을 위한 예비 
시험에서 결정된 TC에 도달하면 조리대 출력을 4.5.7조리대 출력 
조절 결정을 위한 예비 시험에서 결정된 출력으로 낮게 조절하여 
시험수의 온도가 90℃이상이면서 가능한 90℃에 근접하게 20분간 
유지되도록 한다 .조리대 출력의 조절은 한번만 이루어져야 하며 
시험 중 추가의 조절이 이루어져서는 안 된다 .
c)시험 시작부터 시험수의 온도가 90℃이상 20분간 유지될 때까지 
소비된 전력량을 기록한다 .
d)시험 시작부터 시험수의 온도가 90℃에 도달할 때까지 걸린 시간을 
기록한다 .시험 시작부터 시험수의 온도가 90℃에 도달할 때까지 
걸린 시간과 20분을 합하여 시험시간을 계산한다 .
-239-e)소비전력량은 시료 당 동일한 방법으로 2회 측정하여 평균값을 
구한다 .
[그림 3-15]소비전력량 측정 과정    
위 그림에서 ,
 t90:시험수의 온도가 90℃에 도달할 때까지 걸린 시간 (s)
 tC:조리대의 출력을 조절하기까지 걸린 시간  (s)
 tS:시험수의 온도가 90℃이상으로 유지되는 시간 (s)
 TC:조리대의 출력 조절 시작 시 시험수의 온도 (℃)
 TS:시험 종료 시점에서의 시험수의 온도 (℃)
4.6단위 소비전력량
측정된 소비전력량으로 전기레인지의 단위 소비전력량을 아래 식을 
사용하여 산출한다 .
EU=1,000
nCZ×∑nCZ
CZ=1(ECZ/mCZ)
위 식에서 ,
 EU:전기레인지 단위 소비전력량 (Wh/kg)
 ECZ:조리대 측정 소비전력량 (Wh)
 mCZ:각 조리대 시험에 사용된 시험수량 (g)
 nCZ:조리대 수-240-4.7소비전력량 보정
측정된 소비전력량을 다음의 식으로 보정한다 .
EC=ECZ×(DCZ/DCW)2
위 식에서 ,
 EC:조리대 보정 소비전력량 (Wh)
 ECZ:조리대 측정 소비전력량 (Wh)
 DCZ:조리대 치수 (mm)
 DCW:표준 조리기구 바닥 외경 (mm)
4.8전기레인지 소비전력량
2개 이상의 조리대를 가진 전기레인지의 소비전력량은 각각의 조리대의 
보정 소비전력량의 합계로 한다 .조리 영역의 소비전력량은 각각의 
조절기에 대한 보정 소비전력량의 합계로 한다 .
4.9전기레인지 시험시간
 2개 이상의 조리대를 가진 전기레인지의 시험시간은 각각의 조리대의 
시험시간의 평균으로 한다 .조리 영역의 시험시간은 각각의 조절기에 
대한 시험시간의 평균으로 한다 .
5.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
전기레인지 2단위 소비전력량
소비전력량
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용-
-
소비전력량
시험시간
1시간소비전력량 (W h)×0.425
소비전력량×1062
연간 소 비전 력 량 (k W h )×160×2.40
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
6.최저소비효율기준
(단위 :Wh/kg)
구      분최대소비전력량기준
2015년 10월 1일부터
단위 소비전력량 220-241-37.셋톱박스
1.적용범위
1.1정격소비전력 150W이하로 텔레비전 또는 디스플레이 장치로 영상과 
음향을 송신하는 유료방송용 셋톱박스로서 케이블방송 ,위성방송 ,IP
TV방송 중 어느 1개 이상의 방송 수신 기능을 포함하는 셋톱박스 .단,
디지털컨버터는 제외 .
2.측정방법
2.1용어의 정의
a)능동대기모드 :리모컨 또는 전면 전원버튼에 의해 모드가 전환된 
상태로 ,셋톱박스가 전원에 연결되어 있고 리모컨이나 내부 /외부 신호에 
의해 다른 모드로 전환될 수 있는 상태로써 ,주기능이 아닌 백그라운드 
기능만을 수행 가능한 상태
b)수동대기모드 :리모컨 ,전면 전원버튼 또는 내부 시스템 설정 등에 
의해 모드가 전환된 상태로 ,셋톱박스가 전원에 연결되어 있으며 ,주 
기능 및 백그라운드 기능이 수행 불가한 상태로 ,리모컨 입력이나 내
부 신호를 통해 다른 모드로 전환할 수 있는 상태
c)온모드 :기기가 전원에 연결되어 있고 주변의 장치에 대한 신호를 
제공하며 ,주기능 및 백그라운드 기능을 수행하는 상태
d)오프모드 :전원 스위치를 이용해 전원을 오프시킨 상태로 기기가 
전원에 연결되어 있고 어떤 기능도 수행하지 않으며 리모컨 ,내부 또
는 외부 신호를 통해 다른 모드로 바뀔 수 없는 상태
e)CA(Conditional Access) :유료 방송 서비스를 받을 자격을 갖춘 수신
자만 수신할 수 있도록 하는 장치의 총칭-242-f)LNB(Low Noise Block) :위성에서 들어오는 신호를 중간 주파수로 
변환해주는 장치
g)주기능 :영상․음향 제공,방송 콘텐츠 저장,애플리케이션 수행,애플리케
이션 다운로드
h)백그라운드기능 :주기능을 제외한 셋톱박스 기능 (리모컨 ,전면패널 
출력 ,CA메시지 처리 ,사용자 콘텐츠 처리 ,EPG갱신 ,지상파 재전송 ,
인터넷 공급 등)
i)하이브리드 셋톱박스 :케이블방송 ,위성방송 ,IPTV방송 중 어느 2개 
이상의 방송 수신 기능을 동시에 포함하는 셋톱박스 
j)셋톱박스의 기본구성의 정의는 다음과 같음
2.2시험방법
a)출하하는 기기 구성에서 능동대기모드 소비전력 ,수동대기모드 소비
전력을 측정해야 한다.시험 환경은 실제 사용 환경에서 측정하는 것을 
원칙으로 하며 ,실제 사용환경 구축이 불가능 할경우에는 제조사가 
제공하는 모의 시험 환경에서도 측정이 가능하다 .여기에서 모의시험 
환경이란 콘텐츠 제공업자의 통신망에 연결하지 않고도 셋톱박스를 
능동대기모드와 수동대기 모드로 동작시킬 수 있는 시험 환경이다 .구성품 셋톱박스종류
구성품 기준케이블위성IP
IR리모컨수신 ○○○
전면패널 ○○○
이더넷 1개 ○
튜너/복조기1개○○
디코더MPEG ○○○
영상처리 SD○○○
영상출력Composite/S-vi
deo○○○
Component ○○○
오디오출력 ○○○-243-LNB가 필요한 셋톱박스의 모의 시험 환경은 LNB대신에 제조사가 제
공하는 LNB정격의 부하를 인가한 상태에서 시험환경을 구성한다 .
(단,제조사가 별도로 제시하지 않는 경우 ,18V, 150mA의 부하를 
인가한 상태에서 시험 환경을 구성한다 .)
b)측정장비 및 기기를 전압이 걸린 전원라인에 접속한 후 스위치를 끊고 
적어도 1시간이상 실내조건에서 안정시킨다 .
c)셋톱박스의 스위치를 켜고 정상동작을 확인한다 .
d)삭제 <2015. 00.00>
e)능동대기모드로 전환된 30분 후부터 1시간의 소비전력량을 측정하여 
평균 능동대기모드 소비전력을 구한다 .
f)수동대기모드로 전환된 30분후부터 1시간의 소비전력량을 측정하여 1차 
평균 수동대기모드 소비전력을 구한다 .
g)30분간의 정상동작 후 동일한 방법으로 2차 평균 능동대기모드 소비
전력 ,수동대기모드 소비전력을 구한다 (단,능동대기모드 대기시간에 
업그레이드 시키는 기능 또는 방송 콘텐츠 저장기능이 있을 경우 
업그레이드 또는 방송 콘텐츠 저장 기능 동작시간의 소비전력은 능동
대기모드 측정에서 제외한 후 능동대기모드 소비전력을 산출한다 ).
h)1차,2차 측정값들을 평균하여 최종 능동대기모드 소비전력 ,수동대기
모드 소비전력을 구한다 .-244-3.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
셋톱박스 2능동대기모드 소비전력
수동대기모드 소비전력-
-0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
4.최저소비효율기준
 (단위 :W)
유 형최저소비효율기준 (2024년 1월 1일부터 )
최대대기전력
능동대기모드 수동대기모드
IP 5 1
위성 5 1
케이블 6 1
(비고 )
1.추가 장치에 대해서 능동대기모드 및 수동대기모드의 소비전력을 
다음과 같이 추가로 허용함 (단,능동대기모드 소비전력은 IP최대 
6W,위성 최대 8W,케이블 최대 8W를 추가 한도로 하고 ,수동대기
모드 소비전력은 IP최대 1W,위성 최대 2W,케이블 최대 1W를 추
가를 한도로 함)-245-
2.하이브리드 셋톱박스의 경우 ,각 유형별로 최대대기전력기준 (추가 허
용전력 포함 )을 만족하여야 한다 .추가기능 추가허용소비전력 추가기능 추가허용소비전력
내장형하드디스크
드라이브2.2W Bypass출력 0.5W
IEEE1394인터페이스 0.8WVoIP전화기인터페이스 4.0W
이더넷인터페이스Port당0.5W(100M),
1.2W(1000M)무선인터페이스3.0W(WLAN
802.11a/b/g/n/ac/ax/be),
0.3W(Bluetooth)
USB/RS-232
인터페이스Port당0.3W
DecoderHD4.0W
홈오토메이션
인터페이스0.4W UHD5.0W
케
이
블
모
뎀DOCSIS2.x4.5W HDMI인터페이스 1.0W
DOCSIS3.x5.2W CA(하드웨어기반)3.0W
*DOCSIS3.x에4downstream
channel당1.2W추가허용SmartCard 0.5W
LNBfeed 2.7W추가되는MPEG
디코더2.5W
추가되는튜너 2.0W SPIDFAudio출력0.5W
추가되는복조기 1.0W-246-38.컨버터 내장형 LED램프
1.적용범위
KSC7651의 규정에 의한 AC 220V, 60Hz에서 사용하는 일반 조명용 
컨버터 내장형 LED램프에 대하여 규정한다 .단,150W초과도 포함하며 
다음의 것은 여기에 포함되지 않는다 .
a)부식성 /폭발성 등의 위험이 있는 특수 환경에서 사용되는 제품
b)일반조명 겸용으로 사용되지 아니하고 특수 용도로만 사용되는 제품
(표시등 ,LED유도등 ,자동차용 ,살균용 ,벌레퇴치전용 ,식물성장전용 ,
사진전용 ,무대전용 ,경화전용 ,의료전용 등)
   c) 고효율에너지기자재 보급 촉진에 관한 규정에 따른 고효율에너지인증
대상기자재 (스마트LED조명) 적용범위 내 스마트LED램프
2.인용규격 및 용어의 정의
이 규격에 인용된 주된 용어의 뜻은 KSC7651을 따른다 .
3.측정방법 
측정방법은 KS C7651을 따른다 .단,광효율 (lm/W)은 측정한 램프의 
광속을 입력전력으로 나눈 값을 말한다 .
4.소비효율 측정항목 ,에너지 비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량, 
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
컨버터
내장형
LED램프3광효율 -
0입력전력 및 
입력전류표시치의 ±10% 이내
역률 0.90 이 상 일  것  (5W 이 하 는  0.85 이 상) 적 용
광원색색온도 범위에 적합
색온도 (K) 색온도범위 (K)
6500 7040∼6020
5700 6020∼5310
5000 5311∼4745
4500 4746∼4260
4000 4260∼3710
3500 3710∼3220
3000 3220∼2870
2700 2870∼2580
연색성(Ra) 80이상일 것
초기광속 정격광속의 95% 이상
1시간소비전력량 입력전력 (W)×1시간(h)
1시간사용시 
CO 2배출량1시간소비전력량 (Wh)×0.425
소비효율등급 -
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .-247-5.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
5.1.최저소비효율기준
 (단위 :lm/W)
정격전력최저소비효율기준 표준소비효율기준
2018년 1월 
1일부터2018년 1월 
1일부터
5W이하 60 90
5W초과 10W이하 65 95
10W초과 15W이하 65 95
15W초과 60W이하 70 100
60W과 150W이하 70 100
150W초과 75 105
5.2.소비효율등급부여기준
5.2.1소비효율등급부여지표
당해 모델의 광효율과 표준소비효율의 비를 소비효율등급부여지표로 함.
R(소비효율등급부여지표 )=표준소비효율 [㏐/W]
당해 모델의 광효율 [㏐/W]
5.2.2소비효율등급부여기준
R역률등급2018.4.1부터 2019.1.1부터
 R≤0.9 0.9이상
(5W이하는 0.85이상)
0.9이상
(5W이하는 0.85이상)1
0.90< R≤1.05 2
1.05< R≤1.20 묻지않음 3
1.20< R≤1.35 묻지않음 4
1.35< R≤1.50 묻지않음 5-248-39.컨버터 외장형 LED램프
1.적용범위
정격전압 AC/DC 50V이하에서 사용하는 30W이하의 일반 조명용 
컨버터 외장형 LED램프에 대하여 규정한다 .다만 ,다음의 것은 여기에 
포함되지 않는다 .
a)부식성 /폭발성 등의 위험이 있는 특수 환경에서 사용되는 제품
b)일반조명 겸용으로 사용되지 아니하고 특수 용도로만 사용되는 제품
(표시등 ,LED유도등 ,자동차용 ,살균용 ,벌레퇴치전용 ,식물성장전용 ,
사진전용 ,무대전용 ,경화전용 ,의료전용 등)
2.인용규격 및 용어의 정의
이 규격에 인용된 주된 용어의 뜻은 KSC7652를 따른다 .
3.측정방법 
측정방법은 KSC7652를 따른다 .단,광효율 (lm/W)은 측정한 램프의 광속을 
입력전력으로 나눈 값을 말한다 .
4.소비효율 측정항목 ,에너지 비용 
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
컨버터외장
형LED램프3광효율 -
0입력전력 및 
입력전류표시치의 ±10%이내
광원색색온도 범위에 적합
색온도(K)색온도범위 (K)
6500 7040∼6020
5700 6020∼5310
5000 5311∼4745
4500 4746∼4260
4000 4260∼3710
3500 3710∼3220
3000 3220∼2870
2700 2870∼2580
연색성 (Ra) 80이상일 것
초기광속 정격광속의 95%이상
1시간소비전력량 입력전력 (W)×1시간 (h)
1시간사용시 
CO 2배출량1시간소비전력량 (Wh)×0.425
소비효율등급 --249-(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .
5.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
5.1.최저소비효율기준
 (단위 :lm/W)
정격전력최저소비
효율기준표준소비
효율기준
2018년 1월 1일부터 2018년 1월 1일부터
5W이하 60 90
5W초과 10W이하 65 95
10W초과 15W이하 65 95
15W초과 30W이하 70 100
5.2.소비효율등급부여기준
5.2.1소비효율등급부여지표
당해 모델의 광효율과 표준소비효율의 비를 소비효율등급부여지표로 함
R(소비효율등급부여지표 )=표준소비효율 [lm/W]
당해 모델의 광효율 [lm/W]
5.2.2소비효율등급부여기준
R 등  급
 R≤0.90 1
0.90 <R≤1.05 2
1.05 <R≤1.20 3
1.20 <R≤1.35 4
1.35 <R≤1.50 5-250-40.냉동기
1.적용범위
압축기 ,증발기 ,응축기 ,팽창장치 ,부속 냉매 배관 및 제어 장치 등으로 냉동 
사이클을 구성하는 원심식 냉동기 (이하 냉동기라 한다 )로서 정격냉동능력 
7,032㎾[2,000 USRT]이하의 냉각 전용 ,수냉식 ,전동기 구동 방식에 
대하여 적용한다 .기존 소비효율을 신고한 모델에서 전원 부분을 제외한 
기계적인 모든 부품 및 소비전력이 동등하고 COP(성능계수 )가 하락하지 
않는 경우 ,또는 수압만 변경된 경우에는 추가모델로 신고할 수 있다 .
다만 ,다음과 같이 특수목적용으로 사용하는 냉동기는 적용하지 않는다 .
1)냉수 출구기준 5.0℃미만의 브라인을 사용하는 저온용 냉동기 (빙축열 포함 )
2)원자력 발전전용 제품
3)방폭형 제품
4)선박용 제품
1.1냉동기의 종류
①압축기 ,열교환기 등의 배치 구성에 따른 종류
-일체형
-분리형
②회전속도 제어 방식에 따른 종류
-정속형
-가변형
③압축기의 구조에 따른 종류
-밀폐형
-개방형 
④정격 전압 및 정격 주파수에 따른 종류  
-3상 380 V,60Hz
-3상 440 V,60Hz
-3상 3300 V,60Hz
-3상 6600 V,60Hz
-기타-251-2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
KSB6270원심 냉동기 
KSB6275워터 칠링 유닛
ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007
3.용어의 정의
이 규정에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같으며 ,그 이외의 것은 
KSB6270및 KSB6275를 따른다 .
a)표준냉동능력 :냉동기를 냉동 능력 표준 정격조건으로 운전 또는 환산
하였을 때,순환하는 냉수에서 제거하는 열량 (kW, USRT)
b)표준냉동소비전력 :냉동기를 냉동 능력 표준 정격조건으로 운전하였을 
때의 소비전력으로 오일 펌프 및 제어에 소요되는 소비전력을 포함 
(kW)
c)냉동기 에너지효율 :단위 표준냉동능력당 표준냉동소비전력 (kW/USRT)
으로 유효숫자는 소수점 세자리이다 .
d)COP(성능계수 ):단위 표준냉동소비전력당 표준냉동능력 (kW/kW) 으로 
유효숫자는 소수점 세자리이다 .
e)수량 :냉동기의 냉동 능력 시험을 할 때의 수량 (m3/h)
f)냉각수 :수냉식 응축기를 통과하여 방열되는 물
g)냉수 :증발기를 통과하여 냉각되는 물
h)정격냉동능력 :냉동기를 냉동 능력 설계 조건으로 운전하였을 때,순환
하는 냉수를 통하여 제거되는 열량 (kW)
i)정격냉동소비전력 :냉동기를 냉동 능력 설계 조건으로 운전하였을 때의 
소비전력으로 오일 펌프 및 제어에 소요되는 소비전력을 포함 (kW)
4.에너지효율 측정방법
냉동기의 냉수 수량 ,냉수 온도 ,냉각수 수량 ,냉각수 온도 ,소비전력 ,입력
전력 ,회전속도 등의 시험방법은 KSB6270및 KSB6275에 따른다 .단,-252-표준냉동소비전력은 냉동기기 가동에 필요한 모든 부속장치 (냉각장치 ,윤활
장치 등)를 가동하면서 이를 포함하여 측정하여야 한다 .
4.1시험조건
a)표준냉동능력 측정을 위한 조건은 표 1.과 같으며 ,표 1.에서 제시된 
측정 조건이 다른 경우에는 4.3시험방법 및 절차의 a)냉동 능력 시험에서 
②에 제시된 식에 따라 환산할 수 있다 .단,냉수 출구 온도는 5.0℃
이상이고 ,냉각수 입구 온도는 23.9℃이상이어야 한다 .
표 1.표준냉동능력 측정을 위한 조건
구  분단위냉   수 냉 각 수
입구 수온 출구 수온 입구 수온 출구 수온
온도℃ 12.0±0.3 7.0±0.3 32.0±0.3 37.0±0.3
비고 :±는 온도 허용차
b)냉수 및 냉각수 수량은 표 1.의 조건 하에서 맥동은 ±5%이내로 일정
하게 유지 되어야 한다 .
c)시험은 정격 주파수 및 정격 전압에서 수행하는 것을 원칙으로 한다 .
d)수질은 부식성이 없고 불순물이 적은 것을 사용한다 .
e)표준냉동능력 시험시 측정하고자 하는 값이 안정화 되었을 때 측정한다 .
f)기타 시험조건은 별도의 지정이 없는 한 KSB6270및 KSB6275에 따른다 .
4.2시험 설비
계측기 및 측정불확도는 표 2.에 따르며 ,교정기관에서 교정을 수행하거나 
국가표준기본법에 따라 소급성이 확보된 계측기를 사용한다 .
표 2.계측기 및 측정불확도
구분 형   식 측정 불확도
온 도 계 열전대 ,백금 저항 온도계 등 ±0.2℃
수 량 계 차압식 ,전자기식 ,용적식 등±2%
소비전력계클램프 미터 등 ±0.5%
계기용 변압기 및 계기용 변류기 ±2%-253-4.3시험 방법 및 절차
a)표준냉동능력 시험
①표준냉동능력 시험은 4.1시험조건에 따라 수행한다 .
②냉수 입․출구 온도 및 냉각수 입․출구  온도가 안정화된 후 냉수 
수량을 만족하는 경우 냉수 입․출구 온도를 5분 이상 간격을 두고 
연속하여 4회 측정한 후 이를 산술 평균 한다 .단,표 1.에서 제시한 
조건과 다른 경우 다음 식에 의하여 계산한다 .
 X=ΔTcondenser +L
 Ka=6.1507–0.54439(X) +0.0204002(X)2–0.0002659(X)3
COPKaCOPa
QcKaQ
PcCOPQc
여기에서 ,X:온도변수
 ΔTcondenser :냉각수 출구 온도 (℃)-냉각수 입구 온도 (℃)
 L:냉각수 입구 온도 (℃)-냉수 출구 온도 (℃)
 Ka:표준환산계수
 COP :성능계수 (kW/kW)
 COP a:설계조건 성능계수 (kW/kW)
 Qc:표준냉동능력 (kW)
 Q:정격냉동능력 (kW)
 Pc:표준냉동소비전력 (kW)
③표준냉동능력 ,성능계수 ,냉동기 에너지효율은 다음 식에 의하여 계산한다 .
표준냉동소비전력은 입력 전력 기준이다 .
ΔT=(T2+273.15 )-(T1+273.15 )
여기에서 ,ΔT:냉수 입·출구 온도차 (K)
 T2:냉수 입구 온도 (℃)
 T1:냉수 출구 온도 (℃)-254-Q〓Mc×Cpc×c×ΔT
여기에서 ,Q:정격냉동능력 (kW)
 Mc:냉수 수량 (m3/h)
 Cpc:냉수의 정압비열 (kJ/kg K)
c:냉수의 밀도 (kg/m3)
 ΔT:냉수 입·출구 온도차 (K)
COPaPQ
여기에서 ,COP a:설계조건 성능계수 (kW/kW)
 Q:정격냉동능력 (kW)
 P:정격냉동소비전력 (kW)
COPPcQc
여기에서 ,COP :성능계수 (kW/kW)
 Qc:표준냉동능력 (kW)
 Pc:표준냉동소비전력 (kW)
COP
여기에서 ,η:냉동기 에너지효율 (kW/USRT)
b)냉수 수량 측정 시험
냉동기가 안정화된 후 정격 운전 조건에서 냉수 유량계 지시치를 판독하여 
평균 유량을 구한다 .5분 이상 간격을 두고 연속하여 4회 측정한 후 이를 
산술 평균한다 .
c)표준냉동소비전력 시험
표준냉동소비전력 시험은 표준냉동능력 시험에 있어 측정값이 안정화 되었을 때,
냉동기의 소비전력을 측정한다 .5분 이상 간격을 두고 연속하여 4회 측정한 후 -255-이를 산술 평균한다 .단,표 1.에서 제시한 조건과 다른 경우 시험설계 조건
에서 표준소비전력을 측정하여 환산한다 .
4.4시험결과의 기록
시험결과는 다음의 표로 기록한다 .
구   분 단위 시험결과
표준냉동능력 kW
표준냉동소비전력 kW
냉수 입구 및 출구 온도℃
냉수 유량 m3/h
냉각수 입구 및 출구 온도℃
냉각수 유량 m3/h
COP(성능계수 ) kW/kW
냉동기 에너지효율 kW/USRT
최저소비효율 만족여부 -
5.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
냉동기 1COP(성능계수 )
냉동기 에너지효율
정격냉동능력
정격냉동소비전력
표준냉동능력
표준냉동소비전력
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용-
-
-
-
-
-
표준냉동소비전력 (kW )×1시간(h)
1시간소비전력량 (kW h)×0.425
표준냉동소비전력 (kW )×3,000(h)
연간소비전력량 (kW h)×77-
(비고 )측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,환산
기준 등)을 적용한다 .-256-6. 최저소비효율기준
 (단위 :kW/kW)
구      분최저소비효율기준 (COP)
2019년 10월 1일부터
정격냉동능력 1,055 kW이하 5.02이상
정격냉동능력 1,055 kW초과 7,032 kW이하 5.41이상-257-41.공기압축기
1.적용범위
KSB6351의 규정에 의하여 압축비가 1.3초과인 제품에 대하여 적용하며 ,
토출 게이지 압력이 30kPa이상 ,1000 kPa이하인 전동기 구동방식의 공기
압축기 (이하 ,압축기라 한다 )에 적용한다 .적용 종류 및 전동기 출력은 다음과 
같으며 ,회전속도 제어 방식에 따라 정속형과 변속형이 있다 .압축기의 에어
엔드 및 전동기가 동일하고 회전속도가 변경되거나 ,삼상유도전동기가 효율
관리기자재로 신고되었고 전동기 출력이 동일한 경우 ,압축기 부품의 변경으로 
압축기 종합효율이 떨어지지 않는다면 추가모델로 신고할 수 있다 .
-왕복동식 압축기 :전동기 출력 2.2kW이상 15kW이하
-스크류식 압축기 :전동기 출력 15kW초과 110 kW이하
다만 ,다음과 같은 공기압축기는 적용하지 않는다 .
1)윤활방식이 무급유 또는 물인 경우
2)냉각방식이 수냉식인 경우
2.인용규격
다음의 인용표준은 이 규정의 적용을 위해 필수적이다 .발행 연도가 표기된 
인용표준은 인용된 판만을 적용한다 .발행 연도가 표기되지 않은 인용규격은 
최신판 (모든 추록을 포함 )을 적용한다 .
KSB0062송풍기․압축기 용어
KSB6351용적형 압축기의 시험 및 검사방법
3.용어의 정의
이 규정의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용하며 ,주된 용어의 
정의는 KSB6351에 따른다 .
a)회전식 압축기 :압축기 실내에 1개 이상의 로터가 회전 운동하는 것에 
의하여 공기를 흡입하고 압축하는 용적형 압축기 (스크류식 압축기 ,-258-스크롤식 압축기 ,터보 압축기 등)
b)왕복동식 압축기 :축 회전에 의하여 압축 실내의 피스톤이 직선 교번 
운동하는 것에 의하여 공기를 흡입하고 압축하는 용적형 압축기
c)패키지형 압축기 :압축기 본체 외에 원동기 ,부속기기 (오일펌프 ,냉각팬 ,
인버터 등)및 공기탱크 등을 모으고 ,제조시에는 커버의 유무에 관계없이 
내부 배관 및 내부 배선이 된 압축기 유닛 .단,압축공기의 공기 품질과 
관련되는 제품은 제외한다 .
d)변속형 :압축기 가동시 부하에 따라 회전수를 변환할 수 있는 장치 (인
버터 등)가 부착되어 있는 형식
e)정속형 :압축기 압력을 설정압력까지 조절하기 위하여 벨트 등으로 회
전수를 정속 제어하는 형식
f)표준공기 :표준공기는 밀도 1.2 kg/m3, 비열비 1.4,점성계수 
1.8185×10-5Pa·s의 특성을 갖는 공기로 정의한다 .기압 101.325 kPa에서 
20℃,상대습도 50%의 공기가 근사적으로 이러한 특성을 갖는다 .
g)압축기 종합효율 :압축기 소비전력에 대한 등엔트로피 압축 공기 동력의 
비(패키지형 압축기의 경우 패키지 소비전력임 )
h)등엔트로피 압축 공기 동력 :주어진 흡입 압력에서 토출 압력까지 일정한 
엔트로피 하에서 이상 공기를 압축하기 위한 이론 동력
4.에너지효율 측정방법
4.1시험조건
압축기의 압력 ,공기량 ,소비전력 ,온도 및 회전속도 등의 시험방법은 KSB
6351에 따른다 .단,소비전력은 압축기 가동에 필요한 모든 부속장치 (냉각
장치 ,윤활장치 등)를 가동하면서 이를 포함하여 측정하여야 하며 ,공기량은 
드라이어 등 압력손실이 발생하는 장치가 없는 상태에서 측정한다 .삼상유도
전동기가 효율관리기자재 대상인 경우 효율관리기자재 운용규정을 준수하고 
공단에 신고된 것을 확인 후 시험을 진행하여야 한다 .
4.2측정절차 및 시험조건
최고 사용압력이 1000 kPa미만인 경우는 (700±35)kPa압력으로 설정하고 ,
최고 사용압력이 500 kPa이하인 경우는 (400±20)kPa압력으로 설정하여 ,
1시간 이상 시운전 후,압력이 안정되었다고 판단되면 ,압력 ,공기량 ,소비전력 ,-259-압축기 공기 온도 및 주변 온도,회전속도 등을 KSB6351 8항 시험방법에 따라 
5분 간격으로 4회 측정하여 산술 평균하거나 KSB6351부속서 A에 따라 
측정한다 .시험회전 속도는 규정회전 속도의 ±5%이내이어야 한다.압축기의 
소비전력은 입력전원 측에서 측정하며 ,전압 ,전류 ,역률 ,소비전력을 동시에 
측정한다 .변속형인 경우 정속조건으로 설정하여 시험을 진행하다 .
4.3시험결과의 산출
a)압축기 종합효율의 계산은 다음 수식에 따른다 .
Ladkik∙PsQc
PsPdikk


여기에서 ,Lad :등엔트로피 압축 공기 동력 (kW)
Ps :표준 공기의 절대 압력 (0.101 MPa)
Qc :규정회전 속도에서의 공기량 (m3/min)
k :공기의 등엔트로피 지수 (1.4)
Pd :토출 공기의 절대 압력 
i :중간 냉각기 (inter cooler)의 수
예)-중간냉각기가 없는 왕복동식 압축기 i=0
-중간냉각기가 없는 스크류식 압축기 i=0
(일반적으로 ,1단 스크류식 압축기 )
-중간냉각기가 1개인 스크류식 압축기 i=1
(일반적으로 ,2단 스크류식 압축기 )
 compLcLad
여기에서 ,comp:압축기 종합효율 (kW/kW)
Lad :등엔트로피 압축 공기 동력 (kW)
Lc :규정회전 속도에서의 압축기 소비전력 (kW)
b)압축기 공기량 및 압축기 소비전력은 측정된 값을 기초하여 표준공기로 
환산된 공기량을 계산한 후 규정회전 속도로 환산하여 계산한다 .
QcQt×ntnc-260-여기에서 ,t :시험회전 속도 (r/min)
c :규정회전 속도 (r/min)
Qt :시험회전 속도에서의 공기량 (m3/min)
Qc :규정회전 속도에서의 공기량 (m3/min)
c)압축기의 입력전력은 입력전원에서 측정하며 ,다음 수식에 따라 규정회전 
속도로 환산한다 .
LcLt×ntnc
여기에서 ,t :시험회전 속도 (r/min)
c :규정회전 속도 (r/min)
Lt :시험회전 속도에서의 압축기 소비전력 (kW)
Lc :규정회전 속도에서의 압축기 소비전력 (kW)
4.4시험결과의 기록
시험결과는 다음의 표로 기록한다 .
구   분 단위 시험결과
등엔트로피 압축 공기 동력 kW
압축기 소비전력 kW
압축기 종합효율 W/W
최저소비효율 만족여부 -
5.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  
분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
공
기
압
축
기1압축기 종합효율
등엔트로피 압축 공기 동력
압축기 소비전력
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용-
-
-
압축기 소비전력 (kW )×1시간(h)
1시간소비전력량 (kW h )×425
압 축 기  소 비 전 력 (k W )×8시 간(h )×240일
연간소비전력량 (kW h)×77-
(비고 )측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .-261-6.최저소비효율기준
6.1.왕복동식 압축기
구분 최저소비효율기준
종류 전동기 출력 (kW) 2019년 10월 1일부터
압축기 
종합효율정속형2.2이상  ~  5.5이하 0.47
5.5초과  ~  7.5이하 0.48
7.5초과  ~15.0이하 0.49
변속형2.2이상  ~  5.5이하 0.50
5.5초과  ~  7.5이하 0.51
7.5초과  ~15.0이하 0.52(단위 :W/W)
6.2.스크류식 압축기
구분 최저소비효율기준
종류 전동기 출력 (kW) 2019년 10월 1일부터
압축기 
종합효율정속형15.0초과  ~  30.0이하 0.61
30.0초과  ~  75.0이하 0.63
75.0초과  ~110.0이하 0.65
변속형15.0초과  ~  30.0이하 0.64
30.0초과  ~  75.0이하 0.66
75.0초과  ~110.0이하 0.68(단위 :W/W)-262-42.사이니지 디스플레이
1.적용범위
외부장치로부터 입력단자를 통해 전달받은 정보를 디스플레이 스크린으로 
출력 가능하게 하는 디스플레이 제품으로 아래 사양을 충족하는 제품을 
대상으로 한다 .
(1)가시화면 대각선 길이가 30.48cm이상 ,154.94cm 이하인 제품
(2)일반적으로 상업적인 용도로 사용되며 ,개인 또는 다수의 사람들이 
시청할 수 있는 상점 ,백화점 ,식당 ,박물관 ,호텔 ,공항 ,회의실 ,교실 
등과 같은 장소에서 사용되는 제품
(3)주로 SI(System Integrator) 업체로 공급되는 제품으로 Video Wall또는 
멀티비전에 사용하는 디스플레이 제품 .텔레비전 튜너가 내장되어 있지 
않는 제품에 한함
단,가정용 일반모니터 또는 텔레비전수상기로 판매되는 제품 ,디스플레이가 
주목적이 아닌 부가목적으로 내장된 제품 ,LED전광판 ,배터리로만 동작되는 
제품 ,터치스크린 적용 제품 ,실외공간에 설치되는 제품 (통상 휘도 
1,000cd/m2이상 )은 제외 .
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
KSCIEC 62301가정용 전기 기기의 대기 전력 측정 방법
ENERGY STAR Program Requirements Product Specification for
Displays (Version 6.0)
3.용어의 정의
이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다 .-263-a)온모드 :정상적인 동작상태로 제품이 전원에 연결되고 모든 기계적인 
스위치가 켜져 있고 이미지를 생산하는 주요한 기능을 수행하고 있는 
상태
b)슬립모드 :호스트 장치로부터 지시를 받은 후 또는 기타 기능에 의해 
사이니지의 전력이 저감되는 상태 .이 모드에서는 스크린에 아무 것도 
표시되지 않으며 ,사용자 또는 호스트 장치로부터의 지령에 의해 가동
상태인 온모드로 전환된다 .
c)오프모드 :전원 스위치를 이용해 전원을 오프시킨 상태 .전원 스위치가 
2개 이상일 경우 전면에 있는 소프트 스위치를 이용해 전원을 오프시킨 
상태
d)ABC(Automatic Brightness Control, 자동밝기조절기 ):주위 조도에 따
라 디스플레이의 밝기 (Brightness) 가 자동으로 조절되는 기능
e)가시화면 (Viewable screen): 디스플레이에서 실제로 화면이 맺히는 부분의 
크기
f)통상 (typical) 휘도 :업체에서 제공하는 카탈로그 등에서 제시하는 휘도
로 제품을 일상적으로 사용할 때의 휘도
g)최대 휘도 :화면밝기 (Brightness) 및 명암대비 (Contrast) 를 최대로 하여 
측정한 휘도
4.측정방법
4.1측정조건
a)사이니지 디스플레이가 브리징 또는 네트워크 기능이 있는 경우 ,아래 
표의 우선순위에 따라 각 기능별로 한 가지 종류만 연결 후 소비전력을 
측정한다 .
우선순위 브리징 네트워크
1 Thunderbolt Wi-Fi
2 USB Ethernet
3 Firewire (IEEE 1394) Thunderbolt
4기타 USB
5 - Firewire (IEEE 1394)
6 - 기타
b)만약 입력신호 단자의 종류가 여러 개 있을 경우 ,Thunderbolt, Display 
Port, HDMI, DVI, VGA,기타 디지털단자 ,기타 아날로그 단자 순으로 
연결한다 .-264-c)만약 재실센서가 있고 출하 시 활성화 상태인 경우에는 예열 및 안정화 ,
조도시험 ,온모드 소비전력 시험 시에 재실센서 동작으로 인해 저전력 
상태 (예:슬립모드 ,오프모드 )로 전환되지 않도록 해야 한다 .마찬가지로 
슬립모드 및 오프모드 소비전력 시험 시에는 재실센서로 인해 고전력
상태 (예:온모드 )로 전환되지 않고 지속적으로 슬립모드와 오프모드 
상태를 유지할 수 있도록 해야 한다 .
d)배터리가 포함된 경우 ,모든 시험에서 배터리를 제거해야 하며 사용자가 
배터리를 강제 제거할 수 없거나 힘든 경우 또는 배터리 제거 시 동작에 
영향을 주는 경우에는 배터리를 완전히 충전하고 시험한다 .
e)휘도 측정 시 모든 제품은 IEC 62087에 명시된 Three-bar 영상 신호를 
인가하여 측정한다 .다만 ,IEC 62087영상신호를 사용할 수 없는 제품의 
경우 VESA FPDM2 L80패턴을 사용하여 측정할 수 있다 .
f)제품의 화면해상도 ,화면면적 계산을 위한 가로 /세로 및 대각선길이 ,
입출력 단자 ,네트워크 및 기타 기능등은 사용자 설명서 또는 제품사양
서에 명시된 정보를 따르거나 제조자가 제시한 사양에 따라 적용할 수 
있다 .
g)사이니지 디스플레이가 스피커를 갖고 있는 경우에는 스피커의 전원을 
끄거나 사운드 볼륨을 끄고 측정한다 .
4.2온모드 측정방법
4.2.1기본 활성화된 자동 밝기 조절기 (ABC)가 없는 제품의 시험 방법
4.2.1.1 IEC 62087신호 사용이 가능한 제품의 경우
a)시험시료가 초기화 상태인지 확인한다 .
b)IEC 62087동적방송콘텐츠 20분 분량의 신호를 인가하여 ,20분간 안정화
시킨다 .
c)제품 최대 휘도 측정값의 65%이상이 되도록 설정하고 해당 휘도값을 
기록한다 .
d)IEC 62087동적방송콘텐츠 1시간 분량을 재생하면서 1시간 평균소비전력을 
측정하고 기록한다 .
4.2.1.2 IEC 62087신호 사용이 불가능한 제품의 경우
a)시험시료가 초기화 상태인지 확인한다 .
b)VESA FPDM2 L80패턴을 사용하여 20분간 안정화시킨다 .-265-c)시험 패턴 VESA FPDM Standard, A112-2F, SET01K2 를 화면에 띄우고  
최대 밝기 및 명암 조정 후,흰색과 회색의 음영을 구분할 수 있게 
명암을 조절한다 .
d)VESA FPDM2 L80패턴을 화면에 띄우고 제품 최대 휘도 측정값의 
65%이상이 되도록 설정하고 해당 휘도값을 기록한다 .
e)1시간 평균소비전력을 측정하고 기록한다 .
4.2.2기본 활성화된 자동 밝기 조절기 (ABC)가 있는 제품의 시험 방법
a)시험시료가 초기화 상태인지 확인한다 .
b)IEC 62087동적방송콘텐츠 10분 분량의 영상신호를 3번 반복하여 ,
30분간 안정화시키고 ,IEC 62087신호를 사용할 수 없는 제품은 VESA
FPDM2 L80패턴을 띄우고 30분간 안정화시킨다 .
c)아래 그림과 같이 기기의 조도센서 표면에서 측정된 조도값이 10lux가 
되도록 광원레벨을 조정한다 .이때 ,광원은 Halogen Flood Reflector
Lamp를 사용한다 .
<그림 1>주변 조명레벨 환경 구성 (Top View)-266-
<그림 2>주변 조명레벨 환경 구성 (Side View)
d)IEC 62087동적방송콘텐츠 1시간 분량을 재생하면서 1시간 평균소비전력 
P10을 측정한다 .다만 ,IEC 62087신호를 사용할 수 없는 제품은 
VESA FPDM2 L80패턴을 사용하여 측정한다 .
e)같은 방법으로 300 lux환경에서의 P300을 측정한다 .
f)ABC기능을 비활성화 시킨 후,기본 활성화된 자동 밝기 조절기 (ABC)가
없는 제품의 시험 방법 중 휘도 및 소비전력 측정방법에 따라 휘도 및 
소비전력을 측정한다 .
g)ABC기능을 비활성화 시킬 수 없는 경우에는 300 lux환경에서 ,기본 
활성화된 자동 밝기 조절기 (ABC)가 없는 제품의 시험 방법 중 휘도 및 
소비전력 측정방법에 따라 휘도 및 소비전력을 측정한다 .
4.3슬립모드 측정방법
a)입력신호를 주는 장치를 슬립모드 또는 오프모드로 동작시켜 ,제품이 
슬립모드 상태로 전환되는지 확인한다 .
b)만약 제품의 슬립모드 전환이 수동으로 선택되는 다양한 방법을 가지고 
있다면 ,해당 방법에 따라 슬립모드로 전환한다 .
c)슬립모드 5분 경과 후부터 1시간의 평균소비전력을 측정한다 .-267-4.4오프모드 측정방법
전원버튼 또는 리모컨을 이용해 제품을 오프모드로 전환 시킨 후,KS C
IEC 62301에 따라 오프모드 소비전력을 측정한다 .
5.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
사이니지
디스플레이2온모드 소비전력
슬립모드 소비전력
오프모드 소비전력
1시간 소비전력량
1시간 사용시 CO 2배출량-
-
-
온모드 소비전력 (W )×1시간(h )
1시간소비전력량 (W h)×0.4250
(비고)측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위,환산기준 등)을 
적용한다 .
6.최저소비효율기준
6.1최대소비전력량기준
6.1.1온모드 소비전력
 (단위 :W)
가시화면
대각선길이 (cm)온모드 소비전력 (계산값 이하 )
화소밀도 (DP)가 
3,100 pixel/㎠이하인 경우화소밀도 (DP)가 
3,100 pixel/㎠초과인 경우
30.48≤d〈43.18 (6×r)+(0.00155×A)+5.5 (6×r1)+(3×r2)+(0.00155×A)+5.5
43.18≤d〈58.42 (6×r)+(0.003875×A)+3.7 (6×r1)+(3×r2)+(0.003875×A)+3.7
58.42≤d〈63.50 (6×r)+(0.0093×A)-4.0 (6×r1)+(3×r2)+(0.0093×A)-4.0
63.50≤d〈76.20 (6×r)+(0.0155×A)-14.5 (6×r1)+(3×r2)+(0.0155×A)-14.5
76.20≤d≤154.94 (0.04185×A)+8.0
주)1.d=가시화면 대각선 길이 (cm)
 2.r=화면 해상도 (megapixels)
 3.A=가시화면 면적 (cm²)-268- 4.DP=가장 가까운 정수로 반올림하여 표현되는 화면면적당 화소밀도 (pixels/㎠)
 =×
 5.r1=×
 6.r2=×
 7.출하 시 ABC기능이 활성화되어 있는 제품의 경우 ,아래 식에 따라 ABC기능에 
따른 온모드 소비전력 절감율 (RABC)이 20%이상이면 계산된 온모드 소비전력 
기준의 10%를 온모드 소비전력 기준에 추가 허용치로 준다 .
×
 -P300 :주변 밝기레벨 300 lux상태에서 측정된 온모드 소비전력
 -P10 :주변 밝기레벨 10lux상태에서 측정된 온모드 소비전력
6.1.2슬립모드 및 오프모드 소비전력
슬립모드 소비전력 오프모드 소비전력
≤0.5W ≤0.5W
슬립모드와 오프모드 중,한가지 모드만 있는 경우 존재하는 모드만 
적용한다
출하 시 슬립모드 상태에서 아래 표의 기능이 활성화되어 있는 경우 ,해당 
기능에 따라 슬립모드 소비전력 기준에 추가 허용치를 부여한다 .다만 ,추
가 허용치는 각 추가기능별 가장 큰 허용치만 적용한다 .
추가기능 종 류추가 
허용치
브리징USB 1.x 0.1W
USB 2.x 0.5W
USB 3.x, DisplayPort(non-video connection),
Thunderbolt0.7W
네트워크Wi-Fi
3.0W Fast Ethernet (10Mbps또는 100 Mbps)
Gigabit Ethernet (1,000 Mbps이상 )
센서 재실센서 0.5W
메모리플래시메모리카드 /스마트카드 리더기 ,카메라 인터
페이스 ,픽트브리지0.2W-269-43.의류건조기
1.적용범위
표준건조용량 1kg이상 25kg 이하의 가정용 회전식 의류 건조기 (자동형 및 
수동형 ,통기형 및 콘덴서 회전식 의류건조기 포함 )로서 ,단상 220V,전기용
품 안전인증서 상의 정격소비전력이 3,000W이하인 의류건조기에 한한다 .
다만 ,다음에 대해서는 적용하지 않는다 .
a)가열 장치가 없는 건조기 (단,히트펌프는 포함 )
b)가스식 또는 가스 겸용 방식
c)세탁 ,건조 겸용
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
KSCIEC 61121 :2017가정용 회전식 건조기의 성능 측정방법
EN 61121 :2013 Tumble dryers for household use -Methods for
measuring theperformance
KSCIEC 60456 :2010가정용 전기세탁기의 성능측정방법
3.용어의 정의
이 규격에서 사용하는 주된 용어의 뜻은 다음과 같으며 그 이외의 것은 KS
CIEC 61121을 따른다 .
a)회전식 건조기 (tumble dryer)
섬유 재료가 회전 드럼에서 회전하여 건조되는 기기 .회전 드럼을 통해 
가열된 공기가 지나간다 .-270-b)통기형 회전식 건조기 (air vented tumble dryer)
흡입된 신선한 공기가 가열되어 섬유 재료 위를 통과하고 ,이로 인한 
습한 공기는 밖으로 배출되는 회전식 건조기
c)콘덴서 회전식 건조기 (condenser tumble dryer)
건조 과정에 사용된 공기가 냉각되어 제습되는 회전식 건조기
d)자동 회전식 건조기 (automatic tumble dryer)
부하의 특정 함수율에 도달하면 건조 과정이 꺼지는 회전식 건조기
e)수동 회전식 건조기 (non-automatic tumble dryer)
부하가 특정 함수율에 도달하면 건조 과정이 꺼지지 않는 회전식 건조기 
대개 타이머로 제어되지만 수동으로 제어할 수도 있다 .
f)전처리 (pre-treatment)
시험 중에 특성이 급변하는 것을 피하기 위해 처음 사용 전에 새 시험  
부하를 연속하여 세척 ,헹굼 ,회전 ,건조시키는 것
g)처리 (conditioning)
온도와 습도 등 정의된 주위 공기 조건을 이용해 시험 부하를 열역학적 
평형에 이르게 하는 것.
h)프로그램 (program)
회전식 건조기에 미리 정의된 것으로 특정 유형의 직물을 건조하기에 
적합하다고 제조자가 선언한 일련의 동작들
i)사이클 (cycle)
선택된 프로그램에 의해 정의된 완전한 건조 과정으로 프로그램 종료 
후 발생하는 동작들을 포함해 일련의 동작들로 이루어진다 .
j)정격 용량 (rated capacity)
제조자가 특정 프로그램으로 처리할 수 있다고 선언한 ,특정 유형의 마른 
직물의 최대 질량 [kg]-271-k)함수율 (moisture content)
시험 부하 질량과 처리된 시험 부하 질량의 차 대 처리된 시험 부하 
질량의 비 [%]
l)초기 함수율 (initial moisture content)
시험 실행 전 시험 부하의 함수율
m)최종 함수율 (final moisture content)
시험 실행 종료 시 시험 부하의 함수율
4.시험
4.1시험조건
4.1.1일반 조건
의류건조기는 설명서와 함께 제공되어야 하며 ,측정을 시작하기 앞서 
올바르게 동작하는지 점검해야 한다 .
4.1.2전기 공급
정격 주파수는 60Hz±1%로 조절해야 하며 ,정격 전압은 단상 교류 
220V±2%로 조절해야 한다 .
4.1.3공급수
공급수는 경도 (CaCO3) 가 80㎎/L이하인 수돗물을 사용하며 ,표준 수온은 
(20±2)℃로 하고 ,공급 수압은 시험이 진행되는 동안 (240±50)kPa을 유지
해야 한다 .
4.1.4주위 온습도
시험은 주위 온도 (23±2)℃,상대 습도 (55±5)%로 유지하는 장소에서 
실시한다 .주위 온도 및 주위 상대습도는 시험 대상 회전식 건조기 근처
에서 측정하여야 한다 .-272-4.1.5시험 부하의 처리 (conditioning)
a)시험 부하의 처리 방법은 컨디셔닝 룸 방치 방법과 ,완전건조 방법이 
있다 .
b)컨디셔닝 룸 방치 :기본 부하를 주위 온도 (20±2)℃,상대 습도 
(65±5)%로 유지하는 장소에서 최소 15시간 이상 방치한다 .
c)완전 건조 :KSCIEC 61121부속서 G의 방법에 따라 완전 건조한다 .
d)완전 건조 부하 무게에 완전건조계수를 곱한 값이 컨디셔닝 부하무게
이다 .
e)완전건조계수
완전건조계수 =컨디셔닝 부하무게 (g)
각 시험소에서 보유한 건조기로 건조시킨 완전 건조 무게 (g)
f)완전건조계수는 1.04~1.08 이어야 하며 ,해당 값이 나오지 않을 경우 
컨디션닝 룸 방치 방법에 따른다 .
g)시험기관은 완전건조계수를 이용할 경우 완전건조계수를 6kg, 9kg,
12kg의 부하량에서 측정하여 평균값을 취하며 ,6개월에 한번씩 완전건
조계수를 재측정하고 측정 이력을 기록한다 .
4.1.6시험 부하
시험 부하 KSCIEC 60456에 규정된 것을 사용하며 정격 건조 용량 (kg)별 
투입 갯수는 다음 표에 따른다 .
정격 건조 용량 시험 시 컨디셔닝 된 부하의 무게는 정격건조용량 ±60g
이내여야 한다 .
정격 건조 용량 무게를 맞추기 위해 수건은 추가하거나 제거할 수 있다 .
따라서 수건의 개수는 <표 1>에 나타난 개수와 다를 수 있다 .
단,표에 명시되지 않은 정격 건조 용량 시험 시(ex:7.8kg)에는 정격 건조 
용량보다 한 단계 낮은 부하의 시트 ,베개 커버의 수를 따르고 ,나머지 필요 
부하량은 수건을 추가하여 맞춘다 .
반부하 시험은 ,정격 건조 용량 투입 개수를 <표 2>에 따라 나눈 후 추가 
또는 제거되는 수건 개수는 Part A,Part B에 균등하게 추가 ,또는 제거한다 .
추가되는 수건이 3장일 경우 Part A,Part B에 한 장씩 추가하고 ,Part A,
Part B중 무게가 적은 쪽에 나머지 한 장을 추가한다 .-273-<표 1>정격 건조 용량별 면직물 시험 부하량 조성표
 시험 부하
정격
건조용량 (kg)시트의 수베갯잇의 수수건의 수
1.0 0 2 5
1.5 0 3 7
2.0 0 4 9
2.5 0 5 12
3.0 2 4 5
3.5 2 4 10
4.0 2 4 14
4.5 2 6 15
5.0 2 6 19
5.5 2 8 19
6.0 2 8 24
6.5 2 10 24
7.0 2 12 24
7.5 3 12 22
8.0 3 12 27
8.5 3 14 27
9.0 4 14 25
9.5 4 14 29
10.0 4 16 30
10.5 5 15 30
11.0 5 15 34
11.5 5 16 37
12.0 6 17 32
12.5 6 17 37
13.0 6 18 39
13.5 6 19 42
14.0 6 19 46
14.5 7 20 42
15.0 7 21 44
15.5 7 22 47
16.0 7 22 51
16.5 8 23 47
17.0 8 24 49
17.5 8 24 54
18.0 8 25 56
18.5 9 26 52
19.0 9 26 57
19.5 9 27 59
20.0 9 28 61-274-20.5 9 28 67
21.0 10 29 62
21.5 10 30 65
22.0 10 31 67
22.5 10 31 72
23.0 11 32 67
23.5 11 33 70
24.0 11 33 74
24.5 11 34 77
25.0 11 35 79-275-<표 2>반부하 건조 용량별 면직물 시험 부하량 조성표
시험 부하
정격
건조용량 (kg)반부하 
용량 (kg)시트의 수베갯잇의 수수건의 수
1.0Part A 0.50 0 1 2
Part B 0.50 0 1 3
1.5Part A 0.75 0 1 5
Part B 0.75 0 2 2
2.0Part A 1.00 0 2 5
Part B 1.00 0 2 4
2.5Part A 1.25 0 2 7
Part B 1.25 0 3 5
3.0Part A 1.50 1 2 3
Part B 1.50 1 2 2
3.5Part A 1.75 1 2 5
Part B 1.75 1 2 5
4.0Part A 2.00 1 2 7
Part B 2.00 1 2 7
4.5Part A 2.25 1 3 7
Part B 2.25 1 3 8
5.0Part A 2.50 1 3 10
Part B 2.50 1 3 9
5.5Part A 2.75 1 4 10
Part B 2.75 1 4 9
6.0Part A 3.00 1 4 12
Part B 3.00 1 4 12
6.5Part A 3.25 1 5 12
Part B 3.25 1 5 12
7.0Part A 3.50 1 6 12
Part B 3.50 1 6 12
7.5Part A 3.75 2 6 8
Part B 3.75 1 6 14
8.0Part A 4.00 2 6 10
Part B 4.00 1 6 17
8.5Part A 4.25 2 7 10
Part B 4.25 1 7 17
9.0Part A 4.50 2 7 12
Part B 4.50 2 7 13
10.0Part A 5.00 2 8 15
Part B 5.00 2 8 15
10.5Part A 5.25 3 7 13
Part B 5.25 2 8 17-276-시험 부하
정격
건조용량 (kg)반부하 
용량 (kg)시트의 수베갯잇의 수수건의 수
11.0Part A 5.50 3 7 15
Part B 5.50 2 8 19
11.5Part A 5.75 3 8 15
Part B 5.75 2 8 22
12.0Part A 6.00 3 8 17
Part B 6.00 3 9 15
12.5Part A 6.25 3 8 20
Part B 6.25 3 9 17
13.0Part A 6.50 3 9 20
Part B 6.50 3 9 19
13.5Part A 6.75 3 9 22
Part B 6.75 3 10 20
14.0Part A 7.00 3 9 24
Part B 7.00 3 10 22
14.5Part A 7.25 4 10 18
Part B 7.25 3 10 24
15.0Part A 7.50 4 10 20
Part B 7.50 3 11 24
15.5Part A 7.75 4 9 24
Part B 7.75 3 13 23
16.0Part A 8.00 4 9 27
Part B 8.00 3 13 24
16.5Part A 8.25 4 12 22
Part B 8.25 4 11 25
17.0Part A 8.50 4 12 24
Part B 8.50 4 12 25
17.5Part A 8.75 4 12 27
Part B 8.75 4 12 27
18.0Part A 9.00 4 13 27
Part B 9.00 4 12 29
18.0Part A 9.00 4 13 27
Part B 9.00 4 12 29
18.5Part A 9.25 5 12 25
Part B 9.25 4 14 27
19.0Part A 9.50 5 12 27
Part B 9.50 4 14 30
19.5Part A 9.75 5 12 29
Part B 9.75 4 15 30
20.0Part A 10.00 5 12 32
Part B 10.00 4 16 29-277-4.1.7통기형 회전식 건조기의 덕트
통기형 회전식 건조기 시험시에는 건조기 토출부에 <그림 1>과 같은 배기 
덕트를 연결하여 시험한다 .
<그림 1>의 배기 덕트는 직경 100mm, 길이 2.5m, 2개의 직각 구배를 
연결한 덕트와 동일한 효과를 나타낸다 .
<그림 1>20.5Part A 10.25 5 14 30
Part B 10.25 4 14 37
21.0Part A 10.5 5 14 32
Part B 10.5 5 15 30
21.5Part A 10.75 5 15 32
Part B 10.75 5 15 33
22.0Part A 11 5 15 35
Part B 11 5 16 32
22.5Part A 11.25 5 15 37
Part B 11.25 5 16 35
23.0Part A 11.5 6 16 30
Part B 11.5 5 16 37
23.5Part A 11.75 6 16 33
Part B 11.75 5 17 37
24.0Part A 12 6 16 35
Part B 12 5 17 39
24.5Part A 12.25 6 17 35
Part B 12.25 5 17 42
25.0Part A 12.5 6 17 37
Part B 12.5 5 18 42-278-4.2계측장치
4.2.1전자 저울
분해능 1g,정확도 ±5g이내이어야 한다 .
4.2.2전기계기
소비전력량 전력량계는 최소 측정단위가 0.1Wh이하이어야 하며 ,측정오차는 
측정값의 1%이내 이어야 한다 .
4.2.3온도
분해능 0.1℃,정확도 ±0.5K이내이어야 한다 .
4.2.4수량계
분해능 0.1L,정확도 ±2%이내이어야 한다 .
4.2.5수압계
분해능 10kPa,정확도 ±5%이내이어야 한다 .-279-4.3성능 시험
성능 시험은 건조 성능 ,소비전력량 ,건조시간 ,응축효율 (응축식 건조기에 
한함 ),대기전력에 대하여 수행한다 .
4.3.1건조 성능 시험
a)건조 성능은 전술한 시험조건 하에서 시험을 수행하며 ,젖은 부하를 
넣고 시운전을 시행한 후 본시험을 수행한다 .
b)수냉식 건조기 또는 자동 필터 세척시 물을 사용하는 경우 급수 호
스를 연결하고 시험한다 .
c)매 시험 전 필터는 흐르는 물을 이용하여 청소하고 ,완전히 건조시킨 뒤
사용한다 .
d)건조 용량에 따른 부하 투입 갯수는 <표 1>,<표 2>에 따른다 .
e)시험 시료에 투입하는 시험 부하의 초기 함수율은 (60±1)%이어야 한다.
f)초기 함수율은 아래와 같이 계산된다 .
×
 여기에서 , Wo=시험 부하의 처리 (conditioning) 된 질량 (g)
 Wi=적신 후 시험 부하의 질량 (g)
 μi=초기 함수율 (%)
g)의류 건조기에 투입할 부하의 초기 함수율을 (60±1)%로 맞추는 
방법은 아래와 같다 .
 4.1.5에 따라 처리된 시험 부하를 시험실에 구비된 별도의 세탁기를 
이용해 ,헹굼 ,탈수를 실행하여 함수율 (60±1)%의 젖은 부하로 만든다 .
이때 탈수 후 젖은 부하의 함수율이 (60±1)%범위에서 벗어나는 
경우에는 아래 절차에 따라 함수율을 (60±1)%로 맞춘다 .
①젖은 부하의 함수율이 57%미만일 경우 :탈수 시간이나 강도를 
낮춰 함수율이 (60±1)%이 되도록 헹굼 ,탈수 과정을 반복한다 .
②젖은 부하의 함수율이 57%이상 59%미만일 경우 :분무기를 이용
하여 젖은 부하에 골고루 물을 뿌려 함수율이 (60±1)%이 되도록 
한다 .
③젖은 부하의 함수율이 61%를 초과할 경우 :젖은 부하의 함수율이 
(60±1)%가 될 때까지 추가 탈수를 진행한다 .-280- 이때 초기 함수율을 맞추기 위한 헹굼 ,탈수용 세탁기에 공급되는 
공급수는 경도 (CaCO3) 가 80㎎/L이하인 수돗물을 사용하며 ,급수 
수온은 (20±2)℃로 하여야 한다 .
h)시험 부하는 초기 함수율을 맞춘 후,10분이내 시험 의류 건조기에 
투입을 완료해야 한다 .
부하 투입 시 별도 적재 순서는 없으나 ,시트는 2장 이상 연속적으로 
투입하지 않는다 .
부하 투입 시 시트 ,베갯잇 ,수건은 세탁기 시험시 접는 방법과 동일한 
방법으로 접는다 .
건조 종료 후,5분 이내 시험 부하의 건조 후 무게를 측정한다 .
i)건조 성능 시험 시 시료 개수는 2대이며 ,각각의 시료에 대해 Half
부하 2회(Half A,Half B),Full부하 1회로 총 3회씩 시험한다 .
j)시험 순서는 Half A,Half B,Full부하의 순서로 시험한다 .
k)자동 의류건조기의 경우 시험 코스는 출고 시 기본 셋팅 프로그램
(Default) 으로 한다 .
단,기본 셋팅 프로그램이 없는 제품의 경우 표준 사이클로 시험한다 .
이때 ,표준 사이클은 아래의 ①또는 ②를 말하며 ,①의 코스를 ②의 
코스보다 우선하여 시험하고 정해진 코스 외의 기타 부가기능은 
선택하지 않는다 .
①표준 ,Standard, Normal, Auto
②Cotton,면 일반 건조
시험 코스는 시험 성적서에 기재한다 .
l)수동 의류건조기는 의뢰자가 시험 의뢰 시 코스 ,건조시간 등의 시험에 
필요한 정보를 시험 기관에 제공하여야 한다 .
m)최종 함수율은 다음의 산출 식에 의해 결과를 얻게 된다 .
×
 여기에서 , Wo=시험 부하의 처리 (conditioning) 된 질량 (g)
 Wf=건조 후 시험 부하의 질량 (g)
μf=최종 함수율 (%)
  n)자동 의류건조기의 개별 시험 최종 함수율은 3.0%이하 이어야 한다 .
  o)수동 의류건조기의 개별 시험 최종 함수율은 (0.0±3.0)%이어야 한다 .-281-   p)최종 함수율이 3%를 초과한 시험은 무효로 간주되며 ,시료 1번과 2번
총 6번의 시험 중 무효 시험이 1회인 경우에는 무효 시험 데이터를 
폐기하고 해당 시험을 재시험 한다 .무효 시험이 2회 이상인 경우에 
해당 모델은 불합격 처리된다 .
   q)의류건조기 에너지효율 시험 중 건조기 도어가 열리는 경우 무효로 
간주되며 ,시료 1번과 2번 총 6번의 시험 중 무효 시험이 1회인 경우
에는 무효 시험 데이터를 폐기하고 해당 시험을 재시험 한다 .무효 
시험이 2회 이상인 경우에 해당 모델은 불합격 처리된다 .
   r)각 시험 종료 후 의류 건조기 문을 열고 시험실 온습도 조건에서 3시간 
이상 의류 건조기를 방치한 후 다음 시험을 진행하여야 한다 .
4.3.2소비전력량 시험
   a)소비전력량 시험은 “4.3.1건조 성능 시험 ”조건에서 일회 사이클이 
완전히 끝날 때 까지 전기적 에너지의 소비전력의 누계치 (Ee)를 측정
하며 단위는 [Wh]로 표시한다 .
   b)소비전력량은 소수 첫째 자리까지 나타낸다 .
   c)측정된 소비전력량은 아래의 식에 의해 보정한다 .
××
 여기에서 , Emj=시험 실행 j의 측정된 전기에너지 (Wh)
 μio=공칭 초기 함수율 (60%=0.6)
 μfo=목표 최종 함수율 (0%=0)
 W=회전식 건조기의 정격 용량 (g)(반부하일 경우 정격용량 /2)
 Wi=적신 후 시험 부하의 질량 (g)
 Wf=건조 후 시험 부하의 질량 (g)
  d)시험 결과의 소비전력량은 보정된 소비전력량을 사용하며 ,소수 첫째 
자리까지 나타낸다 .
4.3.3건조시간 측정
a)건조시간 측정 시험은 “4.3.1건조 성능 시험 ”조건에서 일회 사이클이 
완전히 끝날 때 까지 시간을 측정하며 단위는 [min]로 표시한다 .
b)측정된 건조시간은 아래의 식에 의해 보정한다 .-282-××
 여기에서 , tmj=시험 실행 j의 측정된 건조시간 (min)
 μio=공칭 초기 함수율 (60%=0.6)
 μfo=목표 최종 함수율 (0%=0)
 W=회전식 건조기의 정격 용량 (g)(반부하일 경우 정격용량 /2)
 Wi=적신 후 시험 부하의 질량 (g)
 Wf=건조 후 시험 부하의 질량 (g)
4.3.4응축 효율 시험 (응축식 건조기에 한함 )
a)응축 효율 시험은 “4.3.1건조 성능 시험 ”조건에서 일회 사이클이 
완전히 끝날 때 까지 응축되어 모인 물의 질량을 측정하여 아래의 
식에 따라 계산한다 .
×
 여기에서 , Wwj=시험 실행 j중에 응축되어 모인 물의 질량 (g)
 Wi=적신 후 시험 부하의 질량 (g)
 Wf=건조 후 시험 부하의 질량 (g)
   b)응축 효율은 소수 첫째 자리까지 나타내며 ,단위는 [%]로 표시한다 .
   c)응축함에 모인 응축수의 무게를 측정하여 응축 효율을 산정한다 .
응축함이 가득차 시험이 멈추게 되면 해당 시험은 무효로 간주한다 .
시료 1번과 2번 총 6번의 시험 중 무효 시험이 1회인 경우에는 무효 
시험 데이터를 폐기하고 해당 시험을 재시험 한다 .무효 시험이 2회 
이상인 경우에 해당 모델은 불합격 처리된다 .
   d)배수 기능이 있고 ,제품 매뉴얼에 배수 기능에 대한 설명이 있는 경우 ,
배수 라인을 설치하고 ,배수되는 응축수를 받아 무게를 측정하여 응축 
효율을 산정할 수 있다 .이 때 응축함에도 물이 모인 경우 배수되는 
물과 응축함에 모인 물의 질량을 합하여 응축효율을 산정한다 .
   e)각 시료의 응축 효율 평균은 70%이상이어야 한다 .
4.3.5대기전력 측정 시험
대기전력 측정은 KSCIEC 62301에 따른다 .-283-5.소비효율 산출방법
5.1시험 시료는 모델 당 2대로 하며 각각 3회씩 시험 (표준건조용량 1회,
반부하 2회)한다 .
5.2소비효율등급부여지표 (R)의 산정 식은 다음과 같다 .
R1(소비효율등급부여지표 )=1회 건조시 소비전력량 [Wh]
표준건조용량0.8[kg]
R2(소비효율등급부여지표 )=1회 건조시 소비전력량 [Wh]
(표준건조용량 /2)0.8[kg]
R3(소비효율등급부여지표 )=1회 건조시 소비전력량 [Wh]
(표준건조용량 /2)0.8[kg]
R(소비효율등급부여지표 )=R1+R2+R3
3
6.표시사항 및 표시방법
제품표시는 다음의 사항을 포함하여 표시하여야 하며 ,부착위치는 해당
제품의 뒷면 또는 측면으로 소비자가 보기 쉬운 곳이어야 한다 .다만 ,
소비효율표시 라벨 ,KS규격 및 기타 인증 등에서 규정하는 표시와 중복
되는 항목은 제외할 수 있다 .
 a)모델명 
 b)표준 건조 용량
 c)정격 전압 (V)
 d)정격 소비전력 (W)-284- e)제조자명 또는 그 약호
 f)제품의 크기 및 중량
 g)기타 제품 서비스와 관련된 주소 및 전화번호
7.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구 분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
의류
건조기21kg당 소비전력량
최종 함수율
1회 건조 소비전력량
1회 건조시간
응축 효율
대기전력
1회 건조시 CO 2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용
소비효율등급-
3.00%이하
-
-
70.0%이상
-
1회 건조소비전력량 (Wh)×0.425
1회 건조소비전력량 (Wh)×160
연간소비전력량 (kWh)×160
-0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .-285-8.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
8.1.최저소비효율기준
 (단위 :Wh/kg)
구    분최대소비전력량기준
2020년 3월 1일부터
의류건조기 760
8.2소비효율등급부여기준
a)소비효율등급부여지표
 1회 건조(표준코스 )가능한 표준건조용량 (kg)및 “표준건조용량 /2”의 건조에 
소비되는 전기에너지 사용량 (Wh)의 비율인 1kg당 소비전력량을 소비
효율등급부여지표로 함.단,R값 계산 시에는 건조용량에 0.8승을 적용한다 .
R1(소비효율등급부여지표 )=1회 건조시 소비전력량 [Wh]
표준건조용량0.8[kg]
R2(소비효율등급부여지표 )=1회 건조시 소비전력량 [Wh]
(표준건조용량 /2)0.8[kg]
R3(소비효율등급부여지표 )=1회 건조시 소비전력량 [Wh]
(표준건조용량 /2)0.8[kg]
R(소비효율등급부여지표 )=R1+R2+R3
3-286-b)소비효율등급부여기준
 1)일반 제품
R 대기전력 등  급
 R≤267 오프모드 0.5W이하 1
267 <R≤390 오프모드 0.5W이하 2
390 <R≤513 오프모드 1.0W이하 3
513 <R≤637 오프모드 1.0W이하 4
637 <R≤760 오프모드 1.5W이하 5
 2)네트워크 제품
R 대기전력 등  급
 R≤267오프모드 0.5W이하
능동대기모드 2.0W이하1
267 <R≤390오프모드 0.5W이하
능동대기모드 2.0W이하2
390 <R≤513오프모드 1.0W이하
능동대기모드 3.0W이하3
513 <R≤637오프모드 1.0W이하
능동대기모드 3.0W이하4
637 <R≤760오프모드 1.5W이하
능동대기모드 4.0W이하5
8.3위 표의 용어는 다음과 같다 .
일반제품 :네트워크 기능이 없는 제품
네트워크제품 :디지털가전제품 ,정보기기 등을 단일 프로토콜로 제어해 
각종 제품간의 원격제어 및 정보 공유를 목적으로 만들어진 제품 .네트워크 
기능이 옵션인 제품도 네트워크제품으로 본다 .네트워크 기능을 장착한 
제품이 에너지소비효율 1등급을 받기 위해서는 능동대기모드 ,오프모드 
상태를 제공하는 제품의 경우 1kg당 소비전력량 외에 능동대기모드 기준과 
오프모드 기준 모두를 만족해야 하고 ,능동대기모드 상태만을 제공하는 
제품의 경우 1kg당 소비전력량 외에 능동대기모드 기준을 만족해야 한다 .-287-오프모드 :본체의 전원 스위치를 이용해 전원을 끈 상태 또는 자동오프
상태
능동대기모드 :리모컨 또는 본체의 전원스위치를 이용해 전원을 오프 시킨 
상태로 주 기능 (건조 ,도어락 감지 ,원격제어기능 등)을 수행하지 않지만 
네트워크 연결 및 유지를 위한 최소 수준의 데이터를 송수신하고 있는 네트
워크 상태 (ex:WiFi모듈 On상태 )-288-44.모니터
     
1.적용범위
VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, fire wire(IEEE 1394), USB등 하나 또는 그 
이상의 입력단자를 통해 컴퓨터 ,워크스테이션 또는 서버 등으로 부터 시각
정보를 표현할 수 있는 디스플레이 스크린 및 관련 전자기기로 구성된 가시
화면 대각선 화면길이 153cm이하의 전기제품 .모니터와 텔레비전 양쪽 기능을 
가지고 있으면서 모니터로 판매되는 제품 포함 .
단,모니터 일체형 데스크탑 컴퓨터 ,방송전용 모니터 ,의료전용 모니터 ,
POS (Point ofSale) 전용기기 ,KVM,효율관리기자재 운용규정 제4조제 26호
(텔레비전수상기 ),제42호(사이니지 디스플레이 )에 해당되는 제품은 제외 .
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구
성한다 .이러한 인용규격은 명시하지 않는 한 그 최신판을 적용한다 .
ENERGY STAR®Program Requirements forDisplays Version 6.0
ENERGY STAR®Program Requirements forDisplays Version 8.0
§1605.3. State Standards for Non-Federally-Regulated Appliances (California
Cord ofRegulations)
IEC 62087-2:2015(Ed.1.0) Audio, video, and related equipment–Determination
ofpower consumption–Part 2:Signals and media
Video Electronics Standard Association (VESA) Flat Panel Display
Measurements (FPDM) Standard version 2.0test patterns
IEC 61966-2-1:1999/AMD:2003: Colour management–Default RGB colour
space -sRGB
KSCIEC 62301 :가정용 전기기기의 대기 전력 측정 방법
3.용어의 정의
이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다 .
(a)온모드 :정상적인 동작 상태로 모니터가 주 전원에 연결되어 디스플레
이가 활성화되고 주된 기능을 수행하고 있는 모드-289-(b)슬립모드 :모니터가 연결된 장치 또는 내부 신호를 받아 진입한 저전
력 모드 .모니터는 연결된 장치로부터 신호 ,네트워크 ,원격 조종 또는 
내부 신호를 받았을 때 온모드로 전환된다 .모니터가 해당 모드일 경우 
시계 등 정보나 상태를 표시가능하다 .
(c)오프모드 :모니터가 주 전원에 연결되고 ,시각적 정보는 생성하지 않으
며 원격제어장치 ,내부 시그널 또는 외부 시그널을 통해 다른 모드로 
전환될 수 없는 모드 .이 경우 모니터는 사용자의 주 전원스위치 또는 
컨트롤의 직접적인 작동에 의해서만 오프모드에서 벗어날 수 있다 .
(d)자동 밝기 조절 기능 (Automatic Brightness Control(ABC)) :주변 밝기 
조건에 따라 디스플레이의 밝기를 자체로 조절되는 기능
(e)휘도 (Luminance) :일정한 방향으로 진행되는 빛의 단위면적 당 광도에 
대한 광도 측정치로서 ,평방미터 당 칸델라 (cd/m2)로 표시된다 .
(f)화소 (Pixel) :화면을 구성하는 단위 요소로서 영상 신호를 모니터에 주
사할 때 화상을 분해하는 최소의 점을 말한다 .
(g)화면 해상도 (screen resolution) :디스플레이 화면에서 이미지의 정밀도
를 나타내는 지표로서 단위를 Megapixels 로 표기한다 .
(h)가시화면 (화면영역 ):이미지를 생성하는 디스플레이의 식별 가능한 면
적.화면영역은 식별 가능한 이미지 폭에 식별 가능한 이미지 높이를 
곱해 줌으로써 계산된다 .커브드 화면의 경우 ,디스플레이의 곡선을 따
라 폭과 높이를 측정한다 .
(i)강제 메뉴 :디스플레이를 처음 시작할 때 또는 공장 설정으로 재설정할 
때 나타나는 특정 메뉴를 의미하며 ,제조업체가 사전에 정의한 대체 디
스플레이 설정 세트를 제공한다 .
(j)감지센서 :디스플레이 전면부 또는 디스플레이 주변부 영역 내에 사람
이 존재하는지의 여부를 감지하는데 사용되는 센서 .
 (비고 )감지센서의 경우 일반적으로 사람의 존재 여부나 블루투스 장비 같은 
시그널 장치의 존재 여부를 감지함으로써 온모드와 슬립모드 사이에서 
디스플레이를 전환하는데 사용된다 .-290-(k)터치기능 :사용자는 모니터 화면상에서 특정 영역을 터치함으로써 제
품과 상호작용 할 수 있는 기능 .
(l)고성능 디스플레이 (Enhanced-performance Display) 모니터 :아래에 나와 
있는 모든 특징과 기능을 보유하고 있는 모니터
①화면 커버 글라스 유무에 상관없이 ,평면 스크린의 경우 수평방향으로 최소 
85°이상,커브드 스크린인 경우 수직방향으로 83°이상에서 명암비 60:1이상
②화면 해상도가 2.3Megapixels 이상
③IEC 61966-2-1 에 의해 정의된 바와 같이 적어도 sRGB이상의 색재현율 .
색 공간에서의 전이는 정의된 sRGB색상의 99%이상
(m)브리징 기능 :두 개의 허브 컨트롤러 사이의 물리적 연결 (예:USB,
firewire(IEEE 1394)등)
 (비고 )브리지 연결을 통해 포트 수 증가 및 위치 변경을 할 수 있어 ,포트의 
확장 및 재구성이 가능해진다 .
(n)firewire(IEEE 1394) :컴퓨터나 전자제품 기기의 대량 고속 데이터 통
신을 실행하기 위한 직렬 인터페이스 .
(o)POS(Point ofSale)전용기기 :판매 관리를 위하여 점포 등에 설치된 
시스템용 단말기 또는 매장 전용 단말기이다 .기기의 내부 구성부품으
로는 프로세서 ,메인보드 및 메모리 등이 있지만 데스크탑 컴퓨터 ,모
니터 일체형 데스크탑 컴퓨터 ,노트북 컴퓨터로 사용할 수 없다 .
(p)KVM :키보드 (Keyboard), 비디오모니터 (Video Monitor), 마우스 (Mouse)의 
약자로 하나의 키보드 ,모니터 마우스로 두 대 이상의 컴퓨터를 제어할 수 
있는 장치로서 서버 랙에만 장착이 되도록 설계되었다 .
4.시험
4.1시험조건
(a)주위온도는 23°C±5°C이어야 한다 .-291-(b)상대습도는 45%R.H±35%R.H이어야 한다 .
(c)교류 입력 전압을 공급받는 제품의 경우 ,(220 Vac±1.0%), (60Hz±
1.0%)의 전압조건에서 시험을 실시한다 .
(d)직류전원만 사용하는 제품의 측정조건
①제품의 전력원이 직류전원장치나 외부전력공급장치 (EPS)가 포함되지 
않는 경우처럼 직류가 유일하다면 직류전원을 이용하여 시험할 수 있다 .
②직류 전원 제품의 경우 ,해당 디스플레이와 관련해 권장되는 완전한 규격을 
갖춘 포트를 이용해 제조업체가 정한 바에 따라 전원 공급이 이루어져야 한다.
③전력 측정은 제품과 함께 제공되는 케이블에 의한 손실을 포함해 ,직
류전원과 제공된 케이블 사이에서 이루어져야한다 .제품에 케이블이 
포함되지 않는 경우 ,이를 대신해 길이 60.96 cm에서 182.88 cm사이
의 케이블을 사용할 수 있다 .디스플레이를 측정 지점과 연결하는데 
사용되는 케이블의 저항을 측정한다 .
 (비고 )측정된 직류 전압 케이블의 저항에는 직류 전원선과 지선의 저항값
의 합으로 표현된다 .
④전력계를 연결하기 위해 제공되는 케이블과 직류 전원 사이에 접합 케
이블 (spliced cable)이 사용될 수도 있다 .이 방법이 활용될 경우 ,다음
과 같은 요구사항이 충족되어야 한다 .
 (ㄱ)접합 케이블은 (d).③에 나와 있는 제공된 케이블에 추가해 사용되어야 한다.
 (ㄴ)접합 케이블은 직류 전원과 제공된 케이블 사이에 연결되어야 한다 .
 (ㄷ)접합 케이블의 길이는 30.48 cm이하이어야 한다 .
 (ㄹ)전압 측정과 관련해 ,제공된 케이블 사이에 사용되는 전선의 총 양은 
그 저항값이 50mΩ 이하이어야 한다 .이는 부하전류를 운반하는 
전선에만 적용된다 .
 (비고 )전압이 제공된 케이블의 50mΩ 이내에서 측정되는 한,전압과 전
류를 반드시 동일한 위치에서 측정해야 할 필요는 없다 .
 (ㅁ)전류는 지선 또는 직류 전원선으로 측정이 가능하다 .-292-
<그림 1>직류 전원 제품의 USB 2.0접합 케이블 연결의 예
(e)주변장치 연결 및 네트워크 연결
①외부주변장치 (마우스 ,키보드 ,외장하드디스크 ,스피커 등)을 제품에 연
결해서는 안된다 .
②브리징 기능을 가지고 있는 경우 브리징 기능을 활성화 되어야 하며 ,
여러 브리징 기능이 있는 경우 다음의 우선순위 ,USB, Firewire(IEEE
1394),기타 순서로 하나의 연결만 되어야 한다 .
③네트워크 기능이 있을 경우 네트워킹 기능을 활성화 되어야 하며 ,여
러 네트워크 기능이 있을 경우 다음의 우선순위 Wi-Fi, Ethernet(IEEE
802.3), USB, Firewire(IEEE 1394),기타 순서로 하나의 연결만 되어야 한다 .
(f)여러 기능을 가지고 있는 제품이 동시에 실행이 되지 않을 때 제조자가 
정한 우선순위의 기능만 활성화하고 시험을 실시한다 .
(g)내장된 스피커나 기타 본 규정에서 언급하지 않은 제품 기능은 전원
구성을 별도로 하여야 하며 ,해당기능은 꺼진 상태로 시험을 실시한다 .
(h)입력 단자가 여러 개 있을 경우 DisplayPort, HDMI, DVI, VGA,기타 디
지털단자 ,기타 아날로그 단자 순으로 우선한다 .또한 화면 해상도는 최
대로 설정하고 ,시험패턴은 전체화면에 꽉 차게 디스플레이 되어야 한다 .
 (비고 )비디오 시그널을 입력하는 기기에 배터리가 장착되어서는 안되며 ,사운드가 
생성되지 않도록 한다 .(배터리가 장착되지 않은 기기의 예:데스크탑 컴퓨터 )-293-(i)감지센서가 있을 경우에는 ,해당 감지센서의 출하 당시 설정으로 만든 
상태에서 시험을 실시한다 .감지센서가 활성화되어 있을 때,슬립모드 /
오프모드 소비전력 측정시에는 감지센서 가까운 위치에 누군가가 없어
야 하며 ,온모드 소비전력 측정시에는 저전력 상태로 돌입하는 것을 방
지하기 위해 누군가가 감지센서 근처에 있어야 한다 .
(j)시험 소스는 일반적인 텔레비전 방송 프로그램을 대표하는 IEC 62087-2
동적방송콘텐츠 신호를 활용하여 측정되어야 한다 .
단,IEC 62087-2 동적방송콘텐츠 신호 사용이 불가한 제품의 경우는 
VESA FPDM2 신호를 활용하여 측정한다 .
(k)출하시 자동밝기조절 (ABC) 기능이 활성화 되어 있는 경우 자동밝기조
절기능이 있는 것으로 간주하고 ,초기 상태에서 자동밝기조절 기능이 
있으나 비활성화 상태라면 자동밝기조절 기능이 없는 모니터로 간주한다 .
4.2.각 모드별 소비전력 시험 방법
4.2.1전처리 시험
(a)시험 시작에 앞서 ,제품을 다음과 같이 초기 설정해야 한다 .
①제품 매뉴얼 상의 지침에 따라 설정한다 .
②전력계를 시험 전원에 연결하고 제품은 전력계의 전기 콘센트에 연결한다 .
③제품의 전원을 끈 상태에서 측정된 화면 조도가 1.0lux미만이 되도록 
주변 밝기를 설정한다 .
 (비고)휘도를 측정할 경우 <그림2>및 <그림3>와 같이 설치하고 측정되어야 한다.-294-
<그림 2>주변 조명레벨 환경 구성 (Top View)
<그림 3>주변 조명레벨 환경 구성 (Side View)
④제품의 전원을 켜고 필요에 따라 초기 시스템을 설정한다 .
⑤본 시험 방법에 별도로 명시되어 있지 않은 한,제품의 설정이 출하 
당시 시스템 상태를 유지할 수 있도록 한다 .
⑥제품을 20분 또는 완전 초기화되어 사용 준비가 되는데 소요되는 시
간 중 보다 긴 시간 동안 안정화 시킨다 .전체 안정화 기간 동안 IEC
62087-2의 동적방송콘텐츠 신호가 표시되어야 한다 .이 시그널 포맷
을 표시할 수 없는 디스플레이의 경우 VESA FPDM2 L80패턴 신호
를 화면상에 표시하여야 한다 .-295-⑦교류 입력 전압과 주파수 또는 직류 입력 전압을 기록한다 .
⑧시험실 주위온도와 상대습도를 기록한다 .
4.2.2휘도 시험
(a)휘도 시험은 안정화 기간 종료 즉시 암실 조건에서 이루어져야 한다 .
암실조건은 오프모드에서 제품에 대해 측정되는 제품 화면 조도는 1.0
lux이하의 주변밝기를 말한다 .
(b)휘도는 휘도계 사용자 매뉴얼에 따라 휘도계를 이용해 제품 화면의 중
심부에 수직 방향으로 측정되어야 한다 .
(c)제품 화면 대비 휘도계의 위치는 시험 기간 내내 일정하게 유지되어야 한다.
(d)ABC기능이 장착된 제품의 경우 ,휘도 측정은 ABC기능이 해제된 상
태에서 이루어져야 한다 .기능 해제가 불가능할 경우 ,휘도 측정은 조
명이 300 lux이상에서 제품의 주위 광센서 안으로 직접 들어가는 상
태에서 제품 화면의 중심부에 수직 방향으로 측정되어야 한다 .
(e)휘도 측정은 다음과 같이 이루어져야 한다 .
①제품의 휘도가 출하시 설정값 또는 표준모드가 되어 있어야한다 .
②휘도 측정 시 모든 제품은 IEC 62087-2에 명시된 Three-bar 영상 신호
를 인가하여 측정한다 .다만 ,IEC 62087-2 Three-bar 영상신호를 사용
할 수 없는 제품의 경우 VESA FPDM2 L80패턴을 사용하여 측정할 
수 있다 .
③10분 이내로 시험 비디오 신호를 표시해 제품의 휘도를 안정화 시킨
다.10분의 안정화 기간은 60초 이상 휘도 측정치가 2%이내에서 안
정화될 경우 단축 가능하다 .
④출하시 설정값 또는 표준모드의 휘도를 측정 ,기록한다 .
(f)온모드 소비전력 시험을 위해 제품의 밝기와 명암을 최대값으로 설정-296-한다 .명암 설정의 경우 별도로 명시되어 있지 않은 한,이후 온모드 
소비전력 시험 동안 최대 수준으로 유지되어야 한다 .
4.2.3기본 활성화된 자동밝기조절 (ABC) 기능이 없는 모니터의 온모드 소비
전력 시험
(a)휘도 시험 이후 온모드 소비전력 측정에 앞서 ,제품의 휘도를 다음과 
같이 설정한다 .화면의 휘도가 평방미터 당 200 cd/m2가 될 때까지 
화면의 밝기를 조정한다 .제품이 해당 휘도값에 도달하지 못하는 경
우,제품 휘도를 도달 가능한 근사 값 수준으로 설정한다 .휘도 값은 
4.2.2항에 따라 측정되어야 한다 .그리고 이 휘도 값을 기록한다 .적절
한 휘도 조정은 디스플레이의 밝기의 조정으로 이루어지며 ,명암 설정
은 최대값을 유지한다 .
(b)IEC 62087-2의 동적방송콘텐츠 신호를 표시할 수 있는 경우 해당 신호
를 표시하여 온모드 소비전력을 측정 한다 .한편 IEC 62087-2 의 동적
방송콘텐츠 신호를 표시할 수 없는 제품의 경우 ,다음과 같이 온모드 
소비전력이 측정되어야 한다 .
①제품을 4.2.1항에 따라 초기화 한다 .
②VESA FPDM2 A112-2F SET01K 시험 패턴을 표시한다 .
③입력 신호 수준이 VESA비디오 신호 표준 (VESA Video Signal
Standard (VSIS), Version 1.0, Rev. 2.0, December 2002)기준에 맞도
록 조치한다 .
④밝기와 명암 수준을 최대치로 조정한 상태에서 ,white와 near-white
grey수준을 구별할 수 있는지 확인한다 .필요할 경우 ,white와 
near-white grey수준을 구별할 수 있을 때까지 명암 설정을 조정한다 .
⑤VESA FPDM2 L80시험 패턴을 표시한다 .
⑥휘도 측정 영역이 시험 패턴의 흰색 부분 안에 완전하게 위치할 수 
있도록 한다 .-297-⑦화면의 백색 구역의 휘도가 4.2.3의 (a)에 명기된 휘도 값이 나오도록 
밝기를 조절한다 .
⑧화면 휘도를 기록한다 .
⑨온모드 소비전력과 화면 해상도 (수평 ×수직 )를 기록한다 .10분에 걸
쳐 온모드 소비전력을 측정한다 .
4.2.4기본 활성화된 자동밝기조절 (ABC)기능이 있는 모니터의 온모드 
소비전력 시험
제품의 온모드 소비전력은 IEC 62087-2의 동적 방송콘텐츠 신호를 이용해 
시험되어야 한다 .제품이 IEC 62087-2의 동적 방송콘텐츠 신호를 표시할 
수 없는 경우에는 VESA FPDM2 L80시험 패턴이 사용되어야 한다 .
(a)제품을 30분 동안 안정화시킨다 .이 과정은 10분간의 IEC 62087-2의 
동적 방송콘텐츠 신호의 세 차례 반복으로 이루어져야 한다 .
(b)주위 광센서의 전면부에서 측정되는 바에 따라 테스트와 관련해 사용된 
램프의 광 출력을 10lux로 설정한다 .
(c)10분 동적 방송콘텐츠 신호를 표시한다 .10분 동적 방송콘텐츠 신호 
표시하는 동안 소비전력 P10를 측정 ,기록한다 .
(d)P300을 측정하기 위해 ,300 lux의 주변조명 수준에서 4.2.4 (b)와 4.2.4
(c)단계를 반복한다 .
(e)자동밝기조절 (ABC)기능을 해제하고 4.2.3항에 따라 온모드 소비전력
을 측정한다 .자동밝기조절 (ABC)기능을 해제할 수 없는 경우 ,다음과 
같이 소비전력 측정을 수행한다 .
①밝기를 4.2.3항에 따른 고정값으로 설정할 수 있는 경우에는 ,300 lux
이상으로 주변조명을 설정한다 .빛이 제품의 센서로 직접 들어가는 
조건에서 온모드 소비전력을 4.2.3항에 따라 측정해야 한다 .-298-②밝기를 4.2.3항에 따른 고정값으로 설정할 수 없는 경우에는 ,300 lux
이상으로 주변조명을 설정한다 .빛이 제품의 센서로 직접 들어가는 
조건에서 화면 밝기는 조정하지 않은 채로 제품의 온모드 소비전력을 
4.2.3항에 따라 측정해야 한다 .
4.2.5슬립모드 소비전력 시험
(a)슬립모드 소비전력은 시험 조건의 추가 지침에 의거해 ,KS CIEC
62301에 따라 측정되어야 한다 .
(b)슬립모드 소비전력 시험은 제품이 비디오 신호를 입력하는 기기에 연
결된 상태에서 이루어져야 한다 .가능할 경우 ,슬립모드는 비디오 신호
를 입력하는 기기를 슬립모드로 진입한 후 작동되어야 한다 .
(c)제품에 수동으로 선택 가능한 다양한 슬립모드가 존재 (예를 들어 원격
제어 방식이나 비디오 신호를 입력하는 기기를 슬립모드 상태로 만드
는 방법 등)하거나 다수의 방법을 통해 제품이 슬립모드로 돌입할 수 
있는 경우 ,측정은 모든 슬립모드에서 측정 ,기록되어야 하며 ,모든 슬
립모드의 평균값이 기준을 만족하여야 한다 .
제품이 다양한 슬립모드를 통해서 자동으로 전환할 수 있는 경우 ,측정 
시간은 전체 슬립모드의 평균치를 얻기에 충분할 만큼 길어야 한다 .
4.2.6오프모드의 소비전력 시험
KSCIEC 62301에 따라 오프모드 소비전력을 측정한다 .-299-5.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구 분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
모니터 2화면 대각선길이 -
0총 기본 해상도
(수평×수직 )-
시험모드 휘도 -
온모드 소비전력 -
슬립모드 소비전력 -
오프모드 소비전력 -
1시간 소비전력량 온모드 소비전력 (W)×1시간 (h)
1시간 사용시 CO 2배출량 1시간소비전력량 (Wh)×0.425
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,환산기준 등)을 
적용한다 .
 2.화면대각선길이 ,해상도는 사용자 설명서 또는 제조사가 제시한 사양에 따라 적
용할 수 있다 .-300-6.최저소비효율기준 
6.1최대소비전력기준
6.1.1온모드 소비전력 기준
가시화면
대각선길이 (cm)온모드 최대 소비전력 (W, PON_MAX )
Dp≤3,100 Dp＞3,100
d<30.48 (6×r)+(0.00775×A)+3 (6×r1)+(3×r2)+(0.00775×A)+3
30.48≤d<43.18 (6×r)+(0.00155×A)+5.5 (6×r1)+(3×r2)+(0.00155×A)+5.5
43.18≤d<58.42 (6×r)+(0.003875×A)+3.7 (6×r1)+(3×r2)+(0.003875×A)+3.7
58.42≤d<63.5 (6×r)+(0.0093×A)-4.0 (6×r1)+(3×r2)+(0.0093×A)-4.0
63.5≤d≤153 (6×r)+(0.0155×A)-14.5 (6×r1)+(3×r2)+(0.0155×A)-14.5
 (비고 )1.d:가시화면 대각선 길이 (cm)
 2.r:화면 해상도 (megapixels)
 3.A:가시화면 면적 (cm²)
 4.Dp:화소밀도 (pixels/cm2)
                Dp = ×
※값은 정수로 반올림하여 표시한다 .
 5.r1=×(megapixels)
 6.r2=×
(megapixels)
<온모드 소비전력 추가 허용치 >
항목 또는 조건 추가허용치 (W)
고성능 디스플레이 모니터
(Enhanced-performance Display)d<68.58 cm 0.3×PON_MAX
d≥68.58 cm 0.75×PON_MAX
자동밝기조절 (ABC)
기능이 있는 모니터RABC≥20% 0.1×PON_MAX
 (비고 )1.d:가시화면 대각선 길이 (cm)
 2.PON_MAX :온모드 최대소비전력 (W)
 3.RABC:온모드 소비전력 감소율 (%)
             ×
 -P300:주변 밝기레벨 300 lux상태에서 측정된 온모드 소비전력
 -P10:주변 밝기레벨 10lux상태에서 측정된 온모드 소비전력
 4.출하시 자동밝기 조절 기능 (ABC)이 활성화되어 있는 제품의 경우 ,위 식에 따라 자동
밝기 조절 기능 (ABC)에 따른 온모드 소비전력 절감율 (RABC)이 20%이상이면 계산된 
온모드 소비전력 기준의 10%를 온모드 소비전력 기준에 추가 허용치로 준다 .-301-6.1.2슬립모드 소비전력 기준
슬립모드 소비전력 네트워크 슬립모드 소비전력
≤0.5W ≤2.5W
※일반 제품 (네트워크 기능이 없는 제품 )은 ‘슬립모드 소비전력 기준 ’(0.5W이하 )을 적용하고 ,
네트워크 제품*은 ‘네트워크 슬립모드 소비전력 기준 ’(2.5W이하 )을 적용한다 .
 *(네트워크 제품 )Wi-Fi또는 Fast Ethernet (10Mbps 또는 100Mbps) 또는 Gigabit
Ethernet (1,000Mbps 이상)기능이 탑재되어 있는 제품
<슬립모드 소비전력 추가 허용치 >
항목 또는 조건 추가허용치 (W)
브리징USB 1.x 0.1W
USB 2.x 0.5W
USB 3.x, DisplayPort(non-video connec tion) 0.7W
센서감지센서 0.5W
터치기능 1.0W
(비고 )슬립모드에서 온모드로 전환이 가능할 때만 추가 허용 소비전력을 
적용한다 .
메모리플래시 메모리카드 /스마트카드 리더기 ,카메라 
인터페이스 ,PictBridge0.2W
 (비고 )출하 시 슬립모드 상태에서 위 표의 기능이 활성화되어 있는 경우 ,해당 기능에 
따라 슬립모드 소비전력 기준에 추가 허용치를 부여한다 .다만 ,추가 허용치는 각 추가기
능별 가장 큰 허용치만 적용한다 .
6.1.3오프모드 소비전력 기준
오프모드 소비전력 ≤0.5W
※단,오프모드가 없는 기기는 오프모드 소비전력 기준값을 적용하지 않는다 .
6.1.4최저소비효율 요구사항
(a)모니터는 온모드 ,슬립모드 및 오프모드 소비전력 기준을 초과해서는 
안 된다 .
(b)모니터는 일정시간 조작이 일어나지 않은 후 자동적으로 슬립모드로 
진입해야 한다 .또 사용자에 대한 불편을 방지하기 위해 조작 후에 자
동적으로 이전 작동상태로 되돌아가야 한다 .
(c)모니터를 슬립모드 동작을 위해 특별한 소프트웨어가 필요한 경우 출
하시 제품과 함께 제공되어야 한다 .-302-45.식기세척기
1.적용범위
이 규격은 세척 용량이 20인용 이하인 가정용 전기 식기세척기에 대하여 
규정한다 .
a)초음파 식기세척기는 대상에서 제외한다 .
b)가스식 식기세척기는 대상에서 제외한다 .
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 ,이 규격의 규정 일부를 
구성한다 .이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
KSCIEC 60436:2015, 전기 식기세척기의 성능 측정방법
KSH2500즉석밥
KSA5101시험용 체
KSH2002마가린
3.용어의 정의
이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같으며 그 이외의 것은 
KSCIEC 60436을 따른다 .
a)식기세척기
식기류 ,유리그릇 ,수저 ,나이프 및 포크를 비롯해 ,때로는 조리 기구 따
위를 열과 전기를 이용하여 화학적 및 기계적으로 세척하고 헹구고 건
조시키는 기계
b)독립형 식기세척기 (free-standing dishwasher)
별도의 외함 (enclosing structure) 없이 설치하도록 계획된 식기세척기
c)매립형 식기세척기 (built-in dishwasher)
주방 찬장 등 외함 (enclosing structure) 내부에 설치하도록 계획된 식기
세척기
d)통합형 식기세척기 (integrated dishwasher)
판(board)을 식기세척기 도어에 맞추도록 설계된 매립형 식기세척기-303-e)시험품
시험 대상인 식기세척기
f)시험 시리즈 (test series)
성능을 평가하기 위한 단일 시험의 묶음
g)식기류
식기세척기 시험을 위해 사용되는 접시류 ,그릇류 및 날붙이류
h)시험 부하
시험을 위해 준비된 식기류
i)식기세척기 정격 용량
1회에 식기 수납 선반에 장착하여 세척할 수 있는 식기의 수를 말하며 ,
세척 용량의 표시는 20인용 이하의 정수로 표기하고 식기의 형상 및 종
류,용량 표시는 [표 1],[표 2]및 [표 3]에 따른다 .
j)사이클
선택된 프로그램에서 설정된 바에 따라 동작이 완전히 정지될 때까지 이
루어지는 세척 ,헹굼 ,건조 과정의 전체
k)사이클 시간
사용자가 설정한 지연프로그램을 제외한 ,사이클의 시작부터 모든 동작
이 정지될 때까지의 시간
l)기본 셋팅 프로그램
출고 상태에서 제품의 전원이 켜진 이후 사용자가 별도의 추가적인 조작
을 하지 않은 상태에서 선택되는 프로그램
m)프로그램
지정된 오염물의 오염 정도와 세척 부하의 유형에 적합한 것으로 선언되
어 제조자에 의하여 미리 설정된 하나의 완전한 사이클을 이루는 일련의 
연속된 운전 .
n)프로그램 시간
사용자가 선택한 프로그램을 시작한 후,프로그램 종료의 표시가 활성화-304-되고 사용자가 세척된 식기에 접근 가능한 때 까지 소요된 시간 .사용
자가 임의로 선택한 지연 프로그램은 제외한다 .
별도의 프로그램 종료 표시 기능이 없는 경우 ,사이클 시간을 프로그램 
시간으로 본다 .
o)자동 디스펜서 (Automatic dispenser)
식기세척기 사이클 중에 미리 설정된 시점에 식기세척기로 한번 이상 세
제,헹굼 보조제 등을 주입하거나 분배하는 자동 작동 장치
p)비자동 디스펜서 (Non-automatic dispenser)
식기세척기가 사이클을 시작하기 전에 식기세척기 안에 미리 정량의 세
제,헹굼 보조제를 식기세척기의 문,뚜껑 ,그릇 식기수납선반 등 정해진 
용기 또는 공간에 투입하여 ,사이클 중 순환하는 물에 의해 세제 ,헹굼 
보조제가 공급되도록 설계된 장치
q)연수기 (Water softener)
물의 경도를 낮추는 장치
r)재생 (Regeneration)
연수기의 연화 용량이 복원되는 과정
s)식기수납선반 (Rack)
식기세척기에서 그릇용기와 유리용기 ,날붙이 등을 고정하기 위한 지지대
t)세제 (Detergent)
화학적 수단으로 음식물 찌꺼기 제거를 보조하기 위하여 식기세척기에 
투입되는 화학제
u)헹굼 보조제 (Rinse aid)
물 자국을 없애고 건조효과를 높이기 위해 최종 헹굼 운전 시 물에 투입
되는 화학제
v)자동 또는 자정식 필터 (Automatic orself-cleaning filter)
사용자가 자주 세척할 필요가 없는 필터 시스템
w)수동식 필터 (Manual filter)-305-사용자가 자주 세척하여야 하는 필터 시스템
4.측정의 일반 조건
4.1일반 사항
식기세척기 설치 및 사용 방법에 관한 것은 제조자의 지침을 따른다 .다만 ,
본 규정과 상충되는 경우 ,본 규정의 적용이 우선한다 .
제조자 또는 수입자는 설치 방법 ,투입 세제량 ,헹굼 보조제의 설정 ,연수기
의 설정 ,필터의 타입 ,부하적재법 등 시험에 필요한 충분하고 적절한 정보
를 제공하여야 한다 .이러한 정보는 메뉴얼 등 적절한 형태로 식기세척기와 
함께 시험기관에 전달하여야 한다 .
시험품은 시험 전 4.4에 따른 대기 온도에 도달한 상태에서 진행하여야 한
다.이 때 대기 온도에서 12시간 이상 방치된 경우 ,대기온도 조건에 부합한
다고 판단한다 .
a)독립형 식기세척기
매립형 또는 통합형 기기로 구분되지 않는 경우 ,식기세척기는 독립형으
로 간주한다 .독립형 ,그리고 매립형 (또는 통합형 )으로 모두 설치될 수 
있는 경우 ,독립형으로 설치된 상태에서 시험하여야 한다 .
b)매립형 및 복합형 식기세척기
매립형 ,또는 통합형으로만 설치할 수 있는 식기세척기는 KS CIEC
60436부속서 N에 따라 ,외함 안에 설치해야 한다 .
4.2식기세척기의 전처리
시험시리즈를 수행하기 전,제조사의 설명에 따라 시험기기 내부의 잔여물
을 제거하기 위하여 표준세제 및 표준 헹굼 보조제를 투입한 상태에서 ,일
반 또는 심하게 오염된 식기류 세척에 적합한 프로그램으로 1회 이상 작동
하여야 한다 .전처리를 위한 작동 시 오염되지 않은 깨끗한 부하 또는 무부
하 상태에서 운전할 수 있다 .
새로운 시험시리즈를 수행하기 전,제조자가 제공하는 안내에 따라 ,연수기
를 조정하고 소금을 추가할 수 있다 .
4.3전기 공급
정격 주파수는 60Hz±1%로 조절해야 하며 ,정격 전압은 단상 교류 
220V±2%로 조절해야 한다 .-306-4.4주변 대기 조건
시험실 대기 온도는 23±2℃,상대습도는 55±10%가 되어야 한다 .
제품 측면의 중앙부로부터 좌우 50cm지점에서 풍속이 0.25m/s 이하로 유
지되어야 한다 .
4.5공급수
공급수는 경도 (CaCO3) 가 80㎎/L이하인 수돗물을 사용하며 ,표준 수온은 
15±2℃로 하고 ,공급 수압은 시험이 진행되는 동안 240±20kPa을 유지할 수 
있도록 한다 .
온수를 사용하는 제품의 경우 ,온수 온도는 제조사의 지시가 있다면 지시한 
온도의 ±2℃,별도의 안내가 없다면 60±2℃로 한다 .
용수 공급라인을 포함하는 식기세척기의 경우 (즉,제조자가 물 주입구 호스
를 제공 ),온도 측정 장치와 시험 식기세척기의 물 주입구 호스 쪽 연결 지
점 사이의 송수관 체적이 250mL를 초과하지 않아야 한다 .
용수 공급라인을 포함하지 않는 식기세척기의 경우 (즉,제조자가 물 주입구 
호스를 제공하지 않음 ),온도 측정 장치와 시험 식기세척기의 물 주입구 호
스 쪽 연결 지점 사이의 송수관 체적이 400mL를 초과하지 않아야 한다 .
물 공급 온도를 확인하기 위한 우회관을 설치한 경우 ,물 주입구 온도가 필
요한 범위에 도달할 때 까지 시험을 시작하기 전에 식기세척기의 물 주입구 
호스 또는 물 주입구 공급 밸브의 각 연결부에서 우회관을 열어야 한다 .
순환관에서 온도를 측정할 때에는 ,순환관에서 물을 가져오는 스퍼 (spur)의 
체적이 ,물 공급 라인을 포함하는 식기세척기의 경우는 250mL를 초과하지 
않거나 ,또는 물 공급 라인을 포함하지 않는 식기세척기의 경우는 400mL를 
초과하지 않아야 한다 .
4.6시험 프로그램
a)시험코스는 출고시 기본 셋팅 프로그램 (Default) 로 한다 .단,기본 셋팅 
프로그램은 ‘표준 ’,‘일반 ’,‘Standard’, ‘Normal’ 중 하나로 설정되어 있
어야 하며 ,제품에 해당 프로그램명 중 하나가 반드시 표기되어 있어
야 한다 .
b)기본 셋팅 프로그램이 없는 제품의 경우 ,‘표준 ’,‘일반 ’,‘Standard’,
‘Normal’ 중 하나로 시험한다 .
c)기본 셋팅 프로그램이 없고 ,프로그램명이 문자로 표시 되지 않는 경
우,시험 프로그램은 제조자의 지시에 따른다 .단,시험 프로그램의 선
택은 기타 다른 프로그램에 비해 가장 간단한 방법으로 달성될 수 있
어야 한다 .기호 등 기타 방법으로 프로그램을 식별하도록 되어 있는 -307-경우 ,이에 상응하는 프로그램명이 매뉴얼 등 적절한 방법으로 안내되
어 있어야 한다 .
4.7세척 세제
세제는 KSCIEC 60436부속서 E에 따른 기준 세제 D형을 선택하여 사용
한다 .세제양은 제조자가 제시한 바에 따른다 .제조자의 제시가 없다면 ,세
제 투입량은 다음과 같다 .다만 ,제조자가 제시한 세제의 양은 아래 규정된 
양을 넘을 수 없다 .
세제량 :8g+[1gx세척 용량 (인용 )]
세제는 시험 시작 직전 투입하며 ,투입 전 균질한 상태가 되도록 적절히 교
반한다 .디스펜서가 있다면 제조자의 지침에 따라 세제를 투입하고 ,제조사
의 지침이 없다면 식기세척기 내부의 주 공간으로 투입한다 .
세제는 생산 후 6개월 이내에 사용하여야 하며 ,시원하고 건조한 환경에서 
보관한다 .
4.8헹굼 보조제
헹굼 보조제는 KSCIEC 60436부속서 E를 따른다 .
조절 가능한 자동 디스펜서가 있는 경우 출고값으로 설정하고 ,
출고값이 없는 경우 제조사의 지침에 따라 투입한다 .
자동 디스펜서가 없는 경우 ,제조자의 지침에 따라 투입한다 .
4.9소금
연수기가 장착되어 있는 경우 ,제조사의 지침에 따라 소금통을 채워야 한다 .
소금에 관한 사양은 KSCIEC 60436를 따른다 .
연수기의 조절이 가능한 경우 ,제조사의 지침에 따라 설정한다 .제조사의 지
침이 없다면 최저로 설정한다 .
4.10식기류의 전처리 (Pre-conditioning), 시험 전처리 (Conditioning), 재처리
(Re-conditioning)
a)전처리 (Pre-conditioning)
새 식기는 일반 ,또는 심하게 오염된 식기를 세척하는 프로그램으로 세
제 및 헹굼 보조제를 투입하여 3사이클 이상 세척한다 .-308-b)시험전 처리 (Conditioning)
단독 시험 전 모든 식기류 품목은 청결하고 건조해야 한다 .즉,후술되는 
“세척 ”평가점수가 5점,“건조 ”평가 점수가 2점이라는 것을 의미한다 .
시험 전 식기에는 잔여물이 남아있지 않아야 하고 ,일반 ,또는 심하게 오
염된 식기를 세척하는 프로그램으로 세제 및 헹굼 보조제를 투입하여 시
험 전처리를 한다 .
c)재처리 (Re-conditioning)
식기류에 막,또는 스케일이 발생한 경우 ,아래와 같은 방법으로 재처리
한다 .
①시험품이 아닌 식기세척기에 식기를 넣는다 .
②세제를 대체하여 구연산 30g을 투입하고 ,제조자의 지침에 따라 헹굼 보
조제를 투입한다 .
③심하게 오염된 식기를 세척하는 프로그램으로 세척 및 건조한다 .
재처리가 완료되면 “4.10의 b)시험전 처리 (Conditioning)” 에 따른 과정을 
수행한다 .
d)식기류의 흠결 및 수명
식기류의 표면에 흠집 ,균열 ,변색이 있거나 ,건조 및 세척성능에 영향을 
줄 수 있는 다른 손상이 있다면 해당 식기는 시험에 사용할 수 없다 .
전처리 및 시험전 처리 과정을 제외하고 ,200회 이상 사용한 식기는 시
험에 사용하지 않을 것을 권장한다 .
4.11시험 부하로 사용되는 식기
a)표준 식기의 규격
세척성능에 필요한 식기의 규격은 [표 1]에 따른다 .표준 식기는 무늬 
및 요철이 없는 흰색의 본차이나 재질의 그릇으로 한다 .숟가락과 젓가
락,티스푼은 스테인리스 재질의 [표 1]에 따른다 .
b)시험 식기 부하
세척용량별 식기의 수량을 말하며 세척용량별 식기 수량은 [표 3]에 따
르고 ,각 식기는 [표 1]식기의 형상과 종류의 기준에 따른다 .세척용량
은 한식을 기준으로 설정한다 .-309-c)식기의 조건
시험부하로 사용되는 식기는 4.10에 따라 처리되어야한다 .
[표 1]식기 (그릇 )의 형상과 종류
종      류 구분길이 (mm),중량 (g),
용량 (ml)
밥그릇
D1 112±2
D2 51±2
H1 61±2
H2 3.0±0.5
중량 175.0±17.5
국그릇
D1 143±2
D2 69±2
H1 57±2
H2 3.0±0.5
중량 245.0±24.5
소접시
D1 170±2
D2 98±2
H1 18±2
H2 3.0±0.5
중량 205.0±20.5
중접시
D1 211±2
D2 132±2
H1 18±2
H2 3.0±0.5
중량 338.0±33.8
대접시
D1 254±2
D2 156±2
H1 18±2
H2 3.0±0.5
중량 485±48.5
커피 잔
D1 92±2
D2 40±2
H1 68±2
H2 3.0±0.5
중량 150.0±15.0
잔 받침
D1 144±2
D2 97±2
H1 15±2
H2 3.0±0.5
중량 160.0±16.0-310-물(음료
수)컵
D1 63±2
H1 112±2
용량 250±10
숟가락
H1 210±2
H2 55±2
D1 40±2
D2 5±1
D3 10±1
두께 2±0.5
중량 32.5±2.5
젓가락
H1 215±2
D1 3±0.5
D2 6±1
두께 2.5±0.5
중량 18±1.5
티스푼
H1 140±2
H2 40±2
D1 20±2
D2 8±1
D3 4±1
두께 2±0.5
[표 2]1인용 시험 부하 식기 구성
(단위 :개)
No. 그릇 종류 수량 비고
1 밥그릇 1
-2 국그릇 1
3 소접시 1
4 중접시 0.5
5 대접시 [표 3]참조
6 커피 잔 0.5
7 잔 받침 0.5
8 물(음료수 )컵 0.5
9 숟가락 1
10 젓가락 (벌) 1
11 티스푼 0.5-311-[표 3]시험 부하
(단위 :개)
구    
분1
인
용2
인
용3
인
용4
인
용5
인
용6
인
용7
인
용8
인
용9
인
용10
인
용11
인
용12
인
용13
인
용 14
인
용 15
인
용16
인
용17
인
용18
인
용19
인
용20
인
용
밥 그릇 1234567891011121314151617181920
국 그릇 1234567891011121314151617181920
소 접시 1234567891011121314151617181920
중 접시 1122334455667788991010
대 접시 01112233334455556677
커피 잔1122334455667788991010
잔 받침 1122334455667788991010
물(음 료 수 )
컵1122334455667788991010
숟가락 1234567891011121314151617181920
젓가락
(벌)1234567891011121314151617181920
티스푼 1122334455667788991010
합 계10162631424758637378899410
511
012
012
513
614
115
215
7
5.성능측정 시험방법
5.1목적
이 시험의 목적은 일반적인 상태로 오염된 부하를 식기세척기가 얼마나 잘 
세척 및 건조하는지 측정하는데 있다 .
5.2시험 부하
시험 부하는 정격 용량에 따라 [표 2],[표 3]에 정해진 바와 같이 구성한다 .
5.3시험 준비 및 순서
a)4.2에 따라 시험품의 식기세척기의 전처리를 수행한다 .제조자가 선언
하는 정격용량의 부하는 “5.5.4의 식기배열 “의 방법으로 적재하여 제품 
내 모두 배치될 수 있어야 한다 .제품 내 정격 용량의 부하가 모두 배
치되지 않는 경우 ,시험을 진행 하여서는 아니 된다 .
b)오염물을 도포하고 시험부하를 투입한 후,시험품의 세척 프로그램을 -312-실시한다 .
c)에너지 및 물 사용량은 5.8에 따라 프로그램 시작 때부터 프로그램 종
료 후 30분 이후까지 측정하여 기록한다 .
d)프로그램 종료 후 30분 후부터 5.6및 5.7에 따라 건조성능 및 세척성
능을 평가한다 .
e)대기 전력 (오프모드 및 네트워크 (해당시 ))값을 측정한다 .
f)세척 ,헹굼 ,건조 운전이 연속적으로 한 사이클을 이루는 경우 ,건조성
능 및 세척성능은 한 번의 단독 시험으로 동시 평가되며 이 경우 ,건조 
성능에 대한 평가를 먼저 실시한다 .세척 ,건조 운전이 연속적인 사이
클을 형성하지 않는 경우 ,건조를 완료한 후 세척성능 및 건조성능을 
평가한다 .
5.4시험에 필요한 오염물
모든 오염물은 매 시험 때마다 새로이 준비되어야 하며 ,오염물의 종류 및 
조건은 아래를 만족하여야 한다 .
5.4.1쌀
a)KSH2500에 적합한 백미 ,중량 210g의 즉석밥 제품을 사용한다 .
b)공급자의 안내에 따라 가열한다 .
c)부착 전 밥알이 건조해지지 않도록 주의하며 ,최대한 빠른 시간 내 부착
하여야 한다 .
5.4.2계란노른자
a)양질의 계란으로 실온에서 무게가 50～65g인 것을 사용한다 .계란은 생
산일로부터 7일이 지난 것을 사용하며 유통기한내의 것을 사용한다 .
b)계란은 사용 전 냉암소에 보관한다 .오염물 도포 1시간 전에 냉암소에서 
시험실 대기 온도 조건에 옮겨 보관한다 .
c)사용하기 전에 노른자와 흰자를 분리한다 .분리 시,노른자를 감싸고 있
는 투명한 막은 섞이지 않도록 제거한다 .시험에 최소한 3개 이상의 계
란을 사용한다 .
d)분리된 노른자를 잘 섞는다 .
5.4.3마가린
a)KSH2002에 적합한 가정용 저지방 마가린으로서 지방 함유량 80%이상
인 제품을 사용한다 .
b)사용하기 전까지 마가린은 냉암소에 보관한다 .-313-c)마가린은 제조자가 지정한 유통기한을 경과하지 않은 제품을 사용한다 .
5.4.4고춧가루
a)밀봉 포장된 고춧가루를 당일 개봉하여 사용하며 ,개봉된 제품은 당일 
폐기한다 .
b)고춧가루는 KSA5101의 시험용 체로서 체눈 크기 1.4～1.7㎜범위에 입
자를 선별하여 사용한다 .
5.4.5우유
a)액상으로 재구성되어 지방 함유량이 3.5～4.0%인 균질 우유를 사용한다 .
b)사용하기 전까지 냉암소에 보관한다 .
c)우유 제조자가 지정한 유통기한을 경과하지 않은 제품을 사용한다 .
5.4.6커피
커피는 인스턴트 커피믹스 (커피 함유량 10~13%,탄수화물 75%~80%( 당류 
45~50%),지방 11.5 ~13.5%)제품을 사용한다 .90℃이상 물 90㎖에 커피
믹스 12g을 넣고 충분히 젓는다 .
5.5세척성능 시험
5.5.1일반
이 시험은 식기세척기가 오염된 식기류를 어느 정도로 잘 세척하는가를 평
가하기 위한 세척성능 시험이며 시험 시료는 모델당 1대로 하고 ,시료당 3
회 시험한다 .이 시험에 사용될 시험 부하는 [표 1]에 따르고 ,세척성능에 
필요한 오염물은 5.4에 따르며 시험 절차 및 조건은 5.5.2및 5.5.6을 따른다 .
5.5.2오염물 식기의 오염
오염물 별 도포 ,또는 부착은 단일 시험자가 수행하여야 한다 .예를 들어 ,
밥알을 부착한다면 ,한 시험자가 해당 시험에 필요한 모든 세척부하의 밥알 
도포를 수행하여야 한다 .오염물의 준비는 복수의 시험자가 수행할 수 있다 .
a)밥알
밥알 20알을 그릇 내에서 [표1]의 숟가락을 이용하여 으깨어 내측에 골고루 
붙인다 .
b)계란노른자
잘 섞은 계란노른자를 약 25mm폭의 페이스트리 브러시로 충분하게 묻혀 -314-큰 접시 ,중접시 ,소접시의 내 측에 1/2면적을 골고루 묻힌다 .접시의 외각 
테두리로부터 20mm구간은 오염물을 묻히지 않는다 .([그림 1]참조 )
[그림 1]접시의 오염도 적용 위치-315-c)마가린
실온에서 1시간 이상 방치 후,전자레인지를 이용하여 액체가 될 때 까지 
가열한다 .마가린을 약 25mm폭의 페이스트리 브러시로 접시의 내 측 1/2
면적에 골고루 묻힌다 ([그림 1]참조 ).접시의 외각 테두리로부터 20mm구
간은 오염물을 묻히지 않는다 .국그릇은 마가린을 그릇 내 골고루 묻힌다 .
d)고춧가루
체눈 크기 1.4～1.7㎜범위에 분포하고 있는 입자를 오염된 접시류 및 국그
릇 내측에 골고루 뿌린다 .
e)우 유
냉암소에 보관된 우유를 꺼내어 충분히 흔든 후(30초 이상 ),물컵 (250㎖)에 
우유 10㎖를 넣은 후 컵 내를 모든 면에 충분히 오염시킨 후 제거한다 .
f)커 피
커피 잔에 커피 90㎖를 넣고 잔 내를 충분히 오염시킨 후 커피를 제거한다 .
커피 잔 받침에 커피 5㎖를 붇고 잔 받침 위를 충분히 오염시킨다 .
[표 4]오염물 도포 량
그릇 종류도포 량 (g)
계란 노른자 마가린 고춧가루
대접시 4.5 2.3 0.45
중접시 2.6 1.3 0.26
소접시 1.7 0.9 0.17
국그릇 0 1.8 0.17
5.5.3오염물 식기의 건조
오염물이 식기에 부착된 상태를 안정화하기 위하여 시험 전 건조 과정을 거
친다 .오염물의 건조는 시험실 주변 온습도 조건에서 실시한다 .오염물을 묻
힌 식기류는 평평한 표면 위에 사용할 때의 방향으로 두고 ,오염물들이 말
라서 굳게 한다 .
건조 시간의 합계는 마지막 오염물 도포로부터 2h~3h가 되도록 한다 .
5.5.4식기 배열
오염된 식기를 세척성능 시험을 위하여 식기 수납 바구니에 배열하는 방법
은 식기세척기의 제조자가 제시한 방법 (제품 사용설명서 등에 제시된 방법 
등)으로 배열한다 .단,식기 배열의 방법이 제시되지 않았을 경우에는 오염-316-된 식기가 겹치지 않는 범위에서 임의로 배열한다 .단,밥그릇 및 국그릇은 
세척수의 세척 범위를 고려하여 다층으로 적재할 수 있다 .매 시험마다 식
기의 배열은 동일한 위치에 배열한다 .
5.5.5식기세척기 작동
a)규정에 따라 ,프로그램을 선택하고 ,세척 세제 및 헹굼 보조제를 투입
한 후 시험을 시작한다 .다수의 시험품을 시험하는 경우 ,건조 및 성능 
평가 시간을 보장하기 위하여 시험품이 동시에 끝나지 않도록 하여야 
한다 .
b)수동식 필터 시스템이 있는 제품의 경우 ,각 단독 시험 전 제조자 또
는 판매자의 지침에 따라 세척하여야 한다 .
c)자동 또는 자정식 필터 시스템이 있는 제품의 경우 ,단독 시험 간 별도 
세척을 하지 않는다 .
d)시험 시리즈를 구성하는 모든 단독 시험들은 ,4.1에 따라 시험품이 주
변 온습도 조건을 달성한 상태에서 진행한다 .
e)한 시험시리즈 내,단독시험들 간의 간격은 4일을 초과해서는 안 된다 .
f)시험 도중 ,연수기의 재생기능이 작동으로 되었다고 판단되면 해당 회
차의 시험은 무효로 처리하고 재시험한다 .
5.5.6평가
세척성능 ,건조성능의 평가는 각 1명의 시험자가 수행하여야 한다 .세척성능 
및 건조성능을 평가하는 시험자는 한 사람이 될 수도 ,두 사람이 될 수도 
있다 .수분이 증발하여 건조성능 평가 결과에 영향을 줄 수 있으므로 ,건조
성능의 평가를 먼저 수행하고 ,세척성능의 평가를 수행한다 .
평가는 조도 1,000～1,500lux의 밝기 및 색온도 3,500 ~4,500K를 가진 산란
광 램프가 설치된 곳에서 수행되어야 한다 .
5.6건조성능 평가
5.61.일 반
a)건조성능 평가는 프로그램 종료 후 30분 후에 실시한다 .여러 개의 식
기 수납기가 있는 경우에는 하단에 수납된 식기부터 순차적으로 상단
으로 이동하면서 평가한다 .상단에 수납된 식기 또는 식기 수납선반으
로부터 하단의 식기로 물방울이 떨어져 평가에 영향을 주지 않도록 주
의한다 .
b)수저통이 있는 경우에는 식기세척기에서 주의해서 제거한다 .
c)가장 상단에 수납된 식기류의 건조 성능을 평가한 후 식기류 (숟가락 ,-317-젓가락 ,티스푼 )에 대한 건조 성능 평가를 수행한다 .
5.6.2평가
a)프로그램이 종료되면 30분 후 식기를 하나씩 조심하여 꺼내어 평가하
며 검사자에 의해서 육안검사로 아래의 방법에 의하여 평가한다 .건조
성능의 평가는 1인이 수행하여야 한다 .
b)건조성능은 “건조 ”,“중간 ”,“젖음 ”으로 육안 검사한다 .
c)“건조 ”는 물기가 완벽히 제거되어있는 경우로 정의한다 .이 경우 ,항목
은 2점을 준다 .“중간 ”은 물방울이 한두 방울 있거나 ,물 자국이 한 줄 
존재하는 경우로 정의한다 .이 경우 1점을 준다 .“젖음 ”은 물방울이 세 
방울 이상 ,물 한 방울과 물 자국 한 줄,물 자국 두 줄이 존재하는 경
우로 정의한다 .이 경우 항목은 0점을 준다 .
d)각각의 그릇에 대하여 검사하기 위한 평균 시간은 3초를 초과하지 말
아야 하며 ,각 그릇의 전체 평가시간은 최대 8초 이내에 한다 .(그릇 
꺼냄 ,관찰 ,판단 ,그릇 내림 ,점수 기록 모든 과정을 포함 )
e)자기류 식기의 경우 ,굽부 하단에 유약이 없는 부분은 평가에서 제외한다 .
[표 5]건조성능 평가점수
등급 평가점수 식기의 건조 상태 
건조 2 물방울이나 습기가 전혀 없는 경우
중간 1물방울이 한두 방울 있거나 ,
물 자국 한 줄이 있는 경우 .
단,전체 습윤 면적이 50mm2미만이여야 함.
젖음 0물방울이 세 방울 이상 ,
또는 물방울이 한 방울 및 물 자국 한 줄,
또는 물 자국 두 줄,
또는 전체 습윤 면적이 50mm2이상인 경우
5.6.3건조성능 점수
[표 6]에 따라 평가한 점수를 다음 식에 의해 계산한다 .
CT,i=1
2N∑N
z=1Dz×100 (식 1)
건조 성능은 최고 100%에서 최저 0%까지 점수로 소수 첫째자리까지 나타
낸다 .-318-[표 6]건조성능 평가표
번호 z식기식기수
nz식기별 점수
ac식기 ,C점수총 점수
Dz=∑2
c=0ac×c2 1 0
1 밥그릇
2 국그릇
3 소접시
4 중접시
…………………
9 숟가락
10 젓가락
11 티스푼
총 식기 수 
N=∑Dz=
기타 : 시험번호 :
5.7세척성능 평가
a)건조성능 평가가 끝난 식기로 ,세척성능 평가를 실시한다 .평가는 1인
이 수행하여야 한다 .이 평가자는 건조성능 평가자와 동일할 수도 ,다
를 수도 있다 .
b)각 식기 당 평가는 10초 이내에 하여야 한다 .
c)평가방법은 아래 표에 준하여 각 각의 식기에 대하여 평가하여 주어진 
계산식에 의해 세척성능을 구한다 .
d)자기류 식기의 경우 ,굽부 하단에 유약이 없는 부분은 평가에서 제외한다 .
e)마가린에 의한 오염은 소접시 ,중접시 ,대접시 내측면 및 국그릇 내측
면에 대해서만 평가한다 .-319-[표 7]세척성능 평가 점수
오염자국 수 총 오염면적 ㎟ 점수
n=0 A=0 5
0<n≤4 0<A≤4 4
4<n≤10 4<A≤20 3
10<n 20<A≤50 2
N/A 50<A≤200 1
N/A 200<A 0
5.7.1세척성능 평가 계산식
[표 8]에 따라 평가한 점수를 다음 식에 의해 계산한다 .
CT,i=1
5N∑N
z=1Cz×100 (식 2)
세척성능은 최고 100%에서 최저 0%까지 점수로 소수 첫째자리까지 나타낸다 .-320-[표 8]세척성능 평가표
번호
z오염물 식기식기수
nz식기별 점수
ab식기수 ,b점수총 점수


×5 4 3 2 1 0
1밥알 밥그릇
2고춧가루
마가린국그릇
3고춧가루
마가린
계란노른
자소접시
4고춧가루
마가린
계란노른
자중접시
5고춧가루
마가린
계란노른
자대접시
6커피커피 잔
7커피커피받
침
8우유 물 컵
총 식기 수 
N=∑Cz=
기타 : 시험번호 :
5.8에너지소비 시험
5.8.1소비전력량 시험
a)소비전력량 시험은 시험프로그램의 시작된 때로부터 종료 후 30분 이
후 소비자가 식기에 접근가능해진 때까지 전기적 에너지의 소비인 전
력의 누계치 ()를 측정한다 .단위는 Wh로 하며 ,반올림하여 소수점 
첫째자리까지 표시한다 .
b)보정값
①세척기의 공급수가 정확히 15℃가 아닌 경우 아래의 식에 의해 보정
값을 구하여 소비전력량을 구한다 .-321-×× (식 3)
Ec:냉수 보정값 ,Wh
tc :세척기 공급온도 ,13～17℃
Qc:측정한 냉수량 ,L
②외부에서 온수공급에 의해 작동되는 제품일 경우 아래의 식에 의해 
보정값을 구하여 소비전력량을 구한다 .
××1000 (식 4)
Eh:온수 보정값 ,Wh
th:세척기 공급온도
Qh:측정한 온수량 ,L
c)측정한 소비전력량과 보정값을 합하여 총 소비전력량을 구한다 .
Et=Ee+Ec+Eh (식 5)
5.8.2물 사용량 시험
물 사용량 시험은 프로그램의 시작된 때로부터 종료 후 30분 이후 소비자
가 식기에 접근가능해진 때까지 세척수의 소비 누계치를 측정한다 .단위
는 L로 하며 ,반올림하여 소수점 첫째자리까지 표시한다 .
5.8.3대기전력 시험
대기전력은 KSCIEC 62301에 따라 시험한다 .
5.8.4프로그램 시간
a)프로그램 시간은 시험프로그램의 시작된 때로부터 종료되어 소비자가 
식기에 접근가능해진 때까지 시간을 측정한다 .
b)프로그램 시간은 분 단위로 표기하며 ,정수로 반올림하여 표시한다 .
6.세척효율 산출방법
a)시험 기준으로 시험 결과를 다음의 표로 기록한다 .-322-시험
회수세척성능
(%)건조성능
(%)소비전력량
(Wh)물사용량 
(L)오프모드
대기전력
(W)네트워크
대기전력
(W)
1
2
3
평균
b)시험은 동일한 방법으로 시료당 3회 측정하고 ,시험 시료는 모델당 1대
로 한다 .
c)시료의 세척성능은 평균 80.0%이상이어야 하며 ,건조성능은 50.0%이상
이어야 한다 .소수점 둘째자리에서 반올림한 후 판단한다 .
7.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등 
구  분총
시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용
개수
식기
세척기11회 세척시 소비전력량
1회 세척시간
1회 세척시 물사용량
1인당 1회 세척시 
물사용량
세척용량
세척성능
건조성능
대기전력
1회세척시 CO 2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용
소비효율등급-
-
-
-
80.0%이상
50.0%이상
-
-
1회세척소비전력량 (Wh)×0.425
1회세척소비전력량 (Wh)×365
연간소비전력량 (kWh)×160
-0
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,
환산기준 등)을 적용한다 .-323-8.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
8.1최저소비효율기준
구    분최저소비효율기준표준전기사용량 (Wh/회)2024년 7월 1일부터
8인용 이상 70 SPEC =30x용량 +1,350
8인용 미만 70 SPEC =108 x용량 +450
8.2소비효율등급부여기준
a)소비효율등급부여지표
당해 모델의 1회 세척시 소비되는 전력량 (Wh/회)과 당해 모델의 표준전
기사용량의 비율에 100을 곱한 값을 소비효율등급부여지표로 함.
R(소비효율등급부여지표 )
=1회 세척시 소비전력량 (Wh/회)×100표준전기사용량 (Wh/회)
b)소비효율등급부여기준
1)일반제품
R대기전력
(오프모드 소비전력 )1인당 1회세척시 
물사용량등 급
 R≤ 38≤0.5W≤1.3L/인용 1
38 <R≤ 46≤0.5W≤1.7L/인용 2
46 <R≤ 54≤1.0W
≤3.0L/인용3
54 <R≤ 62≤1.0W 4
62 <R≤ 70≤1.5W 묻지 않음 5-324-2)네트워크제품
R 대기전력1인당 1회세척시 
물사용량등 급
 R≤ 38≤0.5W (오프모드 )
≤2.0W (능동대기모드 )≤1.3L/인용 1
38 <R≤ 46≤0.5W (오프모드 )
≤2.0W (능동대기모드 )≤1.7L/인용 2
46 <R≤ 54≤1.0W (오프모드 )
≤3.0W (능동대기모드 )≤3.0L/인용3
54 <R≤ 62≤1.0W (오프모드 )
≤3.0W (능동대기모드 )4
62 <R≤ 70≤1.5W (오프모드 )
≤4.0W (능동대기모드 )묻지 않음 5
8.3위 표의 용어는 다음과 같다 .
일반제품 :네트워크 기능이 없는 제품
네트워크제품 :디지털가전제품 ,정보기기 등을 단일 프로토콜로 제어해 
각종 제품간의 원격제어 및 정보 공유를 목적으로 만들어진 제품 .네트워
크 기능이 옵션인 제품도 네트워크제품으로 본다 .
오프모드 :본체의 전원 스위치를 이용해 전원을 끈 상태 또는 자동오프상태
능동대기모드 :리모컨 또는 본체의 전원스위치를 이용해 전원을 오프시킨 
상태로 주기능을 수행하지 않지만 리모컨이나 내부신호 그리고 추가적으로 
음성 혹은 동작 인식기능을 포함한 외부신호를 통해 다른 모드로 바뀔 수 
있거나 네트워크 연결 및 유지를 위한 최소 수준의 데이터를 송수신하고 
있는 네트워크 상태 .
-해당기능 :리모컨 ,내부신호 ,외부신호에 의해 주기능 활성화 (wake
on)가능-325-46.이동식에어컨디셔너
1.적용범위
이 규정은 공장에서 제조되어 주택 ,상업 ,산업용 시설에 적용되며 ,전기로 
구동되는 기계적 증기압축 방식의 이동식 에어컨디셔너 (이하 에어컨이라 
한다 )및 이동식 히트펌프의 성능시험 및 평가기준을 규정한다 .또한 이 규정은 
냉방시 응축기의 공기 흡입 -토출부가 무덕트 (Non-duct) 또는 단일덕트
(Single-duct) 또는 이중덕트 (Double-duct) 로 구성된 이동식 공기 냉각 에어컨과 
동일 방식의 이동식 히트펌프에 적용한다 .이때 이동식 에어컨 및 이동식 히트
펌프의 용량범위는 정격냉방능력 기준 23kW미만에 한한다 .
다만 ,다음의 것은 여기에 포함되지 않는다 .
a)효율관리기자재 지정품목 (4.전기냉방기 ,21.전기냉난방기 ,29.멀티전기히트
펌프 )
b)공기가 아닌 다른 열원을 적용한 유닛
c)차량용 공기조화를 목적으로 하는 것
d)CFCs및 HCFCs계열의 냉매를 사용하는 제품
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규정에 인용됨으로써 이 규정의 일부를 구성한다 .
이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 .
KSC9306에어컨디셔너
KSCIEC 60335-2-40 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안정성－제2부 -
40부:히트펌프 ,에어컨디셔너 및 제습기의 개별 요구사항
ISO 18326 Non-ducted portable air-cooled airconditioners and air-to-air
heat pumps having asingle exhaust duct—Testing and rating for
performance Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps
with electrically driven compressors forspace heating and cooling
EN 14511 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps
with electrically driven compressors forspace heating and cooling
CAN/CSA 370-13 Cooling performance ofportable airconditioner-326-3.용어의 정의
이 규정에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같으며 ,그 외의 정의는 
KSC9306에 따른다 .
a)이동식 에어컨 (Portable air-conditioner) :
이동식 에어컨은 건물이나 구조물 공간 내에서 바퀴 또는 이동을 위한 기
구 장착 여부와는 상관없이 이동 사용이 가능하며 ,바닥에 거치할 수 있는 
구조로 설계된 기기로서 하나의 일체형 구조에 열을 흡수하고 방출하는 
기능이 모두 포함되고 냉매 -공기 열교환기 ,냉매압축기 ,팽창장치 등이 모
두 냉매배관으로 연결된 증기압축식 냉방전용기기를 의미한다 .
b)이동식 히트펌프 (Portable heat-pump):
이동식 히트펌프는 건물이나 구조물 공간 내에서 바퀴 또는 이동을 위한 
기구 장착 여부와는 상관 없이 이동 사용이 가능하며 ,바닥에 거치할 수 
있는 구조로 설계된 기기로서 하나의 일체형 구조에 열을 흡수하고 방출
하는 기능이 모두 포함되고 냉매 -공기 열교환기 ,냉매압축기 ,팽창장치 ,방
향전환밸브 등이 모두 냉매배관으로 연결된 증기압축식 냉‧
난방 겸용기기
를 의미한다 .
c)냉방기간에너지소비효율 (Cooling Seasonal Performance Factor) :
냉방기간 중에 설비를 냉방 운전하였을 때 실내 공기에서 제거할 수 있는 
열량인 총 냉방능력의 합계와 이때 소비된 총 전력량의 합계를 KS C
9306부속서 E.3.1에 규정된 냉방기간에너지소비효율 (CSPF)산출방법에 따
라 산정한 값으로 다음과 같다 .
CSPFPcQc
여기에서 CSPF :냉방기간 에너지 소비효율 (Wh/Wh)
Qc:냉방기간 총 냉방능력 (냉방량 )의 합계 (Wh)
Pc:냉방기간 총 소비 전력량의 합계 (Wh)
4.종류 및 구조
이동식 에어컨 및 이동식 히트펌프의 종류 및 구조는 냉‧
난방시 응축기와 증
발기의 공기 흡입 ,토출 방식에 따라 다음과 같이 구분한다 .-327-a)일반 이동식 에어컨 및 히트펌프 :증발기의 공기 토출관 구성 여부에 관
계없이 냉방시 응축기의 공기 흡입 -토출부에 단일덕트 (Single-duct) 또는 
이중덕트 (Double-duct) 로 구성되어 있는 유닛
b)실내 /외 공간의 국소 냉각·가열을 위한 이동식 에어컨 및 히트펌프 :응축
기의 공기 흡입 -토출부의 덕트 구성 여부에 관계없이 ,냉방시 증발기 공기
토출부가 하나 이상의 토출관으로 구성되어 있는 유닛 .-328-
c)기타 이동식 에어컨 및 이동식 히트펌프의 구조는 KSC9306또는 KSC
IEC 60335-2-40 에 적합하여야 한다 .
5.성능시험
5.1일반사항 
a)이 규정에 명시된 냉방시험 조건과 절차에 따라 시험대상 (이동식 에어컨 
또는 이동식 히트펌프 )의 냉방표준능력 ,냉방표준소비전력 ,냉방기간에너
지소비효율 등 성능을 측정한다 .
b)이동식 에어컨 및 이동식 히트펌프에 대한 성능 시험시 제품에 포함된 
응축기 및 증발기의 덕트는 제품에 설치한 후 시험을 진행한다 .
c)가변용량형 이동식 에어컨 및 이동식 히트펌프의 경우 에너지 소비효율 -329-성능시험을 위해서는 제품의 능력을 제어할 수 있는 장치 (소프트웨어 포
함)가 요구되며 ,이를 시험기관에 제공하여야 한다 .
5.2성능요구조건 
이동식 에어컨 및 이동식 히트펌프를 냉방 표준 운전조건으로 시험하였을 
때 냉방능력 측정값은 정격냉방능력 (냉방량 )표시 값의 95%이상이어야 하
며,소비전력 측정값은 정격소비전력 표시 값의 110%이하가 되어야 한다 .
5.3에너지효율시험
a)이동식 에어컨 및 이동식 히트펌프의 냉방기간에너지소비효율시험은 아
래 [표 1]의 시험조건에 따르며 ,KSC9306부속서 E.3.1에 규정된 냉방
기간에너지소비효율 (CSPF)산출 방법에 따라 산출한다 .
b)이동식 에어컨 및 이동식 히트펌프가 가변 용량형인 경우 냉방 표준조건
에서 중간·정격 능력 ,저온조건에서 최소능력 시험을 한 후 표준조건의 
최소능력과 저온조건의 중간·정격 능력은 KSC9306부속서 E표 E.3의 
계수를 적용하여 냉방능력과 소비전력을 산출한다 .
c)기타 이동식 에어컨 및 이동식 히트펌프의 냉방에너지효율시험을 위한 방
법 및 절차 등은 KSC9306에 따른다 .-330-[표 1]CSPF산출을 위한 시험항목 및 시험조건
종류 시험항목시험조건
비고실내측 실외측
건구
온도
[℃]습구
온도
[℃]건구
온도
[℃]습구
온도
[℃]
고정
용량
형냉방표준능력
및 소비전력35 24 35 24
냉방저온능력
및 소비전력29 19 29 19KSC
9306
부속서 E
표 E.3
참조
가변
용량
형냉방표준능력 
및 소비전력
[최소 ,중간 ,
정격 ]35 24 35 24KSC
9306
부속서 E
표 E.3
참조
냉방저온능력 
및 소비전력
[최소 ,중간 ,
정격 ]29 19 29 19KSC
9306
부속서 E
표 E.3
참조
5.4시험 결과의 기록
이동식 에어컨 및 이동식 히트펌프에 대한 성능 시험결과는 다음의 표로 기
록한다 .
구 분 시험결과
냉방표준능력 (W)
냉방표준소비전력 (W)
냉방기간총냉방능력 (kW)
냉방기간총소비전력량 (kWh)
냉방기간월간소비전력량 (kWh)
연간소비전력량 (kWh)
냉방기간에너지소비효율 (CSPF)
소비효율등급 (R)
(비고 )1.가변용량형 기기의 경우 최소능력이 >0.5×정격표시능력일 경우 
중간운전시험은 생략 가능 .-331-6.소비효율 측정항목 ,에너지 비용 등
구분총
시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 
환산기준불합격
허용
개수
이동식 
에어
컨디셔너1냉방기간에너지소비효율
정격냉방능력
냉방표준능력
냉방표준소비전력
대기전력
연간소비전력량
냉방기간월간소비전력량-
-
-
-
-
-
연간소비전력량 /4
01시간소비전력량시간연간소비전력량×
(고정용량형 ,가변용량형 )
(ex:연간소비전력량 
1552.4kWh 일경우
×
=1,650Wh)
1시간사용시 CO 2배출량
월간에너지비용
소비효율등급1시간소비전력량 (W h)×0.425
냉 방 기 간 월 간 소 비 전 력 량 (k W h )×221
-
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,환산
기준 등)을 적용한다 .
 2.연간소비전력량 =냉방기간총소비전력량 측정값 ×2.5
7.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
7.1.최저소비효율기준
 (단위 :W/W)
구분최저소비효율기준
2024년 7월 1일부터
이동식 에어컨 및 이동식 히트펌프 2.00
(비고 )대기전력은 소비효율등급부여기준에서 5등급 기준을 적용-332-7.2.소비효율등급부여기준
a)소비효율등급부여지표
해당 모델의 냉방기간 총 냉방능력 (냉방량 )과 그 때의 냉방기간 총 소비전
력량의 비인 냉방기간에너지소비효율 (CSPF : Cooling Seasonal
Performance Factor)을 소비효율등급부여지표 (R)로 한다 .
b)소비효율등급부여기준
1)일반제품
R대기전력
(수동대기모드 소비전력 )등급
 3.20≤R ≤1.0W 1
2.90≤R<3.20 ≤1.0W 2
2.60≤R<2.90 ≤2.0W 3
2.30≤R<2.60 ≤2.0W 4
2.00≤R<2.30 ≤2.0W 5
2)네트워크제품
R대기전력
(능동대기모드 소비전력 )등급
 3.20≤R ≤3.0W 1
2.90≤R<3.20 ≤3.0W 2
2.60≤R<2.90 ≤4.0W 3
2.30≤R<2.60 ≤4.0W 4
2.00≤R<2.30 ≤5.0W 5
7.2.위 표의 용어는 다음과 같다 .
일반제품 :네트워크 기능이 없는 제품
네트워크제품 :디지털가전제품 ,정보기기 등을 단일 프로토콜로 제어해 
각종 제품간의 원격제어 및 정보 공유를 목적으로 만들어진 제품 또는 
유⋅무선 중앙⋅개별 제어형 에어컨 .실내․외기가 통신하기 위한 네트
워크 기능이 옵션인 제품도 네트워크제품으로 본다 .다만 ,높은 네트워
크 가용 (HiNA) 기능성을 갖춘 제품의 능동대기모드 소비전력 기준은 -333-8.0W이하이며 ,HiNA제품은 시험기관에 증빙자료를 제출하고 시험기
관은 시험을 통하여 이를 확인하여야 한다 .
 *높은 네트워크 가용 (HiNA :High Network Availability) 기능성을 갖
춘 제품 :라우터 ,네트워크 스위치 ,무선망 액세스 포인트 또는 이들
을 조합한 기능성을 내장하고 있는 제품
수동대기모드 :리모컨을 이용해 전원을 오프시킨 상태 (단,리모컨이 없
는 기기는 본체의 전원 스위치를 이용해 전원을 오프시킨 상태 )
능동대기모드 :리모컨 또는 본체의 전원스위치를 이용해 전원을 오프시
킨 상태로 주기능을 수행하지 않지만 리모컨이나 내부신호 그리고 추가
적으로 음성 혹은 동작 인식기능을 포함한 외부신호를 통해 다른 모드
로 바뀔 수 있거나 네트워크 연결 및 유지를 위한 최소 수준의 데이터
를 송수신하고 있는 네트워크 상태 .
 -해당기능 :리모컨 ,내부신호 ,외부신호에 의해 주기능 활성화 (wake
on)가능-334-47.직관형 LED램프 (컨버터 외장형 )
1.적용범위
램프전력이 22W이하이고 KC 60061-1에 규정된 G13캡과 KC 20001에 
규정된 D12캡을 사용하는 직관형 LED램프 (컨버터 외장형 )와 이 램프를 
구동시키는 LED모듈전원공급용 컨버터를 포함한다 .LED램프는 LED컨버
터를 이용하여 구동하여야 하며 ,이 때 LED컨버터는 조명기구용 컨버터 (직
관형 LED램프 -컨버터외장형 )로 안전인증 (KC)을 득한 제품이어야 한다 .
2.인용규격 및 용어의 정의
이 규격에 인용된 주된 용어의 뜻은 KC 20001을 따른다 .최소 광속은 기존
에 사용하던 형광램프를 직관형 LED램프로 교체시 갖추어야할 최소 광속
을 의미한다 .
3.측정방법
측정방법은 KC 20001의 안전인증규정을 따른다 .단 최소 광속은 정격 전력
을 공급한 상태에서 100시간 에이징 후 측정된 광속값을 사용하고 ,광효율
(lm/W)은 측정한 램프의 광속을 인가된 전력으로 나눈 값으로 한다 .
4.소비효율 측정항목 ,에너지 비용-335-구분총
시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개수
직관형 
LED램프
(컨버터 
외장형 )2최소 광속 2,300lm 이상
0광효율 -
램프전력 및 
램프전류표시치의 ±10%이내
램프 전력 22W이하
역률 0.90이상일 것
광원색색온도 범위에 적합
색온도(K)색온도범위 (K)
6500 7040∼6020
5700 6020∼5310
5000 5311∼4745
4500 4746∼4260
4000 4260∼3710
3500 3710∼3220
3000 3220∼2870
2700 2870∼2580
연색성 (Ra) 80이상일 것
초기광속 정격광속의 95%이상
1시간소비전력량 입력전력 (W)×1시간 (h)
1시간사용시 CO 2배출량 1시간소비전력량 (Wh)×0.425
소비효율등급 -
(비고 )1.측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,환
산기준 등)을 적용한다 .
5.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
5.1.최저소비효율기준
(단위 :lm/W)
정격전력 최저소비효율기준 표준소비효율기준
22W이하 112 168
5.2.소비효율등급부여기준
5.2.1소비효율등급부여지표
당해 모델의 광효율과 표준소비효율의 비를 소비효율등급부여지표로 함
R(소비효율등급부여지표 )=표준소비효율 [lm/W]
당해 모델의 광효율 [lm/W]-336- 5.2.2소비효율등급부여기준
R 등 급
 R≤0.90 1
0.90 <R≤1.05 2
1.05 <R≤1.20 3
1.20 <R≤1.35 4
1.35 <R≤1.50 5-337-48.펌프
1.적용범위
KSB6300의 규정에 의하여 토출구경의 호칭지름이 2200 mm이하인 터보
형 펌프로서 상수용 (WA)-원심 펌프 양쪽 흡입 벌루트 (C5)-지상용 모터 분
리형 (G2)에 적용한다 .단,상수용은 수도법 제14조 제1항에 따른 인증을 받
아야 하는 수도용 제품의 범위에 해당하는 펌프 및 냉난방용 펌프에 적용
한다 .펌프의 전동기 출력은 2.1kW초과이며 ,측정방법은 KSB6301에 따
른다 .다음의 경우에는 추가모델로 신고할 수 있다 .
1)주물 펌프
-최소 및 최대 임펠러 지름으로 시험 시 중간 지름의 임펠러가 적용된 
경우 추가모델 가능 (단,효율은 제일 작은 값으로 표시함 )
-임펠러의 치수가 ±1%이고 재질만 변경된 경우 추가모델 가능 (단,케이
싱의 치수 및 재질의 변경이 없어야 하며 ,효율은 제일 작은 값으로 표
시함 )
2)KSB6301기준으로 회전속도 환산 (상사법칙 )에 따른 추가모델 가능
다만 ,다음과 같이 특수목적용으로 사용하는 펌프는 적용하지 않는다 .
1)원자력 발전전용 제품
2)방폭형 제품
3)선박용 제품
4)원심 펌프의 경우 ,비속도가 75미만 및 630초과
2.인용규격
다음의 인용규격은 이 규정의 적용을 위해 필수적이다 .발행 연도가 표기된 
인용표준은 인용된 판만을 적용한다 .발행 연도가 표기되지 않은 인용규격
은 최신판 (모든 추록을 포함 )을 적용한다 .
KSB0061터보형 펌프 용어
KSB6300펌프의 분류
KSB6301원심펌프ㆍ사류펌프 및 축류펌프의 시험 및 검사방법-338-KSB6302펌프 토출량 측정방법
3.용어의 정의
이 규정의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용하며 ,주된 용어의 정
의는 KSB0061에 따른다 .
a)터보형 펌프 (turbo pump, rotodynamic pump) :펌프에서 유체에 에너
지를 전달하는 방식에 따른 분류로서 ,밀폐 체적이 없고 대신에 임펠러 
블레이드 또는 로터 블레이드라고 하는 회전 블레이드가 있고 ,이 회전 
블레이드에 의해 운동량 (에너지 )을 유체에 전달하는 펌프로서 ,원심 펌
프,사류 펌프 ,축류 펌프가 이에 포함됨
b)원심펌프 (Centrifugal pump) :작동원리에 따른 분류로서 ,임펠러로부터 
송출되는 흐름이 주로 주축에 수직인 면내에 있는 펌프
c)축류 펌프 (Axial flow pump) :작동원리에 따른 분류로서 ,임펠러로부터 
토출되는 흐름이 주축과 평행한 펌프
d)사류 펌프 (Mixed flow pump) :작동원리에 따른 분류로서 ,임펠러로부터 
토출되는 흐름이 주축의 중심선을 축으로 하는 원추면 내에 있는 펌프
e)축동력 (Shaft power) :펌프축에 전달되는 동력
f)펌프효율 (Pump efficiency) :수동력과 축동력과의 비율
g)규정토출량 (Specified capacity) :당사자 사이에 계약으로 정해진 토출량 ,
일반적으로 최고효율 지점의 토출량을 기준으로 하여 70%~110% 에 해당
되는 토출량으로 정의한다 .단,규정토출량이 반드시 최고효율 지점일 
필요는 없다 .
h)수동력 (Liquid power) :펌프에 의해 단위시간에 액체로 주어진 유효 에
너지
i)전양정 (Total head) :위치수두 ,압력수두와 속도수두의 총합-339-j)흡입구경 및 토출구경 (Suction bore &discharge bore) :흡입구 및 토출
구 플랜지의 호칭지름을 말한다 .
k)지상용 펌프 (Ground pump) :설치형태에 따른 분류로서 ,구동부와 펌프
가 지상에 설치되는 형태의 펌프
l)모터 분리형 (External motor) :설치형태에 따른 분류로서 ,모터와 펌프가 
커플링 같은 축이음으로 연결된 형태
m)양쪽 흡입 펌프 (Double suction pump) :임펠러의 흡입구가 양쪽에 있
는 펌프
n)보울 (Bowl) :안내깃 붙이 디퓨저를 갖는 토출 케이싱
o)벌루트 (Volute) :임펠러 토출 측의 달팽이 형태로 된 케이싱 부분
p)비속도 (specific speed) :펌프의 수력학적 상사 원측에서 유도된 수치 .
보통 비속도는 최고 효율점의 성능에 대하여 구해지고 ,상사형의 펌프
에 있어서는 크기 ,회전수의 크기에 관계없이 일정하게 된다 .따라서 비
속도는 펌프 분류의 지표가 된다 .
ns
H
nQ
ns=비속도
n=회전수 (s-1)
Q=토출량 (m3/s)
(양쪽 흡입 임펠러의 경우는 토출량에 1/2을 곱한다 .)
H=전 양정 (m)
4.펌프의 종류
펌프의 종류는 KSB6300(펌프의 분류 )4.2터보형 펌프에 따른다 .
4.1용도별 펌프 분류
용도별 펌프 분류 방식은 KSB6300(펌프의 분류)4.2.1용도별 분류에 따른다 .-340-4.2작동원리에 따른 분류
작동원리에 따른 분류는 KSB6300(펌프의 분류 )4.2.2작동 원리에 따른 
분류에 따른다 .
4.3설치형태에 따른 분류
설치형태에 따른 분류는 KSB6300(펌프의 분류 )4.2.3설치 형태에 따른 
분류에 따른다 .
5.에너지효율 측정방법
5.1시험조건
시험조건은 KSB6301(원심펌프 ,사류펌프 및 축류펌프의 시험 및 검사 방
법)4.시험 조건에 따른다 .
5.2시험설비 및 측정절차 
시험설비는 KSB6301(원심 펌프 ,사류 펌프 및 축류 펌프의 시험 및 검사 
방법 )5.시험 장치에 따른다 .
5.2.1규정토출량
규정토출량은 KSB6301(원심 펌프 ,사류 펌프 및 축류 펌프의 시험 및 검
사 방법 )6.3토출량에 따른다 .
5.2.2흡입 상태
흡입상태는 KSB6301(원심 펌프 ,사류 펌프 및 축류 펌프의 시험 및 검사 
방법 )6.6흡입 상태에 따른다 .단 컬럼 내부에 설치되는 펌프는 시험을 제
외한다 .-341-5.2.3펌프효율
펌프효율은 KSB6301(원심 펌프 ,사류 펌프 및 축류 펌프의 시험 및 검사 
방법 )10.3펌프 효율에 따른다 .
단,펌프효율은 축동력을 기초로 하며 ,축동력 계산의 기초가 되는 전동기 
성적서는 자체성적서를 인정한다 .(제조번호 확인 필요 )
5.2.4운전상태
운전상태는 KSB6301(원심 펌프 ,사류 펌프 및 축류 펌프의 시험 및 검사 
방법 )10.4운전 상태에 따른다 .
5.2.5내수압
수압은 KSB6301(원심 펌프 ,사류 펌프 및 축류 펌프의 시험 및 검사 방
법)10.9내수압에 따른다 .
5.3시험항목
시험항목은 다음에 따른다 .
a)규정토출량 및 규정토출량 범위
b)흡입 상태
c)펌프효율
d)운전상태 (진동 및 소음 ,베어링 온도 )
e)내수압
5.4성능판정기준
5.4.1규정토출량 범위
펌프의 규정토출량 범위는 최고효율 지점의 토출량을 기준으로 70%~
110 %에 해당되는 토출량으로 한다 .-342-5.4.2흡입 상태
흡입상태는 KSB6301(원심 펌프 ,사류 펌프 및 축류 펌프의 시험 및 검사 
방법 )6.6흡입상태에 따라 시험하고 10.8흡입 상태에 따라 캐비테이션에 
의한 양정 저하 및 이상음이 없어야 한다 .
5.4.3펌프효율
시료의 최고효율지점의 토출량에서의 효율은 “8.최저소비효율기준 ”표의 
규정토출량 범위에서는 최저소비효율기준 이상이어야 하며 ,규정토출량의 
효율을 표기한다 .
5.4.4운전상태
5.4.4.1진동 및 소음
KSB6301(원심 펌프 ,사류 펌프 및 축류 펌프의 시험 및 검사 방법 )10.4.1
진동 및 소음에 따라 운전이 원활하고 각 부품에 이상 진동 ,이상음이 없어
야 한다 .
5.4.4.2베어링 온도
베어링 온도는 KSB6301(원심 펌프 ,사류 펌프 및 축류 펌프의 시험 및 
검사 방법 )10.4.2베어링 온도 표 1에 따른다 .
5.4.5내수압
내수압은 KSB6301(원심 펌프 ,사류 펌프 및 축류 펌프의 시험 및 검사 
방법 )10.9내수압에 따라 물 누설 등의 이상이 없어야 한다 .
6.시험결과의 기록
시험결과는 다음의 표로 기록한다 .-343-구   분 단위 시험결과
규정토출량 범위 m3/min
펌프효율 범위 -
흡입상태 -
운전상태 -
내수압 -
규정토출량 m3/min
펌프수동력 kW
펌프축동력 kW
펌프효율 %
7.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구  
분총시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합격
허용개
수
펌프 1규정토출량
펌프효율
펌프축동력
1시간소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
연간소비전력량
연간에너지비용-
-
-
펌프축동력 (kW)×1시간 (h)
1시간소비전력량 (kWh)×425
펌프축동력 (kW )×8시간(h)×240일
연간소비전력량 (kWh)×77-
(비고 )측정항목의 단위 및 환산기준은 [별표 1의 2](측정항목의 단위 ,환산
기준 등)을 적용한다 .-344-8.최저소비효율기준
(단위 :%)
구    분 최저소비효율기준
규정토출량 (㎥/min) 2024년 7월 1일부터
2 63.8
3 66.1
4 67.2
5 68.3
6 68.9
8 70
10 70.6
15 71.7
20 72.8
30 73.9
40 74.5
50 75
60 75.6
70이상 76.2
(비고 )펌프의 규정토출량이 위 표에서 규정된 값 사이에 있을 경우 보간법으
로 계산한 최저소비효율기준을 따른다 .-345-49.컴퓨터
1.적용범위
주로 개인용 또는 사무용 컴퓨터를 말하며 데스크탑 컴퓨터 ,모니터 일체형 
데스크탑 컴퓨터 ,노트북 컴퓨터 (투인원 노트북 ,다중화면 노트북 포함 )를 적
용 대상으로 한다 .단,서버 전용 컴퓨터 ,워크스테이션 ,듀얼 컴퓨터 ,태블릿
/슬레이트 컴퓨터 ,씬클라이언트 ,스마트폰 ,POS(Point ofSale)전용기기는 
대상에서 제외한다 .
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구
성한다 .이러한 인용규격은 명시하지 않는 한 그 최신판을 적용한다 .
Ecodesign Regulation COMMISSION REGULATION (EU) No 617/2013
implementing Directive 2009/125/EC ofthe European Parliament and of
the Council with regard toecodesign requirements for computers and
computer servers
ENERGY STAR Program Requirements Product Specification for
Computers Version 6.1(Rev.Mar-2016)
§1605.3. State Standards for Non-Federally-Regulated Appliances
(California Cord ofRegulations)
Generalized Test Protocol for Calculating the Energy Efficiency of
Internal Ac-Dc and Dc-Dc Power Supplies
KSCIEC 62301 :가정용 전기기기의 대기 전력 측정 방법
3.용어의 정의
이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다 .
3.1제품 유형-346-3.1.1컴퓨터
논리적 작업을 수행하고 데이터를 처리하는 장치 .컴퓨터는 입력 장치 및 
디스플레이를 사용할 수 있지만 이러한 장치는 출하 시 컴퓨터에 포함되지 
않아도 된다 .컴퓨터는 최소한 다음으로 구성된다 .
①작업을 수행하는 중앙 처리 장치 (CPU). CPU가 없는 경우 장치는 계산 
CPU로 작동하는 서버에 대한 클라이언트 게이트웨이로 작동해야 한다 .
②키보드 ,마우스 또는 터치 패드와 같은 사용자 입력 장치
③내장 디스플레이 화면 또는 정보를 출력하기 위해 외부 디스플레이 화
면을 지원하는 기능
3.1.2데스크탑 컴퓨터
주로 책상이나 바닥에 있는 영구적인 위치에 놓고 사용할 목적으로 설계된 
컴퓨터 .데스크탑 컴퓨터는 휴대성을 고려하여 설계되지 않았으며 ,키보드
와 마우스가 함께 사용하도록 설계되었다 .데스크탑 컴퓨터는 POS응용 프
로그램을 포함하여 광범위한 가정 및 사무실 응용 프로그램을 위한 것이다 .
3.1.3모니터 일체형 데스크탑 컴퓨터
컴퓨팅 하드웨어 및 모니터가 단일 외함에 결합되고 단일 케이블을 통해 
AC주 전원에 연결되는 데스크탑 컴퓨터를 의미한다 .데스크탑 컴퓨터와 
유사한 기능을 제공하도록 설계되었다 .모니터 일체형 데스크탑 컴퓨터는 
다음 두 가지 가능한 형태 중 하나로 제공된다 .
①디스플레이와 컴퓨터가 물리적으로 단일 장치로 결합된 기기 .
②디스플레이가 분리되어 있지만 DC전원 코드로 연결되어 있고 컴퓨터
와 디스플레이 모두 단일 전원 공급 장치에서 전원이 공급되는 기기 .
3.1.4노트북 컴퓨터
휴대성을 강조하여 설계된 컴퓨터로 ,외부전원공급장치 (EPS)또는 AC주 -347-전원에 직접 연결하거나 분리해서 일정 시간 동안 사용이 가능한 제품이다 .
노트북 컴퓨터에는 내장 디스플레이 ,분리 불가능한 물리적 키보드 및 포인
팅 장치가 포함된다 .
(a)투인원 (Two inone)노트북
기존 노트북 컴퓨터와 유사하지만 분리시 독립 태블릿 /슬레이트로 작동 
할 수 있는 분리형 디스플레이가 있는 컴퓨터 .출하 시 제품의 키보드 및 
디스플레이 장치는 함께 제공되어야 한다 .투인원 노트북의 나머지 사양은 
노트북 컴퓨터와 같다 .
(b)다중화면 노트북
기존 노트북 컴퓨터와 유사하지만 기존 물리적 키보드 대신 터치스크린 
키보드로 사용할 수 있는 터치 또는 펜 기능이 있는 보조 디스플레이 *가 
있는 컴퓨터이다 .다중화면 노트북의 나머지 사양은 노트북 컴퓨터와 같으며 ,
물리적 키보드가 부착된 다중화면 노트북만 적용범위에 포함한다 .
 *보조 디스플레이 :여기에서 보조 디스플레이는 노트북에 부착되어 있어야 하며 ,
분리되지 않아야 한다 .
3.1.5씬 클라이언트 (Thin client)
기본 기능을 얻기 위해 원격 컴퓨팅 리소스 (예:컴퓨터 서버 ,원격 워크스
테이션 )에 연결하는 독립적으로 전원이 공급되는 컴퓨터 .주요 컴퓨팅 기능
(예:프로그램 실행 ,데이터저장 ,다른 인터넷 리소스와의 상호 작용 )은 원격 
컴퓨팅 리소스에 의해 제공되는 컴퓨터를 일컫는다 .이 사양이 적용되는 씬 
클라이언트는 아래 두 가지 조건을 충족해야 한다 .
①컴퓨터에 내장된 회전 저장 장치 (예:HDD)가 없음 .
②휴대성이 아닌 영구적인 위치 (예:책상 위)에서 사용하도록 설계 .
3.1.6태블릿 /슬레이트 컴퓨터
다음 기준을 모두 충족하는 휴대성을 위해 설계된 컴퓨터이다 .
①출하 시 제품에 물리적인 키보드를 포함하고 있지 않음 .-348-②주로 터치스크린 입력에 의존 .
③무선 네트워크 연결 (예:Wi-Fi, 4G등)을 포함 .
④내장 배터리로부터 주로 전원을 공급받음 (장치의 기본 전원이 아닌 배
터리 충전을 위해 전원에 연결됨 ).
3.1.7듀얼 (보안 )컴퓨터
물리적으로 보안을 강화할 수 있도록 컴퓨터 두 대가 하나의 컴퓨터처럼 
구성된 컴퓨터이다 .하나의 컴퓨터는 외부 네트워크와 연결되어 있으며 다
른 하나의 컴퓨터는 업무 네트워크에만 연결되어 물리적으로 분리된다 .
3.1.8워크스테이션
컴퓨팅 집약적인 작업 중에서 그래픽 ,CAD,소프트웨어 개발 ,금융 및 과
학 응용 프로그램에 일반적으로 사용되는 고성능 단일 사용자 컴퓨터를 가
리키며 워크스테이션으로 판매되는 제품을 일컫는다 .또한 다음의 특성을 
지니고 있다 .
①제조업체의 출하 규격 CPU및 GPU를 벗어나는 주파수 변경이나 전압 
변경을 지원하지 않는다 .
②CPU,상호 연결 및 시스템 메모리에서 전용 회로를 사용하여 오류를 
감지하고 수정하는 오류 수정 코드 (ECC)를 지원하는 시스템 하드웨어
가 있다 .
③워크스테이션은 다음 기준 중 두 가지 이상을 충족해야 한다 .
 (ㄱ)하나 이상의 독립형 그래픽스 (discrete GPU)또는 개별 연산 가속기
(discrete compute accelerators) 를 지원한다 .
 (ㄴ)독립형 그래픽스 (discrete GPU)를 제외하고 ,초당 8기가비트 (Gb/s)
이상의 대역폭을 갖는 액세서리 확장 슬롯이나 포트에 연결되는 네 
개 이상의 PCI-express 슬롯을 지원한다 .-349- (ㄷ)물리적으로 분리된 두 개 이상의 프로세서 패키지 또는 소켓에 대한 
다중 프로세서 지원을 제공 (이 요구 사항은 단일 멀티 코어 프로세
서에 대한 지원으로 충족될 수 없다 .)
 (ㄹ)두 개 이상의 ISV인증이 요구되며 인증 시험이 진행되는 경우 ,3개
월 이내에 완료될 수 있도록 해야한다 .
3.1.9 POS(Point ofSale)전용기기
판매 관리를 위하여 점포 등에 설치된 시스템용 단말기 또는 매장 전용 단
말기이다 .기기의 내부 구성부품으로는 프로세서 ,메인보드 및 메모리 등이 
있지만 데스크탑 컴퓨터 ,모니터 일체형 데스크탑 컴퓨터 ,노트북 컴퓨터로 
사용할 수 없다 .
3.2컴퓨터 구성 요소
3.2.1그래픽 처리 장치 (Graphics Processing Unit(GPU))
CPU와는 구별되는 통합회로로서 ,디스플레이에 대한 2D또는 3D콘텐츠
의 렌더링을 가속화하기 위해 설계된다 .GPU는 CPU로부터 디스플레이 기
능을 가져와 처리하기 위해 컴퓨터의 시스템 보드 상이나 기타 장치에서 
CPU와 결합될 수 있다 .
3.2.2독립형 그래픽스 (Discrete Graphics (dGfx))
로컬 메모리 컨트롤러 인터페이스 및 로컬 그래픽 전용 메모리가 있는 하
나 이상의 그래픽 처리 장치 (GPU)로 보통 ‘그래픽 카드 ’라고도 불린다 .독
립형 그래픽스 허용치 표의 ‘추가 장치 ’항목은 독립형 그래픽스장치가 2개 
있을 때,두 번째 장치를 의미한다 .
3.2.3내장형 그래픽스 (Integrated Graphics (iGfx))
독립형 그래픽스를 포함하지 않는 그래픽 솔루션장치를 의미한다 .
3.2.4내부전원공급장치 (Internal Power Supply (IPS))-350-컴퓨터 내부의 구성 장치로서 컴퓨터에 전원을 공급할 목적으로 AC전압
을 DC전압으로 변환하도록 설계되었다 .내부전원공급장치는 컴퓨터 본체
에 포함되지만 메인보드와는 분리되어야 한다 .전원공급장치와 주전원 사이
에 중간 회로가 없는 단일 케이블을 통해 연결되어야 한다 .또한 모니터 일
체형 데스크탑 컴퓨터의 디스플레이에 대한 DC연결을 제외하고 ,전원 공
급 장치에서 컴퓨터 구성 요소로의 모든 전원 연결은 컴퓨터 케이스 내부
에 있어야 한다 .(즉,내부전원공급장치에서 다른 장치로 연결되는 외부 케
이블이 없어야함 )컴퓨터에서 사용할 수 있도록 외부전원공급장치의 단일 
DC전압을 여러 전압으로 변환하는 데 사용되는 내부 DC-DC변환기는 내
부 전원 공급 장치로 간주되지 않는다 .
3.2.5프레임 버퍼 대역폭 (Frame buffer bandwitdth(FB_BW))
독립형 그래픽스의 모든 GPU에서 초당 처리되는 데이터의 양을 의미하며 ,
다음 공식을 사용하여 계산된다 .
 FB_BW =(Data Rate×DataWidth) /(8×1000)
①프레임 버퍼 대역폭은 GigaBytes/ second (GB/s)로 표시
②Data Rate는 MHz로 표시되는 동작 주파수를 의미
③Data Width는 bit로 표시되는 메모리 프레임 버퍼 (FB)폭(With)을 의미
④‘8’은 bit를 byte로 변환하기 위한 것
⑤‘1000’은 Megabytes 를 Gigabytes 로 변환하기 위한 것
3.2.6독립형 TV튜너
메인보드에 장착되었거나 메인보드에 장착할 수 있는 독립된 보드로 된 
TV튜너 장치이다 .
3.2.7독립형 오디오 카드
CPU에 내장되어 있지 않고 메인보드에 장착되었거나 메인보드에 장착할 -351-수 있는 독립된 보드로 된 오디오 장치이다 .
3.3ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 시스템
HP,인텔 ,마이크로소프트 ,피닉스 ,마이크로소프트 ,도시바가 1996년에 개발
한 전력제어를 위한 응용 프로그램 인터페이스 표준이다 .
(비고 )본 규정에서는 G0/S0, S3,S53가지 상태를 인용하고 있다 .
3.4동작 모드
3.4.1활성 상태 (Active State)
사용자 입력 또는 네트워크를 통한 동시 명령에 대한 응답으로 컴퓨터가 
유용한 작업을 수행하는 전원 상태이다 .활성 상태에는 저전력 모드로 들어
가기 전 사용자 입력을 기다리는 유휴 상태 시간을 포함하며 저장장치 ,메
모리 또는 캐시에서 데이터를 찾는 활성 처리가 이뤄지는 상태이다 .
3.4.2롱 아이들 모드
운영체제 및 기타 소프트웨어의 로딩이 완료되고 15분이 지난 상태이며 ,사
용자 프로필이 생성되고 ,슬립모드가 아닌 초기설정에 의해서 컴퓨터가 개
시하는 기본 응용 프로그램으로 동작이 한정된 모드이다 .디스플레이는 저
전력 상태로 전환되었지만 ,여전히 작업모드인 상태이다 .ACPI표준을 적용 
할 수 있는 시스템의 경우 아이들 모드는 ACPI시스템 G0/S0레벨과 같다 .
본 규정에서 활용되는 Pidle는 롱 아이들 모드에서 측정한 평균 전력을 
나타낸다 .
※숏 아이들 모드 :컴퓨터는 아이들 상태이며 ,디스플레이는 켜져 있어야 
한다 .(예를 들어 운영체제 및 기타 소프트웨어의 로딩이 완료되고 5분이 지
난 상태 )롱아이들 상태와는 구분되며 ,슬립모드에 진입해서는 안된다 .
3.4.3슬립 모드
일정 시간 동안 사용하지 않거나 수동으로 선택하면 컴퓨터가 자동으로 시
작되는 저전력 모드이다 .슬립 기능이 있는 컴퓨터는 네트워크 연결 또는 
응답지령으로 신속하게 활성상태로 전환이 가능하다 .ACPI표준을 적용 할 
수 있는 시스템의 경우 슬립 모드는 ACPI시스템 S3레벨과 같다 .Psleep-352-는 슬립 모드에서 측정한 평균 전력을 나타낸다 .
3.4.4오프 모드
시스템 종료 버튼을 이용해 전원을 오프 시킨 상태이며 ,기기가 주 전원에 
연결되고 제조업체의 지침에 따라 무기한 지속될 수 있는 저전력 모드이다 .
ACPI표준을 적용 할 수 있는 시스템의 경우 오프 모드는 ACPI시스템 
S5레벨과 같다 .Poff는 오프 모드에서 측정한 평균 전력을 나타낸다 .
3.4.5대체 저전력 모드 (Alternative Low Power Mode)
일정시간 동안 사용하지 않을때 디스플레이가 꺼지며 ,컴퓨터의 기능이 제
한된 상태로 전환되는 저전력 모드로 수동으로 선택 하거나 일정 비활성 
시간 후에 자동으로 전환된다 .대체 저전력 모드가 있는 컴퓨터는 네트워크 
연결이나 사용자 인터페이스 장치에 대한 신속하게 응답성을 유지해야한다 .
PALPM는 대체 저전력 모드에서 측정한 평균 전력을 나타낸다 .
3.4.6 TEC(Typical Energy Consumption)
정의된 전력 모드 및 상태에서 지정된 기간 동안 제품이 소비하는 전력량 .
여기서 연간 소비 전력량과 같다 .
3.4.7 WOL(Wake onLan)
이더넷을 통한 네트워크 깨우기 이벤트에 의해 지시 될 때 컴퓨터가 슬립 
모드 또는 오프 모드에서 활성 상태로 전환 될 수 있도록 하는 기능이다 .
3.4.8응답지령 (Wake event)
컴퓨터가 슬립 모드 또는 오프 모드에서 활성 상태로 전환 되도록 하는 사
용자 /예약 /외부 이벤트이다 .응답지령의 예로는 마우스 이동 ,키보드 입력 ,
컨트롤러 입력 ,실시간 시계 이벤트 또는 본체의 버튼 누름 ,외부 이벤트의 
경우 원격 제어를 통해 전달되는 신호 ,네트워크 ,모뎀 등이 있다 .-353-4.시험
4.1시험조건
(a)주위온도는 23°C±5°C이어야 한다 .
(b)상대습도는 45%R.H±35%R.H이어야 한다 .
(c)교류 입력 전압을 공급받는 제품의 경우 ,(220 Vac±1.0%), (60Hz±
1.0%)의 전압조건에서 시험을 실시한다 .
(d)출하하는 기기 구성에서 아이들모드 소비전력 ,슬립모드 소비전력 ,슬립
모드 이행시간 및 오프모드 소비전력을 측정해야 한다 .
(e)출하 시 WOL기능이 활성화 되었으면 WOL이 유효한 상태에서 ,WOL
기능이 비활성화 되었으면 WOL이 무효한 상태에서 아이들모드 소비전
력,슬립모드 소비전력 ,슬립모드 이행시간 및 오프모드 소비전력을 측
정한다 .
(f)ACPI시스템 또는 이와 유사한 시스템의 지원이 가능한 운영 체제가 
없이 시장에 출시된 컴퓨터의 경우 ,ACPI또는 유사한 지원 운영 체제
를 설치하고 시험을 진행한다 .
(g)슬립모드를 지원하지 않고 대체 저전력 모드를 지원하는 경우 대체 저
전력 모드 소비전력 및 이행시간을 측정한다 .(측정방법은 슬립모드와 
동일하다 .)
4.2시험방법
4.2.1아이들모드 소비전력 ,슬립모드 이행시간 및 슬립모드 소비전력 시험
방법
(a)측정장비 및 기기를 전압이 걸린 전원에 접속한 후 스위치를 끄고 적
어도 1시간 이상 실내조건에서 안정시킨다 .
(b)컴퓨터와 모니터가 분리되는 제품은 별도로 전력이 공급되도록 하여야 -354-하며 컴퓨터에 모니터를 연결하여 측정한다 .
(c)컴퓨터의 스위치를 켜고 부팅을 한 후 초기화면 상태로 한다 .
(d)초기화면 상태에서 인위적 작동을 하지 않은 시점부터 규정된 시간 이
내에 자동으로 슬립모드로 작동하는지 시간을 측정한다 .즉,슬립모드 
이행시간을 측정 ,기록한다 .
(e)네트워크상에서 자동으로 업데이트되는 활동은 제한되어야 하며 ,디스
플레이를 내장한 컴퓨터의 경우 디스플레이는 꺼지도록 설정 한 후 아
이들 모드에 진입 하는 시점부터 5분간 소비전력량을 측정하고 평균값
을 기록한다 .
(f)(e)와 같이 네트워크상에서 자동으로 업데이트되는 활동은 제한하고 ,
디스플레이를 내장한 컴퓨터의 경우 디스플레이는 꺼지도록 설정한 후 
슬립모드에 진입 하는 시점부터 5분간 소비전력량을 측정하고 평균값
을 기록한다 .
 (비고 )슬립모드가 없고 ,대체 저전력 모드가 있는 경우 ,슬립모드를 대
신해 대체 저전력 모드 에 진입 하는 시점부터 5분간 소비전력량을 측
정하고 평균값을 기록한다 .
(g)상기와 같이 아이들모드 소비전력 (e),슬립모드 소비전력 (f)을 재측정한다 .
(h)1차,2차 소비전력 측정값을 평균하여 아이들모드 소비전력 및 슬립모
드 소비전력을 구한다 .
4.2.2오프모드 소비전력 측정방법
KSCIEC 62301의 5.3절에 따라 오프모드 소비전력을 측정한다 .-355-5.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구분총
시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용 환산기준불합
격 
허용
개수
컴퓨
터2슬립모드 이행시간 -
0슬립모드 소비전력 -
오프모드 소비전력 -
아이들모드 
소비전력-
TEC소비전력량
(연간소비전력량 )6.1에 따름
연간에너지비용 연간소비전력량 (kWh)×160
연간 CO 2배출량 연간소비전력량 (W h)×0.425
(비고 )단,슬립모드를 제공하지 않고 대체 저전력 모드가 있는 경우 슬립
모드 이행시간 및 소비전력 측정 대신에 대체 저전력 모드 이행시간 
및 소비전력을 측정한다 .-356-6.최저소비효율기준
6.1TEC산출식
6.1.1데스크탑 컴퓨터 ,모니터 일체형 데스크탑 컴퓨터
TEC(E TEC)=(8760/1000)×(0.55×Poff+0.05×Psleep+0.4×Pidle)
(비고 )슬립모드가 없고 대체 저전력 모드가 있는 경우 ,슬립모드 소비전
력(Psleep)을 대신해 대체 저전력 모드 소비전력 (PALPM) 을 공식에 적용할 
수 있다 .
TEC(E TEC)=(8760/1000)×(0.55×Poff+0.05×PALPM+0.4×Pidle)
(비고 )또한 ,일정시간 사용하지 않아 화면이 꺼질때 ,아이들모드 진입 없이 
대체 저전력 모드로 전환된다면 아이들모드 소비전력 (Pidle)을 대신해 대체 
저전력 모드 소비전력 (PALPM)을 공식에 적용할 수 있다 .
TEC(E TEC)=(8760/1000)×(0.55×Poff+0.45×PALPM)
6.1.2노트북
TEC(E TEC)=(8760/1000)×(0.6×Poff+0.1×Psleep+0.3×Pidle)
(비고 )슬립모드가 없고 대체 저전력 모드가 있는 경우 ,슬립모드 소비전
력(Psleep)을 대신해 대체 저전력 모드 소비전력 (PALPM) 을 공식에 적용할 
수 있다 .
 TEC(E TEC)=(8760/1000)×(0.6×Poff+0.1×PALPM+0.3×Pidle)
(비고 )또한 ,일정시간 사용하지 않아 화면이 꺼질때 ,아이들모드 진입 없
이 대체 저전력 모드로 전환된다면 아이들모드 소비전력 (Pidle)을 대신해 
대체 저전력 모드 소비전력 (PALPM)이 공식에 적용될 수 있다 .
 TEC(E TEC)=(8760/1000)×(0.6×Poff+0.4×PALPM)-357-6.2최대 TEC기준
(a)최저소비효율 기준은 기본 TEC기준 (6.2.1)과 추가장치에 따른 TEC추
가허용기준 (6.2.2)의 합으로 기준을 정한다 .
(b)6.1에서 구한 TEC(E TEC)는 최저소비효율기준을 초과해서는 안된다 .
6.2.1기본 TEC기준 및 슬립모드 소비전력 ,오프모드소비전력 기준
구  분데스크탑 컴퓨터 ,모니터 
일체형 데스크탑 컴퓨터노트북 컴퓨터
기본
TEC
기준-유형 A:≤60.0kWh/ 년 -유형 A:≤17.0kWh/ 년
-유형 B:≤78.0kWh/ 년 -유형 B:≤23.0kWh/ 년
-유형 C:≤86.0kWh/ 년 -유형 C:≤30.0kWh/ 년-유형 D:≤96.0kWh/ 년
슬립모드 
이행시간≤30분 ≤30분
슬립모드 
소비전력≤5.0W ≤3.0W
(비고 )1.슬립모드를 지원하지 않고 ,대체 저전력 모드가 
있는 경우에는 슬립모드를 대신하여 대체 저전력 
모드를 해당 기준에 적용함
 2.WOL기능이 있을 경우 상기 값에서 +0.7W추
가함
 3.시스템메모리가 32GB를 넘을 경우 32GB를 초과
하는 1GB당 +0.03W 추가함
오프모드 
소비전력≤1.0W ≤1.0W
(비고 )WOL기능이 있을 경우 상기 값에서 +0.7W추가 함
<컴퓨터 유형의 구분 >
구분데스크탑 컴퓨터 ,모니터 
일체형 데스크탑 컴퓨터노트북 컴퓨터
유형 A유형 B,유형 C및 유형 
D에 속하지 않는 것유형 B및 유형 C에 속하지 
않는 것
유형 B이하의 구성요소를 전부 
가지고 있는 것
·2개의 물리적 코어
·2GB이상의 시스템 
메모리독립형 그래픽스-358-
6.2.2추가장치에 따른 TEC추가 허용기준유형 C이하의 구성요소를 전부 
가지고 있는 것
·2개 이상의 물리적 코어
·2GB이상의 시스템 
메모리 또는 독립형 
그래픽스이하의 구성요소를 전부 
가지고 있는 것
·2개 이상의 물리적 코어
·2GB이상의 시스템 
메모리
·그래픽스 장치 구분 3군 
이상 (3군부터 7군까지 )의 
독립형 그래픽스  
유형 D이하의 구성요소를 전부 
가지고 있는 것
·4개 이상의 물리적 코어
·4GB이상의 시스템 
메모리 또는 독립형 
그래픽스해당 없음
추가
장치데스크탑 컴퓨터 ,모니터 
일체형 데스크탑 컴퓨터노트북 컴퓨터
메모리기본메모리 용량을 초과하는 
1GB당 0.4[kWh/ 년]
(기본메모리 용량 )
-유형 A,B,C:2GB
-유형 D:4GB4GB초과 시
1GB당 0.16[kWh/ 년]
독립형
그래픽스58.6×tanh(0.0038×FB_BW-0.13
7)+26.8 [kWh/년]
*FB_BW :프레임 버퍼 
대역폭 (GB/sec)
※기본 1개의 독립형 
그래픽스 외 추가되는 경우 
추가개수 당 11kWh/년을 
가산한다 .29.3×tanh(0.0038×FB_BW-0.13
7)+13.4 [kWh/년]
*FB_BW :프레임 버퍼 
대역폭 (GB/sec)
※기본 1개의 독립형 
그래픽스 외 추가되는 경우 
추가개수 당 5.5kWh/ 년을 
가산한다 .
추가적인
내부
저장장치
(스토리지 )20[kWh/ 년] 1.2[kWh/ 년]
독립형
TV튜너5.6[kWh/ 년] 0.84[kWh/ 년]-359-6.3컴퓨터의 모델 관리
시리즈 단위로 모델 신고가 가능하나 TEC기준 적용 유형 (A∼D)이 다를 경
우 유형별로 소비전력량이 가장 많은 모델을 기준으로 신고하여야 한다 .
(예:시리즈 모델인 M6300이 A,B,C,D4개 유형에 모두 포함될 경우 
M6300을 TEC기준 적용 유형에 따라 M6300(A 유형 ),M6300(B 유형 ),
M6300(C 유형 ),M6300(D 유형 )의 4가지 유형별로 모델을 구분하여 신고함 )독립형
오디오
카드5.6[kWh/ 년] 해당 없음-360-50.복합기
1.적용범위
복사기 ,프린터 ,팩시밀리 ,스캐너 등의 기능을 구비한 다기능 화상출력기기
로 제품형식이 표준형식으로 감열 ,염료승화 ,전자사진 ,열전사 ,고체잉크 ,잉
크젯 방식의 기술을 이용한 것.(단,대량 문서 및 전문적인 문서 출력을 위
한 프로페셔널 제품은 제외 )
2.인용규격
다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구
성한다 .이러한 인용규격은 명시하지 않는 한 그 최신판을 적용한다 .
ENERGY STAR Program Requirements Product Specification forImaging
Equipment Version 2.0(Rev Oct-2014)
KSCIEC 62301 :가정용 전기기기의 대기 전력 측정 방법
3.용어의 정의
이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다 .
3.1제품 유형
3.1.1프린터 (Printer)
컴퓨터 또는 기타 입력 장치 (예 :디지털 카메라 )로부터 정보를 수신하여 
종이 형태로 인쇄하는 출력 장치이다 .
3.1.2스캐너 (Scanner)
그림 ,사진 등 종이 원본을 디지털 파일로 변환하여 저장하는 입력 장치이다 .
3.1.3복사기 (Copier)
종이 원본에서 종이 복제물을 만드는 제품이다 .-361-3.1.4팩시밀리 (Facsimile(Fax) Machine)
그림 ,문자 ,도표 등의 이미지를 전기적인 신호로 변환하여 전송하고 ,이를 
다시 종이 출력 형태로 변환하는 전자 전송 및 수신이 가능한 제품이다 .
3.1.5복합기 (Multifunction Device (MFD))
인쇄 ,스캔 ,복사 ,팩시밀리 등의 다양한 사무처리 기능을 하나의 기기로 통
합하여 운용할 수 있는 장치이다 .
3.1.6프로페셔널 제품
대량 문서 및 전문적인 문서 출력을 위한 복합기로서 아래 6가지 조건을 
모두 충족해야 한다 .
①인쇄용지 141g/m2이상 출력 가능 제품
②A3용지 인쇄 가능 제품
③제품이 흑백인 경우 흑백 제품 속도는 86ipm이상인 제품
④제품이 칼라인 경우 컬러 제품 속도는 50ipm이상인 제품
⑤각 색상에 대해 인치당 600×600도트 이상의 인쇄 해상도를 가진 제품
⑥180kg을 초과하는 제품
그리고 컬러 제품의 경우 아래 추가 기능 중 5개,흑백 제품의 경우 4개 조
건을 충족해야 한다 .
①8,000매 이상의 용지 수용
②Digital Front Ends(DFE) 기기가 장착된 제품
 *Digital Front Ends(DFE) :장비에 더 많은 기능을 제공하기 위해 다른 
컴퓨터와 응용 프로그램을 호스팅하고 장비에 대한 인터페이스 역할을 하
는 기능적으로 통합된 서버
③홀펀치 기능
④바인딩 또는 링 바인딩 기능 (테이프 또는 와이어 바인딩과 유사하지만 
스테이플 새들 스티칭은 아님 )
⑤1,024MB 이상의 DRAM(Dynamic random access memory)
⑥타사 색상 인증 지원 (예:칼라 지원제품인 경우 IDEAlliance Digital
Press Certification, FOGRA Validation Printing System Certification
또는 Japan Color Digital Printing Certification)
⑦코팅지 호환-362-※단,제품의 기본 구성외에 옵션 기기가 해당 기능을 수행하는 경우에
도 해당하는 것으로 간주한다 .
3.2인쇄 기술
3.2.1감열 (DT :Direct Thermal)
화상이 가열된 프린터 헤드를 통과할 때에 도트를 가열함으로써 화상을 코팅 
가공된 매체에 전사하는 기술이며 리본은 사용하지 않는다 .
3.2.2염료 승화 (DS :Dye Sublimation)
발열체에서 발생하는 에너지 양에 따라 인쇄 매체에 염료를 부착 (승화 )시켜 
화상을 생성하는 기술이다 .
3.2.3전자 사진 (EP :Electrophotography)
광원을 이용해서 대상의 하드카피 화상의 형태에 감광체를 발광시켜 대상 
지점의 토너 유무를 판단하기 위해서 감광체상의 잠상을 이용해 토너입자
로 현상하고 ,최종적인 하드카피 매체에 토너를 전사해서 대상의 하드카피 
화상의 내구성이 높아지도록 정착시키는 것을 특징으로 하는 기술이다 .전
자사진방식의 종류에는 레이저 ,LED, LCD가 있다 .칼라 전자 사진 방식은 
병렬 칼라방식 ,직렬 칼라방식 등이 있다 .
3.2.4잉크젯 (IJ:Ink Jet)
착색제의 미세 액체를 점배열 방식으로 인쇄 매체에 직접 부착시켜 화상을 
생성하는 기술이다 .칼라 잉크젯은 생성 화상 1개에 복수의 착색제를 동시
에 사용한다는 점에서 흑백 잉크젯과 구별된다 .단,페이지 폭 넓이의 노즐 
배열방식이 적용되거나 추가적인 열처리 기능 구현으로 인쇄매체 상의 잉
크 건조가 가능한 고성능 잉크젯 제품은 해당되지 않는다 .-363-3.2.5열전사 (TT :Thermal Transfer)
용해 및 유동상태에 있는 고형 착색제 (통상적으로 칼라 왁스 )의 미세 액체
를 점배열 방식으로 인쇄 매체에 직접 부착시켜 대상의 하드카피 화상을 
생성하는 기술이다 .착색제가 실온에서 고체이며 열로 유체가 된다는 점에
서 잉크젯 방식과 구별된다 .
3.2.6고체 잉크 (SI:Solid Ink)
실온에서는 고체이며 분출 온도가 따뜻해지면 액화하는 잉크를 사용하는 
기술이다 .매체에의 직접 전사는 가능하지만 대부분의 경우 중간 드럼 또는 
벨트에 전사해서 매체에 인쇄를 한다 .
3.3동작 모드
3.3.1온 모드 (On Mode)
3.3.1.1활성 상태 (Active State)
제품이 전원에 접속되어 주 기능 및 이외 기능의 실행을 포함해 출력 가
동하고 있는 소비전력 상태이다 .
3.3.1.2준비 상태 (Ready State)
제품이 출력을 내지 않는 전원상태에 있으며 ,슬립모드에도 아직 들어가 
있지 않고 최소의 이행시간으로 온모드에 들어갈 수 있는 상태이다 .
3.3.2오프 모드 (Off Mode)
전원 스위치를 이용하여 전원을 오프 시킨 상태 또는 자동 오프 상태이다 .
3.3.3슬립 모드 (Sleep Mode)
복합기가 전원에 접속되어 지속적 동작이 없을 경우 자동으로 전환되는 최
종의 저전력 상태이다 .-364-3.4미디어 형식
3.4.1표준 형식
210 mm ~406 mm너비용으로 설계된 제품 (예 :Letter, Legal, Ledger,
A3, A4, B4용으로 설계된 제품).단,대형매체 (A2와 같거나 큰 매체)에 인쇄가 
가능하거나 소형매체 (A6와 같거나 작은매체 )전용으로 설계된 제품은 제외
3.5인쇄속도 (ipm)
인쇄속도는 분당 이미지 수(ipm)로 표시되고 다음 기준에 따라 제조업체에
서 주장하는 최고 속도이며 ,정수로 반올림한다 .
1)통상 ,표준 사이즈의 제품의 경우 ,A4의 용지 1장을 1분 동안 한 면을 
인쇄 /복사 /스캔 한 값은 1(ipm)에 해당한다 .
2)양면 인쇄 모드로 동작할 경우 ,A4의 용지 1장을 1분 동안 양면을 인쇄
/복사 /스캔 한 값은 2(ipm)에 해당한다 .
인쇄속도는 흑백 인쇄 최고 속도이며 ,프린트 기능이 없는 경우 흑백 복사 
최고 속도로 하며 ,프린트 및 복사 기능이 없는 경우 스캔 속도를 인쇄속도
로 간주한다 .
※제조업체는 일관성을 위해 ISO/IEC 24734테스트 이미지를 사용하여 
인쇄속도를 측정한다 .
3.6TEC (Typical Electricity Consumption)
목적에 따라 지정된 기간 동안 정상 작동하는 동안 일반 전력 소비량 (킬
로와트시로 측정 )을 측정하여 제품 에너지 성능을 비교하는 방법이다 .복합
기는 주간 동안 소비되는 전력량을 기준으로 측정하고 있다 .-365-4.시험
4.1시험조건
(a)주위온도는 23°C±5°C이어야 한다 .
(b)상대습도는 45% R.H±35% R.H이어야 한다 .
(c)제품에 공급되는 입력전력은 다음과 같아야 한다 .
구분 전압 주파수
정격전력 1500W
이하제품220V±1.0% 60Hz±1.0%
정격전력 1500W
초과제품220V±4.0% 60Hz±1.0% 
(d)벽과의 거리는 60cm이상이어야 한다 .
(e)측정은 흑백 단면인쇄로 실시하고 출하 시 자동오프기능이 있는 기기는 
시험 전에 자동오프기능을 해제하며 ,네트워크 접속이 가능한 기기는 
네트워크에 접속한다 .
※시험 중 네트워크 또는 데이터 접속은 아래 우선순위에 따라 하나만 
연결하여 시험한다 .
<네트워크 연결 우선순위 >
네트워크 연결 우선순위 구 분
1 Ethernet- 1Gb/s
2 Ethernet- 100/10Mb/s
3 USB 3.X
4 USB 2.X
5 USB 1.X
6 RS232
7 IEEE 1284
8 Wi-Fi
9 기타
(f)제습기능은 사용자가 제어 가능할 경우 비활성화하며 ,서비스 및 유지보
수 모드는 발생하지 않도록 한다 .-366-(g)출하 시 전화선에 연결되는 팩시밀리 기능이 있을 시 네트워크 접속이 
가능한 경우 지정된 네트워크 연결 외에도 전화선에 연결 한다 .
※정상 전화회선을 사용할 수 없는 경우 회선 시뮬레이터를 대체할 수 있다.
(h)시험용 화상은 ISO/IEC 규격 10561:1999 시험패턴 A를 사용한다 .
(i)시험용 용지는 A480g/m2을 사용한다 .
(j)인쇄기술별 적용구분
인쇄기술 평가항목
감열 ,염료 승화 ,
전자 사진 ,열전사 ,
고체잉크주간소비전력량슬립
모드
이행
시간 잉크젯슬립모드 
소비전력오프모드
소비전력
(k)복합기의 기본 기능 (인쇄 ,스캔 ,복사 ,팩시밀리 )을 옵션으로 제공하는 
경우 기본 기능을 수행하는 기기는 모두 장착하여 시험하는 것을 원칙
으로 하나 ,A3용지 이상의 인쇄가 가능한 복합기의 경우 팩시밀리 기
능을 제외한 기기 구성 상태로 시험 할 수 있다 .
4.2시험방법
4.2.1주간 소비전력량 산출방법
(a)주간 소비전력량 산출식
 -프린터 기능이 있는 복합기
주간 소비전력량 (TEC)[kWh] =(1일 소비전력량 [kWh]×5)+(슬립모
드소비전력 [kWh]×48)
 -프린터 기능이 없는 복합기
주간 소비전력량 (TEC)[kWh] =(1일 소비전력량 [kWh]×5)+(자동오
프모드소비전력 [kWh]×48)-367-(b)1일 소비전력량
 -프린터 기능이 있는 복합기
 1일 작업소비전력량 [kWh] +(최종 소비전력량 [kWh]×2)+1일 슬립
모드소비전력량 [kWh]
 -프린터 기능이 없는 복합기
 1일 작업소비전력량 [kWh] +(최종 소비전력량 [kWh]×2)+1일 자동
오프모드소비전력량 [kWh]
(c)1일 작업소비전력량
 (작업 1[kWh]×2)+{(1일 작업 수 –2)×평균 작업소비전력량 [kWh]}
(d)평균 작업소비전력량
 (작업 2[kWh] +작업 3[kWh] +작업 4[kWh]) /3
(e)1일 슬립모드소비전력량
 -프린터 기능이 있는 복합기 :
 [24시간 -{(1일 작업 수 /4)+(최종시간 ×2)}]×슬립모드소비전력 [kWh]
(f)1일 자동오프모드소비전력량
 -프린터 기능이 없는 복합기
 [24시간 -{(1일 작업 수 /4)+(최종시간 ×2)}]×자동오프모드소비전력 [kW h]
(g)1일 작업 수 계산방법
인쇄속도 (ipm) 1일 작업수
ipm≤8 8
8<ipm <32ipm과 동일
(ex:14[ipm] =14)
ipm≥32 32
(h)일 화상수의 공칭 값을 계산한다 (1일 화상 수 =0.50×s2)-368-예를 들어 ,s=14[ipm] 제품은 0.50×s2로 1일 98화상을 사용하여야 
한다 .
(i)1일 화상수를 1일 작업수로 나누어 작업 당 화상수를 계산하여 소수점 
이하를 버리고 정수 단위로 한다 .예를 들어 15.8이라는 수치는 작업 
당 16화상으로 반올림하는 것이 아니라 15화상이 매 작업당 만들어
져야 한다는 것을 의미한다 .-369-(j)계산된 작업표
인쇄
속도1일
작업
수1일
화 상 수
(임시값 )작업당 
화상수 
(임시값)작업당 
화상수1일
화상
수인쇄
속도1일
작업
수1일
화상수 
(임시값)작업당 
화상수 
(임시값)작업당 
화상수1일
화상
수
1 8 1 0.06 1 8 51 32 1301 40.64 40 1280
2 8 2 0.25 1 8 52 32 1352 42.25 42 1344
3 8 5 0.56 1 8 53 32 1405 43.89 43 1376
4 8 8 1.00 1 8 54 32 1458 45.56 45 1440
5 8 13 1.56 1 8 55 32 1513 47.27 47 1504
6 8 18 2.25 2 16 56 32 1568 49.00 49 1568
7 8 25 3.06 3 24 57 32 1625 50.77 50 1600
8 8 32 4.00 4 32 58 32 1682 52.56 52 1664
9 9 41 4.50 4 36 59 32 1741 54.39 54 1728
10 10 50 5.00 5 50 60 32 1800 56.25 56 1792
11 11 61 5.50 5 55 61 32 1861 58.14 58 1856
12 12 72 6.00 6 72 62 32 1922 60.06 60 1920
13 13 85 6.50 6 78 63 32 1985 62.02 62 1984
14 14 98 7.00 7 98 64 32 2048 64.00 64 2048
15 15 113 7.50 7 105 65 32 2113 66.02 66 2112
16 16 128 8.00 8 128 66 32 2178 68.06 68 2176
17 17 145 8.50 8 136 67 32 2245 70.14 70 2240
18 18 162 9.00 9 162 68 32 2312 72.25 72 2304
19 19 181 9.50 9 171 69 32 2381 74.39 74 2368
20 20 200 10.00 10 200 70 32 2450 76.56 76 2432
21 21 221 10.50 10 210 71 32 2521 78.77 78 2496
22 22 242 11.00 11 242 72 32 2592 81.00 81 2592
23 23 265 11.50 11 253 73 32 2665 83.27 83 2656
24 24 288 12.00 12 288 74 32 2738 85.56 85 2720
25 25 313 12.50 12 300 75 32 2813 87.89 87 2784
26 26 338 13.00 13 338 76 32 2888 90.25 90 2880
27 27 365 13.50 13 351 77 32 2965 92.64 92 2944
28 28 392 14.00 14 392 78 32 3042 95.06 95 3040
29 29 421 14.50 14 406 79 32 3121 97.52 97 3104
30 30 450 15.00 15 450 80 32 3200 100.00 100 3200
31 31 481 15.50 15 465 81 32 3281 102.52 102 3264
32 32 512 16.00 16 512 82 32 3362 105.06 105 3360
33 32 545 17.02 17 544 83 32 3445 107.64 107 3424
34 32 578 18.06 18 576 84 32 3528 110.25 110 3520
35 32 613 19.14 19 608 85 32 3613 112.89 112 3584
36 32 648 20.25 20 640 86 32 3698 115.56 115 3680
37 32 685 21.39 21 672 87 32 3785 118.27 118 3776
38 32 722 22.56 22 704 88 32 3872 121.00 121 3872
39 32 761 23.77 23 736 89 32 3961 123.77 123 3936
40 32 800 25.00 25 800 90 32 4050 126.56 126 4032
41 32 841 26.27 26 832 91 32 4141 129.39 129 4128
42 32 882 27.56 27 864 92 32 4232 132.25 132 4224
43 32 925 28.89 28 896 93 32 4325 135.14 135 4320
44 32 968 30.25 30 960 94 32 4418 138.06 138 4416
45 32 1013 31.64 31 992 95 32 4513 141.02 141 4512
46 32 1058 33.06 33 1056 96 32 4608 144.00 144 4608
47 32 1105 34.52 34 1088 97 32 4705 147.02 147 4704
48 32 1152 36.00 36 1152 98 32 4802 150.06 150 4800
49 32 1201 37.52 37 1184 99 32 4901 153.14 153 4896
50 32 1250 39.06 39 1248 100 32 5000 156.25 156 4992-370-4.2.2주간 소비전력량 측정방법 (프린터 기능이 있는 복합기 )
단계단계의
초기상
태측정순서기록
(단계의 
종료시 )측정되는 상태측정
시간
1오프모
드․기기를 계측기에 접속한다 .
․계측기의 눈금을 0에 맞추고 
5분이상 대기한다 .오프모드 
소비전력량
오프모드5분
이상Testing
Interval
Time
2오프모
드․기기 스위치를 넣는다 .
․기기가 준비모드에 들어간 
것을 나타날 때까지 기다린
다.- - 다양함
3준비모
드․출력화상이 적어도 1개 이상 
있는 작업을 인쇄하지만 작
업표에 따라 작업을 1개만 
실행한다 .
․기기가 최종 슬립모드에 들
어간 것을 계측기가 나타낼 
때까지 대기한다 .Active 0
time
(1장의 
용지가 
기기에서 
배출될 
때까지의 
시간 )- 다양함
슬립모드 
이행시간
4슬립모
드․계측기의 눈금을 0으로 맞춘
다.
․1시간 대기한다 .슬립모드 
소비전력량슬립모드 60분
5슬립모
드․계측기와 시간측정장치의 눈
금을 0으로 맞춘다 .
․작업표에 따라 작업을 1개 
인쇄한다 .
․시간측정장치가 15분 경과한 
것을 나타낼 때까지 대기한
다.작업 1
소비전력량
복귀모드 ,온모드 ,
준비모드 ,슬립모드15분Active 1
time
(1장의 
용지가 
기기에서 
배출될 
때까지의 
시간 )
6준비 
또는 
기타 
모드․단계 5를 되풀이한다 .작업 2
소비전력량
복귀모드 ,온모드 ,
준비모드 ,슬립모드15분Active 2
time
(1장의 
용지가 
기기에서 -371-(주)측정순서에 관한 주의사항
단계 1:측정오차를 줄이기 위해 오프모드의 측정시간을 연장해도 좋다 .
오프모드소비전력은 주간소비전력량 계산에는 사용되지 않는다 .
단계 2:기기에 준비모드 indicator 가 장착되어 있지 않은 경우 ,소비전력 
값이 준비모드 수준으로 안정될 때까지 기다린다 .
단계 3:1장째의 용지가 제품에서 배출될 때까지의 시간을 기록한 후 나머
지 작업을 중지해도 좋다 .
단계 5:작업이 시작할 때부터 계측해서 15분으로 한다 .기기는 계측기와 
시간측정장치의 눈금을 0으로 맞추는 5초 이내에 소비전력의 증가를 나타
내야 한다 .이를 확실하게 하기 위해서 눈금을 0으로 맞추기 전의 인쇄시
작을 검토한다 .
단계 6:슬립모드로부터 준비모도에의 이행 지연시간이 극히 미미한 기기
는 단계 6～8을 슬립모드에서 시작해도 좋다 .
단계 9:기기에 복수의 슬립모드가 장착되어 있을 경우에는 최후의 슬립모
드를 제외한 모든 슬립모드가 최종시간에 포함되지만 ,슬립모드가 1개밖에 
없을 경우에는 최종시간에 슬립모드는 포함되지 않는다 .배출될 
때까지의 
시간 )
7준비 
또는 
기타 
모드․단계 5를 되풀이한다
(동작시간의 측정 없음 ).작업 3
소비전력량복귀모드 ,온모드 ,
준비모드 ,슬립모드15분
8준비 
또는 
기타 
모드․단계 5를 되풀이한다
(동작시간의 측정 없음 ).작업 4
소비전력량복귀모드 ,온모드 ,
준비모드 ,슬립모드15분
9준비 
또는 
기타 
모드․계측기와 시간측정장치의 눈
금을 0으로 맞춘다 .
․기기가 최종 슬립모드에 들
어가는 것을 계측기 /또는 
기기가 나타낼 때까지 대기
한다 .최종 시간
(최종작업 
시작이후 
15분후부터 
최종 
슬립모드에 
들어갈 
때까지의 
시간 )준비모드 ,슬립모드
다양함
최종 
소비전력량--372-4.2.3주간 소비전력량 측정방법 (프린터 기능이 없는 복합기 )
단계단계의
초기상태측정순서기록
(단계의 종료시 )측정되는 
상태측정
시간
1오프모드․기기를 계측기에 접속한다 .
․계측기의 눈금을 0에 맞추
고 5분이상 대기한다 .오프모드 
소비전력량오프모드5분
이상 Testing Interval
Time
2오프모드․기기 스위치를 넣는다 .
․기기가 준비모드에 들어간 
것을 나타날 때까지 기다린
다.- -다양함
3준비모드․출력화상이 적어도 1개 이
상 있는 작업을 인쇄하지만 
작업표에 따라 작업을 1개
만 실행한다 .
․기기가 최종 슬립모드에 들
어간 것을 계측기가 나타낼 
때까지 대기한다 .Active 0time
(1장의 용지가 
기기에서 
배출될 
때까지의 시간 )-다양함
슬립모드 
이행시간
4슬립모드․계측기의 눈금을 0으로 맞
춘다 .
․1시간 대기한다 .
․1시간 경과 이전에 기기가 
오프모드 상태가 되는 경우에
는 슬립모드 시간과 소비전력
량을 기록한다 .
․이 경우에도 단계 5로 이동
하기 전에 1시간 대기한다 .슬립모드 
소비전력량
슬립모드 60분 Testing Interval
Time(슬립모드 
시간 )
5슬립모드․계측기와 시간측정장치의 
눈금을 0으로 맞춘다 .
․작업표에 따라 작업 (복사 )을 
1개 실행한다 .
․시간측정장치가 15분 경과
한 것을 나타낼 때까지 대
기한다 .작업 1
소비전력량복귀모드 ,
온모드 ,
준비모드 ,
슬립모드 ,
자동오프
모드15분Active 1time
(1장의 용지가 
기기에서 
배출될 
때까지의 시간 )
6준비 또는 
기타 모드․단계 5를 되풀이한다 .작업 2
소비전력량복귀모드 ,
온모드 ,
준비모드 ,
슬립모드 ,
자동오프
모드15분Active 2time
(1장의 용지가 
기기에서 
배출될 
때까지의 시간 )
7준비 또는 
기타 모드․단계 5를 되풀이한다
(동작시간의 측정 없음 ).작업 3
소비전력량복귀모드 ,
온모드 ,
준비모드 ,
슬립모드 ,
자동오프
모드15분-373-(주)측정순서에 관한 주의사항
단계 1:측정오차를 줄이기 위해 오프모드의 측정시간을 연장해도 좋다 .
오프모드소비전력은 주간소비전력량 계산에는 사용되지 않는다 .
단계 2:기기에 준비모드 indicator 가 장착되어 있지 않은 경우 ,소비전력 
값이 준비모드 수준으로 안정될 때까지 기다린다 .
단계 3:1장째의 용지가 제품에서 배출될 때까지의 시간을 기록한 후 나머
지 작업을 중지해도 좋다 .
단계 4:이 시간내에 기기의 스위치가 오프모드가 되는 경우에는 그 시점
의 슬립모드 소비전력량과 그 시간을 기록한다 .단계 5를 시작하기 전에 
최종 슬립모드에 들어간 이후 1시간이 경과될 때까지 대기한다 .슬립모드 
소비전력량은 주간소비전력량 계산에 사용되지 않는다 .또한 기기가 1시간 
이내에 자동오프모드에 들어갈 수 있는 것에 유의한다 .
단계 5:작업이 시작할 때부터 계측해서 15분으로 한다 .제품은 본 시험방
법에서 평가하기 위하여 작업표에서 요구하는 작업을 15분의 작업 간격 이
내에 종료해야 한다 .
단계 6:슬립모드로부터 준비모도에의 이행 지연시간이 극히 미미한 기기
는 단계 6～8을 슬립모드 또는 자동오프모드에서 시작해도 좋다 .
단계 9:단계 9의 시작 전에 기기가 이미 자동오프모드에 들어간 경우에는 
최종 소비전력량과 최종시간의 값이 0이다 .
단계 10:정확도를 높이기 위해 자동오프모드 시간을 연장해도 좋다 .8준비 또는 
기타 모드․단계 5를 되풀이한다
(동작시간의 측정 없음 ).작업 4
소비전력량복귀모드 ,
온모드 ,
준비모드 ,
슬립모드 ,
자동오프
모드15분
9준비 또는 
기타 모드․계측기와 시간측정장치의 
눈금을 0으로 맞춘다 .
․기기가 자동오프모드에 들
어가는 것을 계측기 /또는 
기기가 나타낼 때까지 대기
한다 .최종 
소비전력량
준비모드 ,
슬립모드다양함최종 시간
(작업 4시작이후 
15분후부터 
자동오프모드에 
들어갈 
때까지의 시간 )
10자동
오프모드․계측기의 눈금을 0에 맞춘다 .
․시험시간이 종료할 때까지 
기다린다 (5분이상 )자동오프모드 
소비전력량자동
오프모드5분
이상-374-4.2.4슬립모드 소비전력 측정방법
(a)측정장비 및 기기를 전압이 걸린 전원라인에 접속한 후 스위치를 끊고 
적어도 1시간이상 실내조건에서 안정시킨다 .
(b)기기의 스위치를 넣고 워밍업을 한다 .
(c)사용의 정상상태에서 프린터를 A4종으로 1부한 후 슬립모드가 규정된 
시간이내에 작동하는지 시간을 측정한다 .
(d)슬립모드 5분 경과 후 부터 1시간 소비전력량을 측정하여 슬립모드에
서의 평균소비전력을 구한다 .
4.2.5오프모드 소비전력 측정방법
전원버튼 또는 리모컨을 이용해 제품을 오프모드로 전환 시킨 후,KSC
IEC 62301에 따라 오프모드 소비전력을 측정한다 .
5.소비효율 측정항목 ,에너지비용 등
구분총
시료
개수측정항목측정기준 및 CO 2배출량 ,
연간에너지비용환산기준불합격
허용개수
복합기 2주간 소비전력량
(잉크젯 제외 )-
0슬립모드 소비전력 -
슬립모드 이행시간 -
오프모드 소비전력 -
연간소비전력량
(잉크젯 제외 )주 간 소 비 전 력 량 (k W h )×5 2×0 .2
연간 CO 2배출량
(잉크젯 제외 )연간소비전력량 (k W h )×0.425
연간에너지비용
(잉크젯 제외 )연간소비전력량 (kW h)×160-375-6.최저소비효율기준 및 소비효율등급 부여기준
6.1최저소비효율기준 
6.1.1최대소비전력기준
1)주간 최대소비전력량 (TEC)기준
제품
형식인쇄기술인쇄속도 *
[ipm]주간 최대소비전력량
[kWh/주]
표준
형식전자사진 (흑백 )
감열 (흑백 )
염료승화 (흑백 )
열전사 (흑백 )ipm≤5 0.336
5<ipm≤30(ipm x0.0588 )+0.042
30<ipm≤50(ipm x0.0924 )–0.966
50<ipm≤80(ipm x0.21 )–6.846
ipm >80 (ipm x0.504 )–30.366
전자사진 (칼라 )
염료승화 (칼라 )
열전사 (칼라 )
고체잉크 (칼라 )ipm≤10 1.02
10<ipm≤15(ipm x0.068 )+0.34
15<ipm≤30(ipm x0.0884 )+0.034
30<ipm≤70(ipm x0.136 )–1.394
70<ipm≤80(ipm x0.476 )–25.194
ipm >80 (ipm x0.51 )–27.914
※인쇄속도는 흑백 단면 인쇄시의 속도를 기준으로함
※A3용지 인쇄가 가능한 경우 주간 최대소비전력량 기준에 
0.3kWh/week 을 추가함 
<TEC계산식 >
주간 소비전력량 (TEC) =(1일 소비전력량 ×5)+(슬립모드 또는 자동오프모
드 소비전력 ×48)
*(4.2.1 TEC산출방법 참고 )
2)슬립 및 오프모드 최대 소비전력 기준
제품
형식인쇄기술슬립모드 소비전력 (W) 오프모드 
최대 소비전력
(W)일반 제품네트워크 
제품
표준
형식잉크젯
(흑백 ,칼라 )1.1 2.6 0.3
*(네트워크 제품 )네트워크 기능 (Bluetooth/Ethernet/USB/IEEE 488, 1284,
1398 Centronics/RS232/802.11/IrDA/ 기타 )이 있는 제품을 말한다 .-376-<슬립모드 소비전력 추가 허용치 >
추가
장치내용추가 
허용치
(W)
무선 
핸드셋무선 핸드셋과 통신 할 수 있는 이미징 
장비의 기능 .제품이 취급하도록 설계된 
무선 핸드셋 수에 관계없이 한 번만 적용0.8
메모리데이터 저장을 위해 이미징 장비에서 
사용할 수 있는 내부 용량에 적용0.5/GB
Power
Supply10W이상의 명판 출력 전력 (POUT)으로 
Inkjet기술을 사용하는 우편물 기계 및 
표준 형식 제품의 내부 및 외부 전원 공급 
장치 모두에 적용0.02 x
(POUT–
10.0)
터치 패널 
디스플레이단색 및 컬러 터치 패널 디스플레이 모두에 
적용0.2
내부 
디스크 
드라이브하드 디스크 및 솔리드 스테이트 
드라이브를 포함한 모든 고용량 스토리지 
제품에 적용0.15
팩스
모뎀- 0.2
3)슬립모드 이행시간 기준
제품
형식인쇄기술인쇄속도 (s)
[ipm]슬립모드 이행시간
표준
형식감열 ,염료승화 ,
전자사진 ,열전사 ,
고체잉크 ,잉크젯0≤ipm≤10 15분 이내
10<ipm≤20 30분 이내
ipm＞20 60분 이내
※제품 출하시 초기 설정값을 기준으로 함.
4)복합기의 모델 관리 :인쇄 속도가 같은 경우 시리즈 단위로 모델 신고
가 가능하나 ,시리즈 모델중 소비전력량이 가장 많은 모델을 기준으로 
신고 하여야 한다 .-377-6.2소비효율등급부여기준
6.2.1소비효율등급부여지표
주간 최대소비전력량 (TEC)기준을 적용하는 감열 ,염료승화 ,전자사진 ,열
전사 ,고체잉크 방식의 복합기 모델의 주간소비전력량 [kWh]과 해당 모델의 
주간최대소비전력량 [kWh]의 비를 소비효율등급부여지표로 함.
R(소비효율등급부여지표 )=주간소비전력량 [kWh/주]
주간 
최대소비전력량 [kWh/주]
6.2.2소비효율등급부여기준
1)TEC칼라
R 등  급
R≤0.30 1
0.30 <R≤0.45 2
0.45 <R≤0.68 3
0.68 <R≤0.85 4
0.85 <R≤1.00 5
 2)TEC흑백
R 등  급
R≤0.30 1
0.3<R≤0.55 2
0.55 <R≤0.8 3
0.8<R≤0.9 4
0.9<R≤1.00 5-378-[별표 1의 2]
측정항목의 단위 ,환산기준 등
(제10조 제2항,[별표 1]관련 )
1.[별표 1]의 각 측정항목의 단위 및 환산기준은 아래와 같이 적용한다 .
a)CO 2배출량 표시 환산기준 :1Wh=0.425g
b)“1시간소비전력량 ”또는 “1회세탁 (세척 )소비전력량 ”은 Wh를 단위로 한다 .
단,냉동기는 kWh를 단위로 한다 .
c.“1시간사용시 CO 2배출량 ”또는 “1회세탁 (세척 )시CO 2배출량 ”환산 값은 
g을 단위로 하고 1시간소비전력량 (Wh)또는 1회세탁 (세척 )소비전력량
(Wh)을 먼저 산출한 후 “1시간소비전력량×0.425”또는 “1회세탁 (세척 )
소비전력량×0.425”로 구한다 .단,냉동기는 kg을 단위로 한다 .
d)연간에너지비용 또는 월간에너지비용 표시 환산기준 :1kWh=160 원(단,
삼상유도전동기 ,냉동기 ,공기압축기는 1kWh=77 원,전기냉방기 ,전기냉
난방기 ,전기온풍기 ,전기스토브는 [별표 1]에서 정한 단가 적용 ).
e)“연간소비전력량 ”또는 “월간소비전력량 ”은 kWh를 단위로 한다 .
단,[별표 1]에서 별도로 정하는 경우에는 그에 따른다 .
f)“연간에너지비용 ”또는 “월간에너지비용 ”환산값은 원을 단위로 하고 
연간소비전력량 (kWh)또는 월간소비전력량 (kWh)을 먼저 산출한 후 
“연간소비전력량×160원(삼상유도전동기 ,냉동기 ,공기압축기는 연간소비
전력량×77원)”또는 “월간소비전력량×160원(전기냉방기 ,전기냉난방기 ,
전기온풍기 ,전기스토브는 [별표 1]에서 정한 단가로 적용 )으로 구한다 .
이때 백원 단위 이하에서 반올림하여 천원 단위 (ex :75,000원)로 표시
한다 .-379-[별표 2]<삭제 >2015. 02.12.
[별표 3]<삭제 >2015. 02.12.-380-[별표 4]
효율관리기자재별 효율관리시험기관 (제6조제 1항 관련 )
효율관리기자재 효율관리시험기관
1.전기냉장고한국산업기술시험원 (서울 ,안산 ,진주 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
한국냉동공조인증센터 (안산 ),
인터텍이티엘셈코 (군포 ,창원 ),
디티앤씨 (용인 ),
씨티케이 (용인 ),
티유브이라인란드코리아 (창원 ),
한국건설생활환경시험연구원 (진천 ),
아이씨알 (김포 ),
넴코코리아 (용인 ),
㈜코스텍 (화성 )
2.삭제 <2015. 7.1>
3.김치냉장고한국산업기술시험원 (서울 ,안산 ,진주 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
한국냉동공조인증센터 (안산 ),
인터텍이티엘셈코 (군포 ,창원 ),
디티앤씨 (용인 ),
씨티케이 (용인 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
한국건설생활환경시험연구원 (인천 ,진천 ),
티유브이라인란드코리아 (창원 ),
아이씨알 (김포 ),
넴코코리아 (용인 )
4.전기냉방기한국산업기술시험원 (서울 ,안산 ),
한국냉동공조인증센터 (안산 ),
인터텍이티엘셈코 (군포 ),
한국기계전기전자시험연구원 (오창 ),
에너지인증연구소 (수원 ),
티유브이라인란드코리아 (창원 ),
한국건설생활환경시험연구원 (진천 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
넴코코리아 (용인 )
5.전기세탁기한국산업기술시험원 (서울 ,진주 ),
한국의류시험연구원 (안양 ),
인터텍이티엘셈코 (군포 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 )
6.삭제 <2015. 7.1>
7.삭제 <2015. 7.1>
8.삭제 <2015. 7.1>-381-효율관리기자재 효율관리시험기관
9.전기냉온수기한국산업기술시험원 (서울 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
한국냉동공조인증센터 (안산 ),
디티앤씨 (용인 ),
씨티케이 (용인 ),
한국건설생활환경시험연구원 (인천 ),
아이씨알 (김포 )
10.전기밥솥한국산업기술시험원 (서울 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
디티앤씨 (용인 ),
씨티케이 (용인 ),
한국건설생활환경시험연구원 (인천 ),
아이씨알 (김포 ),
한국에너지기기산업진흥회 (안산 ),
㈜스탠다드뱅크 (군포 )
11.전기진공청소기한국산업기술시험원 (서울 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 )
12.선풍기한국산업기술시험원 (서울 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
디티앤씨 (용인 ),
씨티케이 (용인 ),
한국건설생활환경시험연구원 (인천 ,진천 ),
아이씨알 (김포 ),
씨엠씨엘 (용인 ),
엔트리연구원 (수원 ),
한국에너지기기산업진흥회 (안산 ),
유씨에스 (안양 )
13.공기청정기한국기계연구원 (대전 ),
부산테크노파크 (부산 ),
한국건설생활환경시험연구원 (인천 ,대구 ),
디티앤씨 (용인 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
㈜에너지인증연구소 (수원 ),
한국전자기술연구원 (광주 ),
(사)KOTITI 시험연구원 (성남 )
14.백열전구한국산업기술시험원 (서울 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
한국조명 ICT연구원 (부천 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
엔트리연구원 (수원 ),
한국건설생활환경시험연구원 (인천 )-382-효율관리기자재 효율관리시험기관
15.형광램프한국산업기술시험원 (서울 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
한국조명 ICT연구원 (부천 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
한국건설생활환경시험연구원 (인천 ),
엔트리연구원 (수원 )
16.삭제 <2016. 1.1>
17.안정기내장형램프한국산업기술시험원 (서울 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
한국조명 ICT연구원 (부천 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
한국건설생활환경시험연구원 (인천 ),
엔트리연구원 (수원 ),
㈜스탠다드뱅크 (군포 )
18.삼상유도전동기한국산업기술시험원 (안산 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
경남테크노파크 (창원 ),
한국화학융합시험연구원 (용인 ),
한국조선해양기자재연구원 (울산 ),
(재)인천테크노파크 (인천 )
19.가정용가스보일러한국가스안전공사 (음성 ),
한국에너지기기산업진흥회 (안산 )
20.어댑터ㆍ충전기한국산업기술시험원 (서울 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
원택 (경기광주 ),
디티앤씨 (용인 ),
에스케이테크 (남양주 ),
에스테크 (이천 ),
인터텍이티엘셈코 (군포 ),
코스텍 (화성 ),
씨티케이 (용인 ),
엘티에이 (용인 ),
에이치시티 (이천 ),
유씨에스 (안양 ),
케이비더블유 (안양 ),
유로핀즈케이씨티엘 (용인 ), 
이티엘 (서울 ),
아이씨알 (김포 ),
엔트리연구원 (수원 ),
넴코코리아 (용인 ),
씨엠씨엘 (용인 ),
송담인증센터 (용인 ),
한국조명 ICT연구원 (부천 ),
케이이에스 (여주 ),
비브이씨피에스에이디티코리아 (안양 ),
㈜스탠다드뱅크 (군포 ),
유엘코리아 주식회사 (의왕 ),
데크라코리아 주식회사 (용인 ),
㈜엔씨티 (화성 )-383-효율관리기자재 효율관리시험기관
21.전기냉난방기한국산업기술시험원 (서울 ,안산 ),
한국냉동공조인증센터 (안산 ),
인터텍이티엘셈코 (군포 ),
한국기계전기전자시험연구원 (오창 ),
에너지인증연구소 (수원 ),
티유브이라인란드코리아 (창원 ),
한국건설생활환경시험연구원 (진천 ),
넴코코리아 (용인 )
22.상업용전기냉장고한국산업기술시험원 (서울 ),
한국냉동공조인증센터 (안산 ),
인터텍이티엘셈코 (군포 ,창원 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
디티앤씨 (용인 ),
씨티케이 (용인 ),
티유브이라인란드코리아 (창원 ),
한국건설생활환경시험연구원 (진천 ),
아이씨알 (김포 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 )
넴코코리아 (용인 )
23.가스온수기한국가스안전공사 (음성 ),
한국에너지기기산업진흥회 (안산 )
24.변압기한국전기연구원 (창원 ),
한국기계전기전자시험연구원 (오창 )
25.창 세트한국건설기술연구원 (고양 ),
방재시험연구원 (여주 ),
한국에너지기술연구원 (대전 ),
한국건설생활환경시험연구원 (인천 ,음성 ,오창 ,대구 ,서산 ),
한국조선해양기자재연구원 (부산 ),
비이엠에스엔지니어링 (세종 ),
한국알루미늄시험원 (전주 ),
에너지인증연구소 (부산 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
사람과안전건설화재에너지연구원 (홍천 ),
한국패시브건축기술 (칠곡 ),
한국에너지성능연구개발원 (경기광주 ),
한국방재기술시험원 (음성 ),
㈜한국건물에너지시험원 (익산 ),
한국에스지에스 건설시험연구원 (화성 ),
한국방재에너지환경 (횡성 ),
한국에너지시험원 (군산 ),
건축자재시험연구원 (진천 ),
(주)한국건설방재시험연구원 (음성 ),
(유)한국건축에너지기술원 (완주 )-384-효율관리기자재 효율관리시험기관
26.텔레비전수상기한국화학융합시험연구원 (과천 ),
한국정보통신기술협회 (성남 ),
코스텍 (화성 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
엘티에이 (용인 ),
인터텍이티엘셈코 (군포 ),
한국산업기술시험원 (서울 ),
원택 (경기광주 ),
디티앤씨 (용인 ),
이티엘 (서울 ),
씨티케이 (용인 ),
유로핀즈케이씨티엘 (용인 ),
아이씨알 (김포 ),
엔트리연구원 (수원 ),
한국조명 ICT연구원 (부천 ),
유씨에스 (안양 ),
비브이씨피에스에이디티코리아 (안양 ),
넴코코리아 (용인 ),
㈜케이비더블유 (의왕 ),
㈜스탠다드뱅크 (군포 ),
㈜에스테크 (이천 ),
유엘코리아 주식회사 (의왕 ),
데크라코리아 주식회사 (용인 )
27.전기온풍기한국산업기술시험원 (안산 ),
한국기계전기전자시험연구원 (오창 ),
한국냉동공조인증센터 (안산 ),
한국건설생활환경시험연구원 (진천 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 )
28.전기스토브한국산업기술시험원 (안산 ,진주 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
한국냉동공조인증센터 (안산 ),
씨티케이 (용인 ),
한국건설생활환경시험연구원 (인천 ,진천 ),
한국에너지기기산업진흥회 (안산 )
29.멀티전기히트펌프
시스템한국산업기술시험원 (안산 ),
한국기계전기전자시험연구원 (오창 ),
한국냉동공조인증센터 (안산 )-385-효율관리기자재 효율관리시험기관
30.제습기한국산업기술시험원 (안산 ),
한국기계전기전자시험연구원 (오창 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
한국냉동공조인증센터 (안산 ),
인터텍이티엘셈코 (군포 ),
에너지인증연구소 (수원 ,부산 ),
한국건설생활시험연구원 (인천 ),
디티앤씨 (용인 ),
씨티케이 (용인 ),
티유브이라인란드코리아 (창원 ),
부산테크노파크 (부산 ),
아이씨알 (김포 )
31.삭제 <2015. 7.1>
32.삭제 <2015. 7.1>
33.삭제 <2015. 7.1>
34.삭제 <2015. 7.1>
35.삭제 <2015. 7.1>
36.전기레인지한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
한국산업기술시험원 (서울 ,진주 ),
원택 (경기광주 ),
씨티케이 (용인 ),
한국건설생활환경시험연구원 (인천 ),
아이씨알 (김포 ),
한국에너지기기산업진흥회 (안산 ),
㈜스탠다드뱅크 (군포 ),
디티앤씨 (용인 )
37.셋톱박스한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
씨티케이 (용인 ),
이티엘 (서울 ),
원택 (경기광주 ),
유로핀즈케이씨티엘 (용인 ),
아이씨알 (김포 ),
씨엠씨엘 (용인 ),
한국조명 ICT연구원 (부천 ),
유씨에스 (안양 ),
주식회사 엘티에이 (용인 )-386-효율관리기자재 효율관리시험기관
38.컨버터 내장형 LED
램프한국산업기술시험원 (서울 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
엔트리연구원 (수원 ),
씨티케이 (용인 ),
한국건설생활환경시험연구원 (인천 ),
한국조명 ICT연구원 (부천 ),
에스테크 (용인 ),
한국광기술원 (광주광역시 ,시흥 ),
부경대학교산학협력단 (부산 ),
한국조선해양기자재연구원 (부산 ),
아이씨알 (김포 ),
㈜스탠다드뱅크 (군포 )
39.컨버터 외장형 LED
램프한국산업기술시험원 (서울 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
엔트리연구원 (수원 ),
씨티케이 (용인 ),
한국건설생활환경시험연구원 (인천 ),
한국조명 ICT연구원 (부천 ),
한국광기술원 (광주광역시 ,시흥 ),
부경대학교산학협력단 (부산 ),
한국조선해양기자재연구원 (부산 ),
아이씨알 (김포 ),
㈜스탠다드뱅크 (군포 )
40.냉동기한국냉동공조인증센터 (화성 ),
한국기계연구원 (대전 ),
한국산업기술시험원 (안산 )
한국기계전기전자시험연구원 (포승 )
41.공기압축기 한국기계전기전자시험연구원 (포승 )
42.사이니지 디스플레이한국화학융합시험연구원 (과천 ),
엔트리연구원 (수원 ),
한국조명 ICT연구원 (부천 )
비브이씨피에스에이디티코리아 (안양 ),
㈜에스테크 (이천 ),
데크라코리아 주식회사 (용인 )
43.의류건조기한국산업기술시험원 (진주 ),
인터텍이티엘셈코 (군포 ),
한국의류시험연구원 (안양 )-387-효율관리기자재 효율관리시험기관
44.모니터(재)한국조명 ICT연구원 (부천 ),
㈜ICR(김포 ),
㈜스탠다드뱅크 (군포 ),
㈜씨티케이 (용인 ),
㈜에스케이테크 (남양주 ),
㈜에스테크 (용인 ),
㈜에이치시티 (이천 ),
㈜코스텍 (화성 ),
한국화학융합시험연구원 (과천 ),
송담인증센터 (용인 ),
주식회사 케이이에스 (여주 ),
㈜엔트리연구원 (수원 ),
엔씨티 (화성 ),
㈜넴코코리아 (용인 ),
㈜디티앤씨 (용인 ),
한국기계전기전자시험연구원 (군포 ),
유로핀즈케이씨티엘 (용인 )
45.식기세척기
46.이동식에어컨디셔너
47.직관형 LED램프
(컨버터 외장형 )
48.펌프
49.컴퓨터
50.복합기
(주)효율관리시험기관은 산업통상자원부장관이 본 규정 또는 본 규정에서 준용한 측정방법 (국제 
측정방법 포함 )에 관하여 「국가표준기본법」제23조에 따른 시험기관으로 인정을 받은 기관
중에서 지정한다 .-388-[별표 5]
자체측정 승인 기준 (제7조제 1항 관련 )
효율관리기자재 시험설비 및 전문인력 기준
전체
(어댑터․충전기 ,
텔레비전수상기 ,
셋톱박스 ,모니
터,컴퓨터 ,복
합기제외)「국가표준기본법」제23조에 따른 시험기관 인정기준을 준용함 .
어댑터ㆍ충전기 ,
텔레비전수상기 ,
셋톱박스 ,
모니터 ,컴퓨터 ,
복합기1.시험설비
장 비 명최대 
측정범위허용
오차분해능력보유
대수
스톱워치
또는 타이머-±1% -1대 
이상
실내온도
측정기50℃±2% -1대 
이상
전력량계
또는
전력자동
측정기록계1W이하
1W～2000W±20mW
±3%-10W이하의 소비
전력 측정값에 대
하여 0.01W이하
-10W초과 100W
이하의 소비전력 
측정값에 대하여 
0.1W이하
-100W초과 1.5kW
이하의 소비전력 
측정값에 대하여 
1W이하
-1.5k W초과 소비전력 
측정값에 대하여 
10W이하1대 
이상
전압자동
측정기록계600V±1.5% -1대 
이상
주파수
측정계3kHz±0.2% -1대 
이상
입력전압
안정화기기-±1.5% -1대 
이상
휘도계350cd/m2이상
(텔레비전수상기 )
200cd/m2이상
(모니터)±2%
±2digit-1대 
이상
조도계 300lux 이상±2%
±2digit-1대 
이상
실내습도측
정기95%RH ±6%RH -1대
이상-389-(비고 )수입업자의 경우에는 이　규정에서　정한　측정방법대로 측정을 실시할 
수 있는　해외 공장과의 시험설비 및 전문인력의 활용에 관한 협약이 체
결되어 있으면 해외 공장의 시험설비 및 전문인력을 활용하여 자체측정
의승인을 신청할 수 있다 .이 경우 법 제66조제 1항 및 동법 시행규칙 제
33조제 2항제 2호에 따라 해외 공장의 시험설비 및 전문인력의 확보 여부에 
관한 사항을 확인하는 때에 소요되는 비용은 신청자가 부담한다 .효율관리기자재 시험설비 및 전문인력 기준
주)1.보유기자재의 최대측정범위값이 규정에서 정한 최대측정범위를 초과
해도 조정후의 측정범위에서 정한 허용오차범위를 만족할 경우는 
기자재로 인정한다 .
 2.휘도계는 텔레비전수상기 및 모니터에 적용한다 .
 3.조도계는 모니터에 적용한다 .
2.전문인력 :다음의 구분에 따른 최소 실무경력을 보유한 
전기전자시험요원 1명 이상일 것
분야고등학교 
졸업대학 (4년미만 )
졸업대학 (4년이상 )
졸업
전기전자시험 3년 2년 1년-390-[별표 6]
효율관리기자재의 시험성적서 기재항목 및 측정값 계산시 
소수점 끝맺음 적용기준 (제10조제 1항 및 제12조제 3항 관련 )
 (KS Q5002에 따라 소수점자리 끝맺음해서 결정한다 )
구    분 기  재  항  목 단   위소수점자리 
1.전기냉장고가.월간소비전력량
나.냉장실유효내용적
다.냉동실유효내용적
라.자동제상기능여부
마.보정유효내용적
바.KSCIEC 62552에서 요구
하는 시험성적서 기재내용
사.1시간소비전력량
아.1시간사용시 CO 2배출량
자.연간소비전력량
차.연간에너지비용
카.소비효율등급(kWh/월)
(L)
(L)
-
(L)
-
(Wh)
(g/시간 )
(kWh)
(원)
-둘째
첫째
첫째
-
첫째
-
정수
정수
첫째
정수
-
2.삭제 <2015. 7.1>-391-구    분 기  재  항  목 단   위소수점자리 
3.김치냉장고가.월간소비전력량
(냉동보관 운전시 포함 )
나.김치저장실유효내용적
다.냉동실유효내용적
라.기타실유효내용적
마.보정유효내용적
바.김치저장실수
사.형태
아.문(Door)의 개수
자.1시간소비전력량
차.1시간사용시 CO 2배출량
카.연간소비전력량
타.연간에너지비용
(냉동보관 운전시 포함 )
파.소비효율등급(kWh/월)
(L)
(L)
(L)
(L)
-
-
(개)
(Wh)
(g/시간 )
(kWh)
(원)
-둘째
첫째
첫째
첫째
첫째
정수
-
정수
정수
정수
첫째
정수
-
4.전기냉방기
(홈멀티형은 1:2또는 
1:3조합 운전시 포함
-‘나’항 제외 )가.냉방기간에너지소비효율
나.정격냉방능력
다.냉방표준능력
라.냉방표준소비전력
마.대기전력
바.연간소비전력량
사.냉방기간월간소비전력량
아.1시간소비전력량
자.1시간사용시 CO 2배출량
차.월간에너지비용
카.스마트기능 구현 여부 및 내용
타.소비효율등급(W/W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(kWh)
(kWh/월)
(Wh)
(g/시간 )
(원)
-
-셋째
정수
정수
정수
첫째
첫째
첫째
정수
정수
정수
-
--392-구    분 기  재  항  목 단   위소수점자리
5.전기세탁기가.1kg당소비전력량
나.탈수도
다.세탁비
라.표준세탁용량
마.1회세탁소비전력량
바.1회세탁시간
사.1회세탁물사용량
아.1kg당1회세탁물사용량
자.대기전력
차.1회세탁시 CO 2배출량
카.연간소비전력량
타.연간에너지비용
파.소비효율등급
하.반부하 시험수위 
거.시험코스(Wh/kg)
(%)
-
(kg)
(Wh)
(분)
(L)
(L/kg)
(W)
(g/회)
(kWh)
(원)
-
-
-둘째
첫째
둘째
첫째
첫째
정수
첫째
둘째
첫째
정수
첫째
정수
-
-
-
6.삭제 <2015. 7.1>
7.삭제 <2015. 7.1>
8.삭제 <2015. 7.1>-393-구    분 기  재  항  목 단   위소수점자리
9.전기냉온수기가.비교소비전력량
나.용량
다.1L당소비전력량
라.1일소비전력량
마.월간소비전력량
바.냉수저장탱크용량
사.온수저장탱크용량
아.1시간소비전력량
자.1시간사용시 CO 2배출량
차.연간소비전력량
카.연간에너지비용
타.소비효율등급 (저장식 )(kWh/kWh)
(L)
(kWh/L)
(kWh/일)
(kWh/월)
(L)
(L)
(Wh)
(g/시간 )
(kWh)
(원)
-셋째
첫째
둘째
둘째
둘째
둘째
둘째
정수
정수
첫째
정수
-
10.전기밥솥가.1인분소비전력량
나.정격소비전력
다.분류
라.1회취사보온소비전력량
마.1회취사보온시간
바.최대취사용량
사.대기전력
아.1시간소비전력량
자.1시간사용시 CO 2배출량
차.연간소비전력량
카.연간에너지비용
타.소비효율등급(Wh/인분 )
(W)
-
(Wh)
(시간 )
(인용 )
(W)
(Wh)
(g/시간 )
(kWh)
(원)
-첫째
첫째
-
첫째
둘째
정수
첫째
정수
정수
첫째
정수
-
11.전기진공청소기가.청소효율
나.측정소비전력
다.최대흡입일률
라.미세먼지방출량
마.1시간소비전력량
바.1시간사용시 CO 2배출량
사.연간소비전력량
아.연간에너지비용
자.소비효율등급(W/kW)
(W)
(W)
(㎎/㎥)
(Wh)
(g/시간 )
(kWh)
(원)
-둘째
첫째
첫째
넷째
정수
정수
첫째
정수
--394-구    분 기  재  항  목 단   위소수점자리
12.선풍기가.풍량효율
나.측정소비전력
다.표준풍량
라.최대풍속
마.1시간소비전력량
바.연간소비전력량((㎥/min)/W)
(W)
(㎥/min)
(m/min)
(Wh)
(kWh)둘째
첫째
첫째
첫째
정수
첫째
13.공기청정기가.1㎡당소비전력
나.측정소비전력
다.표준사용면적
라.대기전력
마.1시간소비전력량
바.1시간사용시 CO 2배출량
사.연간소비전력량
아.연간에너지비용
자.소비효율등급(W/㎡)
(W)
(㎡)
(W)
(Wh)
(g/시간 )
(kWh)
(원)
-둘째
첫째
첫째
첫째
정수
정수
첫째
정수
-
14.백열전구가.광효율
나.광속
다.전구소비전력
라.수명
마.1시간소비전력량
바.1시간사용시 CO 2배출량(lm/W)
(lm)
(W)
(시간 )
(Wh)
(g/시간 )둘째
정수
첫째
정수
정수
정수
15.형광램프가.광효율
나.전광속
다.램프소비전력
라.광원색
마.1시간소비전력량
바.1시간사용시 CO 2배출량(lm/W)
(lm)
(W)
-
(Wh)
(g/시간 )둘째
정수
첫째
-
정수
정수
16.삭제 <2016. 1.1>-395-구    분 기  재  항  목 단   위소수점자리
17.안정기
내장형램프가.광효율
나.입력전력
다.광원색
라.광속
마.점멸수명
바.1시간소비전력량
사.1시간사용시 CO 2배출량(lm/W)
(W)
-
(lm)
회
(Wh)
(g/시간 )둘째
첫째
-
정수
정수
정수
정수
18.삼상
유도전동기가.전부하효율
나.효율수준
다.분류
라.정격출력
마.극수
바.정격전압
사.정격전류
아.시료중최소값
자.총시료개수
차.1시간소비전력량
카.1시간사용시 CO 2배출량
타.연간소비전력량
파.연간에너지비용(%)
-
-
(kW)
-
(V)
(A)
(%)
-
(Wh)
(g/시간 )
(kWh)
(원)첫째
-
-
첫째
-
첫째
첫째
첫째
-
정수
정수
첫째
정수
19.가정용
가스보일러가.난방열효율
나.가스소비량
다.난방출력 (콘덴싱출력 )
라.대기전력
마.소비효율등급(%)
(kW)
(kW)
(W)
-첫째
둘째
둘째
첫째
-
20.어댑터․
충전기가.동작효율
나.분류
다.명판표시출력전력
라.측정입력전력
마.대기전력(%)
-
(W)
(W)
(W)첫째
-
첫째
첫째
둘째-396-구    분 기  재  항  목 단   위소수점자리
21.전기
냉난방기가.냉방기간에너지소비효율
나.난방기간에너지소비효율
다.정격냉방능력
라.정격난방능력
마.냉방표준능력
바.난방표준능력
사.냉방표준소비전력
아.난방표준소비전력
자.대기전력
차.냉방기간연간소비전력량
카.난방기간연간소비전력량
타.냉방기간월간소비전력량
파.난방기간월간소비전력량
하.보조히터용량
거.냉방기간 1시간소비전력량
너.난방기간 1시간소비전력량
더.냉방기간 1시간사용시 C O 2배출량
러.난방기간 1시간사용시 C O 2배출량
머.냉방기간월간에너지비용
버.난방기간월간에너지비용
서.냉방소비효율등급
어.난방소비효율등급(W/W)
(W/W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(kWh)
(kWh)
(Wh)
(Wh)
(W)
(Wh)
(Wh)
(g/시간 )
(g/시간 )
(원)
(원)
-
-셋째
셋째
정수
정수
정수
정수
정수
정수
첫째
첫째
첫째
첫째
첫째
정수
정수
정수
정수
정수
정수
정수
-
-
22.상업용
전기냉장고가.월간소비전력량
나.냉장실유효내용적
다.냉동실유효내용적
라.자동제상기능여부
마.보정유효내용적
바.KSCIEC 62552에서 요구
하는 시험성적서 기재내용
사.최대소비전력량
아.1시간소비전력량
자.1시간사용시 CO 2배출량
차.연간소비전력량
카.연간에너지비용
타.소비효율등급(kWh/월)
(L)
(L)
-
(L)
-
(kWh/월)
(Wh)
(g/시간 )
(kWh)
(원)
-둘째
첫째
첫째
-
첫째
-
둘째
정수
정수
첫째
정수
--397-구    분 기  재  항  목 단   위소수점자리
23.가스온수기가.측정온수열효율
나.가스소비량
다.대기전력
라.소비효율등급(%)
(kW)
(W)
-첫째
첫째
첫째
-
24.변압기가.효율 (50%부하율 기준 )
나.효율수준
다.부하손실
라.무부하손실
마.권선저항
바.분류 (유입식 /건식 )
사.절연재료 (건식의 경우 )
아.1차전압 /2차전압
자.상수
차.용량(%)
-
(W)
(W)
(Ω)
-
-
(kV)/(V)
-
(kVA)셋째
-
첫째
첫째
-
-
-
첫째 /정수
-
정수
25.창 세트가.열관류율
나.기밀성 (통기량 ,등급 )
다.프레임재질
라.유리(유리 두께,공기층 두께)
마.충진가스종류
바.스페이서 재질
사.소비효율등급((W/(㎡․ K))
(㎥/h․㎡,등급)
-
(㎜)
-
-
-(셋째 )
(둘째 ,정수 )
-
(정수 )
-
-
-
26.텔레비전
수상기가. 1당소비전력
나. 디스플레이방식
다. 화면대각선길이
라. 화면비율 (가로:세로)
마. 화면면적
바. 화면면적의 제곱근
사. 동작모드소비전력
아. 시험모드 휘도
자. 대기전력
차. 1시간소비전력량
카. 1시간사용시 CO2배출량
타. 연간소비전력량
파. 연간에너지비용
하. 화면해상도 (수평×수직)
거. 소비효율등급(W/)
-
(cm형)
-
(㎡)
()
(W)
(%)
(W)
(Wh)
(g/시간 )
(kWh)
(원)
-
-첫째
-
정수
-
넷째
넷째
첫째
첫째
둘째
정수
정수
첫째
정수
-
--398-구    분 기  재  항  목 단   위소수점자리 
27.전기온풍기가.난방효율
나.난방능력
다.소비전력
라.1시간소비전력량
마.1시간사용시 CO 2배출량
바.월간소비전력량
사.월 간에 너 지비 용 (가정 용 /일 반 용 )(W/W)
(W)
(W)
(Wh)
(g/시간 )
(kWh/월)
(원)셋째
정수
정수
정수
정수
첫째
정수
28.전기스토브가.대기전력
나.소비전력
다.1시간소비전력량
라.1시간사용시 CO 2배출량
마.월간소비전력량
바.월 간에 너 지비 용 (가정 용 /일 반 용 )(W)
(W)
(Wh)
(g/시간 )
(kWh/월)
(원)첫째
정수
정수
정수
첫째
정수
29.멀티전기
히트펌프
시스템
(냉방전용기기는 
‘나,바,아,자,거,너,더,러,
머,버,서,어,저’항만 
적용 )가.냉난방효율 (EERa)
나.통합냉방효율 (IEER)
다.난방효율 (COP)
라.표준난방효율 (COP1)
마.한냉지난방효율 (COP2)
바.정격냉방용량
사.정격난방용량
아.부분부하냉방용량
자.부분부하냉방소비전력
차.표준난방용량
카.표준난방소비전력
타.한냉지난방용량
파.한냉지난방소비전력
하.보조히터용량
거.냉방용량 (실내유닛 )
너.냉방소비전력 (실내유닛 )
더.정격전압
러.1시간소비전력량
머.1시간사용시 CO 2배출량
버.스마트기능 구현 여부 및 내용
서.소비효율등급
어.냉방기간연간소비전력량
저.냉방기간월간에너지비용(W/W)
(W/W)
(W/W)
(W/W)
(W/W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)
(V)
(Wh)
(g/시간 )
-
-
(kWh/년)
(원)셋째
셋째
셋째
셋째
셋째
정수
정수
정수
정수
정수
정수
정수
정수
정수
정수
정수
정수
정수
정수
-
-
첫째
정수-399-구    분 기  재  항  목 단   위소수점자리 
30.제습기가.제습효율
나.측정소비전력
다.1일 제습량
라.대기전력
마.1시간소비전력량
바.1시간사용시 CO 2배출량
사.월간소비전력량
아.월간에너지비용
자.소비효율등급(L/kWh)
(W)
(L)
(W)
(Wh)
(g/시간 )
(kWh)
(원)
-둘째
첫째
첫째
첫째
정수
정수
첫째
정수
-
31.삭제 <2015. 7.1>
32.삭제 <2015. 7.1>
33.삭제 <2015. 7.1>
34.삭제 <2015. 7.1>
35.삭제 <2015. 7.1>
36.전기레인지가.단위 소비전력량
나.소비전력량
다.시험시간
마.1시간소비전력량
바.1시간사용시 CO 2배출량
사.연간소비전력량
아.연간에너지비용(Wh/kg)
(Wh)
(시간 )
(Wh)
(g/시간 )
(kWh/년)
(원)정수
정수
둘째
정수
정수
첫째
정수
37.셋톱박스가.능동대기모드 소비전력
나.수동대기모드 소비전력(W)
(W)첫째
첫째
38.컨버터 내장형 
LED램프가.광효율
나.입력전력
다.입력전류
라.역률
마.광원색
바.연색성 (Ra)
사.초기광속
아.1시간소비전력량
자.1시간사용시 CO 2배출량
차.소비효율등급(lm/W)
(W)
(mA)
-
K
-
(lm)
(Wh)
(g/시간 )
-둘째
첫째
정수
둘째
정수
정수
정수
정수
정수
--400-구    분 기  재  항  목 단   위소수점자리 
39.컨버터 외장형 
LED램프가.광효율
나.입력전력
다.입력전류
라.광원색
마.연색성 (Ra)
바.초기광속
사.1시간소비전력량
아.1시간사용시 CO 2배출량
차.소비효율등급(lm/W)
(W)
(mA)
K
-
(lm)
(Wh)
(g/시간 )
-둘째
첫째
정수
정수
정수
정수
정수
정수
-
40.냉동기가.COP(성능계수 )
나.냉동기 에너지효율
다.표준냉동능력
라.표준냉동소비전력
마.정격냉동능력
바.정격냉동소비전력
사.1시간소비전력량
아.1시간사용시 CO 2배출량
자.연간소비전력량
차.연간에너지비용(kW/kW)
(kW/USRT)
(kW)
(kW)
(kW)
(kW)
(kWh)
(kg/시간 )
(kWh/년)
(원)셋째
셋째
정수
정수
정수
정수
정수
셋째
첫째
정수
41.공기압축기가.압축기 종합효율
나.등엔트로피 압축기 공기 동력
다.압축기 소비전력
라.1시간소비전력량
마.1시간사용시 CO 2배출량
바.연간소비전력량
사.연간에너지비용(W/W)
(kW)
(kW)
(kWh)
(g/시간 )
(kWh)
(원)둘째
둘째
둘째
정수
정수
첫째
정수
42.사이니지
디스플레이가.가시화면 대각선 길이
나.화면해상도 (r또는 r1,r2)
다.가시화면 면적
라.화소밀도
마.최대 휘도 및 65%휘도값
바.자동밝기 조절기 적용 여부
사.최대 온모드 소비전력 기준
아.온모드 소비전력 절감율 (해당시 )
자.슬립모드 추가허용치 (해당시 )
차.온모드 소비전력
카.슬립모드 소비전력
타.오프모드 소비전력
파.1시간소비전력량
하.1시간사용시 CO 2배출량(cm)
(megapixels)
(cm²)
(pixels/ cm²)
(cd/m2)
-
(W)
(%)
(W)
(W)
(W)
(W)
(Wh)
(g/시간 )둘째
첫째
둘째
정수
첫째
-
첫째
첫째
첫째
첫째
첫째
둘째
정수
정수-401-구    분 기  재  항  목 단   위소수점자리 
43.의류건조기가.1kg당 소비전력량
나.최종 함수율
다.표준건조용량
라.1회 건조소비전력량
마.1회 건조시간
아.응축효율 (응축식 의류건조기 )
자.대기전력
차.1회 건조시 CO 2배출량
카.연간소비전력량
타.연간에너지비용
파.소비효율등급
하.시험코스(Wh/kg)
(%)
(kg)
(Wh)
(분)
(%)
(W)
(g/회)
(kWh)
(원)
-
-첫째
둘째
첫째
첫째
정수
첫째
첫째
정수
첫째
정수
-
-
44.모니터가.가시화면 대각선 길이
나.화면해상도 (r또는 r1,r2)
다.가시화면 면적
라.화소밀도
마.시험모드 휘도
바.자동밝기조절기능 적용 여부
사.온모드 최대소비전력 기준
아.온모드 소비전력
자.온 모드  소비 전 력 감 소율 (해 당시 )
차.슬립모드 소비전력
카.슬립모드 추가허용치 (해당시 )
타.브리징 사양
파.센서 사양
하.메모리 사양
거.네트워크 사양
너.오프모드 소비전력
더.1시간사용시 CO 2배출량
러.영상신호 입력단자(cm)
(megapixels)
(cm²)
(pixels/ cm²)
(cd/m2)
-
(W)
(W)
(%)
(W)
(W)
-
-
-
-
(W)
(g/시간 )
-둘째
첫째
둘째
정수
첫째
-
첫째
첫째
첫째
첫째
첫째
-
-
-
-
둘째
정수
--402-구    분 기  재  항  목 단   위소수점자리 
45.식기세척기가.1회 세척시 소비전력량
나.1회 세척시간
다.1회 세척시 물사용량
라.1인당 1회 세척시 물사용량
마.세척용량
바.대기전력
사.1회 세척시 CO 2배출량
아.연간소비전력량
자.연간에너지비용
차.세척성능
카.건조성능
타.소비효율등급(W h/회)
(분)
(L)
(L/인용)
(인용)
(W )
(g/회)
(kW h)
(원)
%
%
-첫째
정수
첫째
첫째
정수
첫째
정수
첫째
정수
첫째
첫째
-
46.이동식에어컨디
셔너가.냉방기간에너지소비효율
나.정격냉방능력
다.냉방표준능력
라.냉방표준소비전력
마.대기전력
바.연간소비전력량
사.냉방기간월간소비전력량
아.1시간소비전력량
자.1시간사용시 CO 2배출량
차.월간에너지비용
카.소비효율등급(W /W )
(W )
(W )
(W )
(W )
(kW h)
(kW h/월)
(W h)
(g/시간)
(원)
-셋째
정수
정수
정수
첫째
첫째
첫째
정수
정수
정수
--403-구    분 기  재  항  목 단   위소수점자리 
47.직관형 LE D램프
(컨버터 외장형 )가.광효율
나.입력전력
다.입력전류
라.광원색
마.연색성 (Ra)
바.초기광속
사.1시간소비전력량
아.1시간사용시 CO 2배출량
차.소비효율등급(lm /W )
(W )
(m A)
K
-
(lm)
(W h)
(g/시간)
-둘째
첫째
정수
정수
정수
정수
정수
정수
-
48.펌프가.규정토출량
나.펌프효율
다.펌프축동력
라.1시간소비전력량
마.1시간사용시 CO 2배출량
바.연간소비전력량
사.연간에너지비용(m 3/m in)
(% )
(kW )
(kW h)
(g/시간)
(kW h)
(원)둘째
첫째
둘째
정수
정수
첫째
정수-404-구    분 기  재  항  목 단   위소수점자리 
49.컴퓨터가.슬립모드 이행시간
나.슬립모드 소비전력
다.대 체 저 전 력 모 드  소 비 전 력 (해 당 시 )
라.오프모드 소비전력
마.아이들모드 소비전력 (롱/숏)
바.연간소비전력량 (TEC)
사.연간CO 2배출량
아.연간에너지비용
자.물리적 코어 개수
차.시스템 메모리 용량
카.컴퓨터 유형(A∼D)
타.독립형 그래픽스 종류 및 개수
파.추가 내부저장장치 유무
하.독립형 TV튜너 유무
거.독립형 오디오 카드 유무(분)
(W )
(W )
(W )
(W )
(kW h/년)
(kg/년)
(원)
(개)
(GB)
-
-
-
-
-정수
둘째
둘째
둘째
둘째
첫째
첫째
정수
정수
정수
-
정수
-
-
-
50.복합기가.주간 소비전력량
나.슬립모드 소비전력
다.슬립모드 소비전력 추가허용
치 해당기능
라.슬립모드 이행시간
마.오프모드 소비전력
바.한 장을 인쇄하는데
걸리는 시간
사.자동오프모드 소비전력
아.1일 작업수
자.최종시간
차.작업 1∼4소비전력량
카.최종소비전력량
타.연간CO 2배출량
파.연간소비전력량
하.연간에너지비용(kW h)
(W )
-
(분)
(W )
(초)
(W )
-
(시간)
(W h)
(W h)
(kg/년)
(kW h/년)
(원)둘째
첫째
-
정수
첫째
정수
첫째
정수
첫째
첫째
첫째
정수
첫째
정수
(주)“연간에너지비용 ”또는 “월간에너지비용 ”환산값은 원을 단위로 하고 백원 
단위 이하에서 반올림하여 천원 단위 (ex:75,000원)로 표시한다 .-405-[별표 7]
에너지소비효율등급라벨 및 에너지소비효율라벨 
표시방법 (제16조제 1항 관련 )
1.제품별 라벨 및 표시내용
1)전기냉장고
2)삭제 <2015. 7.1>
3)김치냉장고
-406-4)전기냉방기
<1:1전용 ,2018.10.1. 부터 적용 >
<1:1전용 ,2021.10.1. 부터 적용 >-407-
<홈멀티형 ,2018.10.1. 부터 적용 >
<홈멀티형 ,2021.10.1. 부터 적용 >-408-5)전기세탁기
6)삭제 <2015. 7.1>
7)삭제 <2015. 7.1>
8)삭제 <2015. 7.1>
9)전기냉온수기
<저장식 >-409-
<순간식 >
10)전기밥솥
-410-11)전기진공청소기
12)선풍기 
-411-13)공기청정기
 
14)백열전구
15)형광램프 
-412-16)삭제 <2016. 1.1>
17)안정기내장형램프
18)삼상유도전동기
 -413-19)가정용가스보일러
 
20)어댑터․충전기
-414-21)전기냉난방기
22)상업용전기냉장고
 -415-23)가스온수기
 
24)변압기
 -416-25)창 세트
 
26)텔레비전수상기
-417-27)전기온풍기
 
<정격소비전력 3kW미만 >
 
<정격소비전력 3kW이상 >-418-28)전기스토브
 
<정격소비전력 3kW미만 >
 
<정격소비전력 3kW이상 >-419-29)멀티전기히트펌프시스템
 
<냉난방겸용기기 >
<냉방전용기기 >-420-30)제습기
31)삭제 <2015. 7.1>
32)삭제 <2015. 7.1>
33)삭제 <2015. 7.1>
34)삭제 <2015. 7.1>
35)삭제 <2015. 7.1>
36)전기레인지
 -421-37)셋톱박스 (2024년 1월 1일부터 시행 )
38)컨버터 내장형 LED램프
39)컨버터 외장형 LED램프
-422-40)냉동기
41)공기압축기
-423-42)사이니지 디스플레이
43)의류건조기
-424-44)모니터
45)식기세척기
46)이동식 에어컨디셔너
-425-47)직관형 LED램프 (컨버터 외장형 )
48)펌프
-426-49)컴퓨터
50)복합기
ㅇ 감열 ,염료 승화 ,전자 사진 ,열전사 ,고체잉크 제품의 경우에 한함
ㅇ 잉크젯 제품의 경우에 한함
-427-(비고 )1.CO 2:1시간사용시 CO 2배출량 또는 1회세탁 (세척 )시CO 2배출량을 말한다.
 2.전기냉장고 :용량은 냉장실유효내용적 및 냉동실유효내용적의 합계를 
말한다 .
 3.김치냉장고 :용량은 김치저장실유효내용적 ․냉동실유효내용적 및 기타
실유효내용적의 합계를 말한다 .냉동보관 운전시의 온도는 냉동실 구분 
기준온도를 기재하며 , 냉동 기능이 없는 제품은 냉동 보관운전시 온도
조건, 냉동 보관운전시 월간소비전력량 , 냉동 보관운전시 연간에너지
비용을 라벨에 표기하지 않는다.
 4.전기냉방기 :정격냉방능력은 측정값을 근거로 하여 제조업자 또는 
수입업자가 보증하는 냉방능력을 말한다 .홈멀티형 라벨의 경우 ,효율
등급 표기값은 1:1조합과 1:2조합 (또는 1:3조합 )판정값 중 하위 등급
이며 ,월간소비전력량 ,CO 2,냉방효율 ,에너지비용은 1:1측정 기준값
으로 표기하고 ,월간소비전력량 ,에너지비용 ,냉방효율에 대해서는 1:2
측정 (또는 1:3측정 )기준값을 하단에 부기한다 .
 5.전기냉온수기 :용량은 냉수저장탱크용량 및 온수저장탱크용량의 합계를 
말한다 .단,냉수 또는 온수 하나만 순간식인 경우에는 순간식을 제외한 
저장탱크의 용량을 말하며 ,냉온수 모두 순간식인 경우에는 표시하지 않는다 .
 6.전기냉난방기 :정격냉방능력은 측정값을 근거로 하여 제조업자 또는 
수입업자가 보증하는 냉방능력을 ,정격난방능력은 측정값을 근거로 하여 
제조업자 또는 수입업자가 보증하는 난방능력을 말한다 .
 7.상업용전기냉장고 :용량은 냉장실유효내용적 및 냉동실유효내용적의 
합계를 말한다 .
 8.전기온풍기 ,전기스토브 :정격소비전력 3kW미만은 가정용 ,일반용 2
가지의 전기요금을 표시하고 ,정격소비전력 3kW이상은 일반용만 표시한다 .
 9.멀티전기히트펌프시스템 :정격냉방용량은 냉방부분부하 조건 중 100%부하
조건에서의 측정값을 근거로 하여 제조업자 또는 수입업자가 보증하는 냉방
용량을 ,정격난방용량은 난방표준조건의 측정값을 근거로 하여 제조업자 또는 
수입업자가 보증하는 난방용량을 ,한냉지난방용량은 난방한냉지조건의 측정
값을 근거로 제조업자 또는 수입업자가 보증하는 난방용량을 말한다 .
 10.각 제조업자 또는 수입업자는 “에너지소비효율등급라벨 또는 에너지
소비효율라벨에 명기된 에너지비용 표시사항과 실제 에너지비용은 
소비자가 실제 사용하는 에너지사용량 ,에너지사용시간 또는 전기
요금인상 등에너지가격 변동에 따라 달라질 수 있음 ”을 라벨과 별도로 
명기하여 표시하여야 하며 ,단위를 포함한 모든 숫자는 숫자와 단위 
사이를 한 칸 띄워서 표기해야 한다 .
 11.창 세트 :유리사양 표시에 있어 기본표시 사항이 아닌 세부표시 사항중 
반복적인 단어나 단위는 생략하여 명기할 수 있다 .(예 :복층유리 24㎜
(Low-E유리 6+공기층 12+일반유리 6)→복층 24㎜(로이 6+공기층 12+일반 6)
 12.가정용가스보일러 :난방출력은 난방전부하 출력을 말하며 ,콘덴싱
보일러의 경우는 콘덴싱 출력을 병행하여 표시하여야 한다 .-428-2.소비효율 또는 소비효율등급 라벨의 표시사항 수치끝맺음
(KS Q5002에 따라 수치끝맺음 한다 )
구    분 적    용    항    목 단   위소수점자리 
1.전기냉장고가.월간소비전력량
나.CO 2
다.용량
라.연간에너지비용(kWh/월)
(g/시간 )
(L)
(원/년)첫째
정수
정수
정수
2.삭제 <2015. 7.1>
3.김치냉장고가.월간소비전력량
 (냉동보관 운전시 포함 )
나.CO 2
다.용량
라.연간에너지비용
 (냉동보관 운전시 포함 )(kWh/월)
(g/시간 )
(L)
(원/년)첫째
정수
정수
정수
4.전기냉방기가.월간소비전력량
(홈멀티형은 1:2또는 1:3조합 운전시 포함)
나.CO 2
다.정격냉방능력
라.월간에너지비용
(홈멀티형은 1:2또는 1:3조합 운전시 포함)
마.냉방효율(kWh/월)
(g/시간 )
(W)
(원/월)
(W/W)첫째
정수
정수
정수
둘째
5.전기세탁기가.1회세탁시 소비전력량
나.CO 2
다.1회세탁시 물사용량
라.연간에너지비용(Wh/회)
(g/회)
(L/회)
(원/년)첫째
정수
첫째
정수
6.삭제 <2015. 7.1>
7.삭제 <2015. 7.1>
8.삭제 <2015. 7.1>
9.전기    
냉온수기가.비교소비전력량
나.CO 2
다.용량
라.연간에너지비용(kWh/kWh)
(g/시간 )
(L)
(원/년)둘째
정수
첫째
정수
10.전기밥솥가.1인분소비전력량
나.CO 2
다.1회취사보온소비전력량
라.연간에너지비용(Wh/인분 )
(g/시간 )
(Wh)
(원/년)첫째
정수
정수
정수-429-구    분 적    용    항    목 단   위소수점자리 
11.전기
진공청소기가.청소효율
나.CO 2
다.미세먼지방출량
라.연간에너지비용(W/kW)
(g/시간 )
(㎎/㎥)
(원/년)첫째
정수
둘째
정수
12.선풍기 가.풍량효율 ((㎥/min)/W) 둘째
13.공기청정기가.1㎡당소비전력
나.CO 2
다.표준사용면적
라.연간에너지비용(W/㎡)
(g/시간 )
(㎡)
(원/년)둘째
정수
첫째
정수
14.백열전구 가.광효율 (lm/W) 첫째
15.형광램프 가.광효율 (lm/W) 첫째
16.삭제 <2016. 1.1>
17.안정기     
내장형램프가.광효율 (lm/W) 첫째
18.삼상
유도전동기가.전부하효율
나.CO 2
다.정격출력 /극수
라.연간에너지비용(%)
(g/시간 )
(kW)/(극)
(원/년)첫째
정수
첫째 /정수
정수
19.가정용
가스보일러가.난방열효율
나.가스소비량
다.난방출력 (콘덴싱출력 )(%)
(kW)
(kW)첫째
둘째
둘째
20.어댑터․충
전기 - - -
21.전기
냉난방기가.냉방기간 월간소비전력량
나.난방기간 월간소비전력량
다.냉난방효율
라.냉난방기간 CO 2
마.정격냉난방능력
바.냉방기간 월간에너지비용
사.난방기간 월간에너지비용(kWh/월)
(kWh/월)
(W)/(W)
(g/시간 )
(W)
(원/월)
(원/월)첫째
첫째
둘째
정수
정수
정수
정수-430-구    분 적    용    항    목 단   위소수점자리 
22.상업용
전기냉장고가.월간소비전력량
나.CO 2
다.용량
라.연간에너지비용(kWh/월)
(g/시간 )
(L)
(원/년)첫째
정수
정수
정수
23.가스온수기가.표시온수열효율
나.가스소비량(%)
(kW)첫째
첫째
24.변압기가.효율
나.1차/2차
-2차전압이 고압인 경우
-2차전압이 저압인 경우
다.상수
라.용량(%)
(kV/kV)
(kV/V)
-
(kVA)둘째
첫째 /첫째
첫째 /정수
-
정수
25.창 세트가.열관류율
나.기밀성 (통기량 ,등급 )
다.유리(W/(㎡․ K))
(㎥/h․㎡,등급)
-둘째
둘째 ,정수
-
26.텔레비전
수상기가.1당소비전력
나.CO 2
다.소비전력
라.연간에너지비용(W/)
(g/시간 )
(W)
(원/년)첫째
정수
첫째
정수
27.전기온풍기가.소비전력
나.CO 2
다.월간에너지비용(W)
(g/시간 )
(원/월)정수
정수
정수
28.전기스토브가.소비전력
나.CO 2
다.월간에너지비용(W)
(g/시간 )
(원/월)정수
정수
정수
29.
멀티전기
히트펌프
시스템냉난
방겸
용기
기가.냉난방효율
나.CO 2
다.정격냉방용량 /정격난방용량
라.한냉지난방용량 (-15℃)(W/W)
(g/시간 )
(W)/(W)
(W)둘째
정수
정수 /정수
정수
냉방
전용
기기가.통합냉방효율
나.CO 2
다.정격냉방용량
라.월간에너지비용(W/W)
(g/시간 )
(W)
(원/월)둘째
정수
정수
정수-431-구    분 적    용    항    목 단   위소수점자리 
30.제습기가.제습효율
나.CO 2
다.1일 제습량
라.월간에너지비용(L/kWh)
(g/시간 )
(L)
(원/월)둘째
정수
첫째
정수
31.삭제 <2015. 7.1>
32.삭제 <2015. 7.1>
33.삭제 <2015. 7.1>
34.삭제 <2015. 7.1>
35.삭제 <2015. 7.1>
36.전기레인지가.단위 소비전력량
나.CO 2
다.연간에너지비용(Wh/kg)
(g/시간 )
(원/년)정수
정수
정수
37.셋톱박스가.능동대기모드 소비전력
나.수동대기모드 소비전력(W)
(W)첫째
첫째
3 8 .컨버터 내장형 
LED램프가.광효율
나.CO 2
다.입력전력(lm/W)
(g/시간 )
(W)둘째
정수
첫째
3 9 .컨버터 외장형 
LED램프가.광효율
나.CO 2
다.입력전력(lm/W)
(g/시간 )
(W)둘째
정수
첫째
40.냉동기가.COP(성능계수 )
나.CO 2
다.정격냉동능력
라.정격냉동소비전력(kW/kW)
(kg/시간 )
(kW)
(kW)둘째
첫째
정수
정수
41.공기압축기가.압축기 종합효율
나.CO 2
다.연간에너지비용(W/W)
(g/시간 )
(원/년)둘째
정수
정수
42.사이니지
디스플레이가.소비전력
나.CO 2(Wh)
(g/시간 )첫째
정수-432-구    분 적    용    항    목 단   위소수점자리 
43.의류건조기가.1kg당 소비전력량
나.1회 건조시 CO 2배출량
다.연간에너지비용(Wh/kg)
(g/회)
(원/년)첫째
정수
정수
44.모니터 가.온모드 소비전력 (W) 첫째
45.식기세척기가.1회 세척시 소비전력량
나.CO 2
다.1인당 1회 세척시 
물사용량
라.1회 세척시간
마.연간에너지비용(Wh/회)
(g/회)
(L/인용 )
(분)
(원/년)첫째
정수
첫째
정수
정수
46.
이동식 
에어컨디셔너가.월간소비전력량
나.CO 2
다.정격냉방능력
라.월간에너지비용
마.냉방효율(kWh/월)
(g/시간 )
(W)
(원/월)
(W/W)첫째
정수
정수
정수
둘째
47.직관형 
LED램프
(컨버터 
외장형 )가.광효율
나.1시간사용시 CO 2배출량
다.입력전력(lm/W)
(g/시간 )
(W)둘째
정수
첫째
48.펌프가.펌프효율
나.1시간사용시 CO 2배출량
다.연간에너지비용(%)
(g/시간 )
(원)첫째
정수
정수-433-구    분 적    용    항    목 단   위소수점자리 
49.
컴퓨터- - -
50.
복합기가.연간 소비전력량 (잉크젯 제외)
나.연간CO 2배출량 (잉크젯 제외)
다.연간에너지비용 (잉크젯 제외)
라.슬립모드 소비전력 
(잉크젯에 한함 )
마.최저소비효율기준만족여부 
(잉크젯에 한함 )(kWh/년)
(kg/년)
(원)
(W)
-둘째
정수
정수
첫째
-
(주)연간에너지비용 또는 월간에너지비용은 백원 단위 이하에서 반올림하여 천원 
단위 (ex:75,000원)로 표시하며 ,숫자와 단위는 한 칸 띄워서 표기해야 한다 .-434-3.에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨 작도법
가.에너지소비효율등급라벨
ㅇ 1등급 (바탕 중심색 :녹색 )
 <전기냉난방기 >-435-
 <전기냉난방기 >-436-ㅇ 2등급 (바탕 중심색 :연두 )
 <전기냉난방기 >-437-
<전기냉난방기 >-438-ㅇ 3등급 (바탕 중심색 :노랑 )
 <전기냉난방기 >-439-
<전기냉난방기 >-440-ㅇ 4등급 (바탕 중심색 :주황 )
 <전기냉난방기 >-441-
<전기냉난방기 >-442-ㅇ 5등급 (바탕 중심색 :빨강 )
-443-
<전기냉난방기 >
ㅇ <삭제 >-444-나.에너지소비효율라벨
(주)에너지소비효율라벨에서 전기온풍기 ,전기스토브는 바탕색을 녹색대신 
빨강을 기본으로 하며 ,어댑터·충전기는 흰색을 기본으로 한다 .-445-
다.전용색상
에너지소비효율등급라벨 및 에너지소비효율라벨 색상은 별색 (PANTONE 
COLOR) 으로 표시하는 것을 원칙으로 한다 .다만 ,적용매체의 특성에 
따라 4원색으로 표시할 수 있다 .어댑터․충전기 ,모니터 ,컴퓨터 ,복합기
(잉크젯 )는 단색으로 표시하여도 좋다 .
ㅇ 에너지소비효율등급라벨 및 에너지소비효율라벨 전용색상 (주색 )
구  분 별  색 4원색
녹 색 PANTONE 376C C45% Y100%
연 두 PANTONE 389C C17% Y100%
노 랑 PANTONE Yellow C Y100%
주 황 PANTONE 1375 C M40% Y100%
빨 강 PANTONE 1795 C M94% Y100%
검 정 PANTONE Black C K100%
파 랑 PANTONE 288 C C100% M80% K30%-446-라.크기
에너지소비효율등급라벨 및 에너지소비효율라벨의 크기는 7cm(가로 )×9.5cm
(세로 )를 기본으로 한다 .단,일부제품은 아래 표와 같이 라벨의 표시를 
비율대로 축소하여 표시가 가능하다 .
라벨의 크기 대 상 제 품
7cm(가로)×9.5cm(세로)
표시제품전기냉장고 ,김치냉장고 ,
전기냉방기 (벽걸이형 제외 ),전기세탁기 ,
전기냉온수기 (높이 60cm초과 ),
삼상유도전동기 (정격출력 37kW초과 ),
가정용가스보일러 ,
전기냉난방기 (벽걸이형 제외 )
상업용전기냉장고 ,변압기 ,
전기온풍기 (정격소비전력 3kW이상 )
전기스토브 (정격소비전력 3kW이상 )
멀티전기히트펌프시스템 ,
냉동기 ,공기압축기 (스크류식 ).
의류건조기 ,식기세척기 ,
이동식에어컨디셔너 ,펌프
60%～100%이내에서
축소표시 가능제품전기냉방기 (벽걸이형에 한함 ),전기밥솥 ,
공기청정기 ,전기냉온수기 (높이 60cm이하 ),
삼상유도전동기 (정격출력 37kW이하 ),
전기냉난방기 (벽걸이형에 한함 ),가스온수기 ,
전기온풍기 (정격소비전력 3kW미만 ),
전기스토브 (정격소비전력 3kW미만 ),
제습기 ,공기압축기 (왕복동식 ),
복합기 (잉크젯 제외 )
자유 축소표시 
가능제품백열전구 ,형광램프 ,안정기내장형램프 ,
어댑터․충전기 ,선풍기 ,창 세트 ,텔레비전수상기 ,
셋톱박스 ,전기진공청소기 ,전기레인지 ,컨버터 
내장형 LED램프 ,컨버터 외장형 LED램프 ,
사이니지 디스플레이 ,모니터 ,
직관형 LED램프 (컨버터 외장형 ),컴퓨터 ,
복합기 (잉크젯 포함 )
 (비고 )라벨 축소 사용시 모델명 등 글자가 보이지 않을 경우 글자 크기를 
확대해 사용해도 좋다 .-447-[별표 8]
효율관리기자재의 사후관리 검사항목 및 허용오차범위 등
(제18조제 4항 관련 )
구 분총시료
개수검사항목 허용오차 범위불합격
허용개수
1.전기
냉장고2월간소비전력량
용량
1시간사용시 CO 2배출량
연간에너지비용
소비효율등급표시값의 110%이하
표 시 값 의  ±3%또 는  1 L중  큰 값  범 위 내
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-0
2.삭제 <2015. 7.1>
3.김치
냉장고2월간소비전력량
(냉동보관 운전시 포함)
용량
1시간사용시 CO 2배출량
연간에너지비용
(냉동보관 운전시 포함)
소비효율등급표시값의 110%이하
표 시 값 의  ±3%또 는  1 L중  큰 값  범 위 내
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-0
4.전기
냉방기1냉방효율
(홈 멀 티 형 은  1 :2또 는  1 :3조 합  운 전 시  포 함)
월간소비전력량
(홈 멀 티 형 은  1 :2또 는  1 :3조 합  운 전 시  포 함)
냉방능력
1시간사용시 CO 2배출량
월간에너지비용
(홈 멀 티 형 은  1 :2또 는  1 :3조 합  운 전 시  포 함)
소비효율등급표시값의 92%이상
표시값의 110%이하
표시값의 95%이상
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-0
5.전기
세탁기2<일반세탁기 >
1회세탁시 소비전력량
탈수도
세탁비
1회세탁시 물사용량
1회세탁시 CO 2배출량
연간에너지비용
소비효율등급표시값의 110%이하
규정값 이하
규정값 이상
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-0-448-구 분총시료
개수검사항목 허용오차 범위불합격
허용개수
<드럼세탁기 >
1회세탁시 소비전력량
탈수도
세탁비 (온수세탁 )
세탁비 (냉수세탁 )
1회세탁시 물사용량
1회세탁시 CO 2배출량
연간에너지비용
소비효율등급표시값의 110%이하
규정값 이하
규정값 이상
규정값 이상
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-
6.삭제 <2015. 7.1>
7.삭제 <2015. 7.1>
8.삭제 <2015. 7.1>
9.전기
냉온수기2비교소비전력량
용량
1시간사용시 CO 2배출량
연간에너지비용
소비효율등급 (저장식 )표시값의 110%이하
표 시 값 의  ±3%또 는  1 L중  큰 값  범 위 내
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-0
10.전기밥솥 21인분소비전력량
1회취사보온소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
연간에너지비용
소비효율등급표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-0
11.전기
진공청소기2청소효율
미세먼지방출량
1시간사용시 CO 2배출량
연간에너지비용
소비효율등급표시값의 90%이상
표시값 이하
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-0-449-구 분총시료
개수검사항목 허용오차 범위불합격
허용개수
12.선풍기 2 풍량효율 표시값의 90%이상 0
13.공기
청정기21㎡당 소비전력
표준사용면적
1시간사용시 CO 2배출량
연간에너지비용
소비효율등급표시값의 110%이하
표시값의 90%이상
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-0
14.백열전구 20광효율
광속
전구소비전력표시값의 93%이상
정격초광속의 93%이상
(백색 88%)
(정격소비전력 +0.5W)
×104%이내2
15.형광램프 10광효율
전광속
램프소비전력표시값의 92%이상
KS부표값 92%이상
KS부표값±(소비전력값×
0.05+0.5) 이내1
16.삭제 <2016. 1.1>
17.안정기
내장형램프3광효율
입력전력표시값의 95%이상
정격전력의 ±15%이내0-450-구 분총시료
개수검사항목 허용오차 범위불합격
허용개수
18.삼상
유도전동기5평균전부하효율 ()X≥100
1+1.05(100
RE-1)
RE:최저소비효율기준
-시료중 최소값 (min)Xmin≥100
1+1.15(100
RE-1)
RE:최저소비효율기준
1시간사용시 CO 2배출량 표시값의 110%이하
연간에너지비용 표시값의 110%이하
19.가정용
가스보일러2난방열효율
가스소비량
난방출력 (콘덴싱출력 )
소비효율등급표시값의  99%이상
표시값의 105%이하
표시값의 100%이상
-
-0
20.어댑터․
충전기3동작효율
대기전력최저소비효율기준 이상
규정값 이하0
21.전기
냉난방기1냉방효율 /난방효율
월간소비전력량 (냉방,난방)
정격냉방능력 /정격난방능력
1시 간 사 용 시 C O2배 출 량 (냉 방,난 방)
월간에너지비용 (냉방,난방)
냉방소비효율등급
난방소비효율등급표시값의 92%이상/표시값의 92%이상
표시값의 110%이하
표시값의 95%이상/표시값의 95%이상
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-
-0
22.상업용
전 기 냉 장 고2월간소비전력량
용량
1시간사용시 CO 2배출량
연간에너지비용
소비효율등급표시값의 110%이하
표 시 값 의  ±3%또 는  1 L중  큰 값  범 위 내
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-0
23.가스
온수기2표시온수열효율
소비효율등급표시값의 100%이상
-0
24.변압기 1효율 (50%부하율 기준)표시값의 100%이상 0
25.창 세트 1열관류율
기밀성 (통기량 ,등급 )
유리
소비효율등급표시값의 110%이하
표시값의 110%이하 
-
-0-451-구 분총시료
개수검사항목 허용오차 범위불합격
허용개수
26.텔레비전
수상기21당소비전력
동작모드 소비전력
시험모드 휘도
1시간사용시 CO 2배출량
연간에너지비용
소비효율등급표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
최대 휘도의 65%이상
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-0
27.전기
온풍기2난방효율
소비전력
1시간사용시 CO 2배출량
월간에너지비용최저소비효율기준 이상
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하0
28.전기
스토브2대기전력
소비전력
1시간사용시 CO 2배출량
월간에너지비용규정값 이하
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하0
29.
멀티
전기
히트
펌프
시스
템냉난
방겸
용기
기1냉난방효율
1시간사용시 CO 2배출량
정격냉방용량 /정격난방용량
한냉지난방용량 (-15℃)
한냉지난방용량 (-15℃)
냉방소비전력
난방소비전력
한냉지난방소비전력
소비효율등급표시값의 90%이상
표시값의 110%이하
표시값의 92%이상/표시값의 92%이상
표시값의 92%이상
표시된 냉방용량의 83%이상
명판표시값의 110%이하
명판표시값의 110%이하
명판표시값의 110%이하
-0
냉방
전용
기기1통합냉방효율
1시간사용시 CO 2배출량
정격냉방용량
냉방소비전력
월간에너지비용
소비효율등급표시값의 90%이상
표시값의 110%이하
표시값의 92%이상
명판표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-0
30.제습기 2제습효율
1일 제습량
1시간사용시 CO 2배출량
월간에너지비용
소비효율등급표시값의 90%이상
표시값의 90%이상
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-0
31.삭제 <2015. 7.1>
32.삭제 <2015. 7.1>-452-구 분총시료
개수검사항목 허용오차 범위불합격
허용개수
33.삭제 <2015. 7.1>
34.삭제 <2015. 7.1>
35.삭제 <2015. 7.1>
36.전기레인지 2단위 소비전력량
1시간사용시 CO 2배출량
연간에너지비용표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하0
37.셋톱박스 2능동대기모드 
소비전력
수동대기모드 
소비전력표시값 110%이하
표시값 110%이하0
3 8 .컨 버 터 
내 장 형 
LED램프3광효율
입력전력
역률
연색성
광원색
소비효율등급표시값의 95%이상
표시값의 ±10%이내
규정값 이상
규정값 이상
규정범위 이내
-0
3 9 .컨 버 터 
외 장 형 
LED램프3광효율
입력전력
연색성
광원색
소비효율등급표시값의 95%이상
표시값의 ±10%이내
규정값 이상
규정범위 이내
-0
40.냉동기 1COP(성능계수 )
표준냉동능력
표준냉동소비전력
1시간사용시 CO 2배출량표시값의 90%이상
신고값의 90%이상
신고값의 110%이하
표시값의 110%이하0
41.공기압축기 1압축기 종합효율
압축기 소비전력
1시간사용시 CO 2배출량표시값의 90%이상
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하0
42.사이니지 
디스플레이2소비전력
1시간사용시 CO 2배출량표시값의 110%이하
표시값의 110%이하0-453-구 분총시료
개수검사항목 허용오차 범위불합격
허용개수
43.의류건조기 21kg당 소비전력량
최종 함수율
응축 효율
대기전력
1회 건조시 CO 2배출량
연간에너지비용
소비효율등급표시값의 110%이하
규정값 이하
규정값 이상 
규정값 이하
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-0
44.모니터 2온모드 소비전력
슬립모드 소비전력
오프모드 소비전력표시값의 110%이하
규정값 이하
규정값 이하0
45.
식기세척기11회세척시소비전력량
1인당 1회세척시
물사용량
1회세척시 CO 2배출량
연간에너지비용
세척성능
건조성능
소비효율등급표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
규정값 이상
규정값 이상
-0
46.
이동식 
에어컨디셔너1냉방효율
월간소비전력량
냉방능력
1시간사용시 CO 2배출량
월간에너지비용
소비효율등급표시값의 95%이상
표시값의 110%이하
표시값의 95%이상
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-0
47.직관형 
LED램프 (컨
버터 외장형 )2광효율
입력전력
연색성
광원색
소비효율등급표시값의 95%이상
표시값의 ±10%이내
규정값 이상
규정범위 이내
-0-454-구 분총시료
개수검사항목 허용오차 범위불합격
허용개수
48.펌프 1펌프효율
펌프축동력
1시간사용시 C O2배출량표시값의 90%이상
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하0
49.컴퓨터 2슬립모드 이행시간
슬립모드 소비전력
오프모드 소비전력 
연간소비전력량 (TEC)규정값 이하
규정값 이하
규정값 이하
표시값의 110%이하0
50.복합기 2슬립모드 이행시간
슬립모드 소비전력
(잉크젯에 한함 )
오프모드 소비전력
(잉크젯에 한함 )
연간소비전력량
(잉크젯 제외 )
연간CO2배출량
(잉크젯 제외 )
연간에너지비용
(잉크젯 제외 )
소비효율등급
(잉크젯 제외 )규정값 이하
표시값의 110%이하
규정값 이하
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
표시값의 110%이하
-0
(비고 )1.표시값은 에너지소비효율등급라벨 또는 에너지소비효율라벨에 표시된 
값을 기준으로 한다 .
 2.허용오차 범위를 둔 검사항목이라 할지라도 [별표 3]의 최저소비효율기준 
또는 소비효율등급부여기준 범위를 넘어서는 부분은 허용오차범위를 
인정하지 않는다 .단,삼상유도전동기는 규정한 허용오차 범위를 적용
한다 .
 3.삼상유도전동기는 총시료개수를 1~4개로 시험할 수 있으나 ,이 경우 
[별표 8]의 평균전부하효율 및 시료중최소값 허용오차 범위는 적용하지 
않으며 ,모든 시료의 전부하효율이 표시값의 100%이상이어야 한다 .
 4.1시간 사용시 CO 2배출량 ,에너지비용의 표기값이 [별표 7]의 2항에 따라 
반올림하여 상기 허용오차의 범위를 초과하게 된 경우에는 허용오차의 
범위 내에 해당되는 것으로 본다 .-455-[별지 제1호서식 ]
자체측정 승인(변경)신청서처리기간
30일
업  체  명 대 표 자
소재지본   사전    화
(E-mail)
공   장전    화
(E-mail)
자 체 측 정
효율관리기자재명
사업자
등  록등록번호 년 월 일
제조구분
시 험 설 비
전 문 인 력
변경신고내용
  「효율관리기자재 운용규정」에 규정된 효율관리기자재 자체측정의 
승인을 신청합니다 .
20 . . .
신 청 인           (인)
산업통상자원부장관 귀하
구비서류1.시험설비 목록 및 사진 등
2.전문인력 명단 및 증빙자료
3.수입업자와 해외 공장간 시험설비 이용 협약서 사본 1부(해당시 )-456-[별지 제2호서식 ]
효율관리기자재 시험결과
시험기관 담당 전화번호
발급
번호발급
일자업 체 명시험품명규격
(모델명 )소비효율소비
효율
등급비고
첨부 :시험성적서 ()부-457-[별지 제3호서식 ]
효율관리기자재 생산(수입)․판매 실적보고
신
고
인업  체  명
소재지본  
사전화
Fax
E-mail
공  
장전화
Fax
E-mail
대 표 자 명
 「효율관리기자재 운용규정」에 의거 우리 회사의 생산 (수입 )․
판매실적을 아래와 같이 제출합니다 .
품목별 생산 (수입 )․판매실적
성적서
번  호
(시험기관 )품  명모 델 명소비
효율
등급()년도 실적 ()년도계획
단위생산․
수입량판매량 생산․수입량
※품명 또는 모델명은 소비효율등급 순으로 작성함
상기 자료는 생산량의 통계에 의한 에너지절약 효과분석 용도 외에는 사용하지 
않음으로 정확한 자료를 기재하여 주시기 바랍니다 .
20 ...
 신  고  인 : (인)
한국에너지공단 이사장 귀하
■매년 3월말일 까지 전년도 상기자료를 작성하여 송부바랍니다 .-458-[별지 제4호서식 ]
효율관리기자재 모델명 (변경,추가)신고서
신
고
인업  체  명
소재지본  사전화
Fax
E-mail
공  장전화
Fax
E-mail
대 표 자 명
사업자등록번호 년.월.일
소  비
효  율품      명
규      격
시 험 기 관
성적서 발급번호 년.월.일
소비효율 및
소비효율등급
모  델모  델  명당 초 변경후
당초모델명
계속사용여부□계속 사용       □사용하지 않음
변경 (추가 )내용
「효율관리기자재 운용규정」에 의한 모델명 변경 (추가 )을 신고합니다 .
 20 ...
 신  고  인 : (인)
한국에너지공단 이사장 귀하-459-[별지 제5호서식 ]
소비효율등급 인터넷 ID신고서
제
조
업
체①업  체  명
②소 관 부 서 (전    화)
③담당자(전자우편 )
(생년월일 )
대
상
기
기품  목 ID 비밀번호
「효율관리기자재 운용규정」에 의하여 상기 ID및 비밀번호를 통해 소비효율
등급 신고를 하고자 하며,인터넷 신고와 관련된 일체의 책임을 질 것을 약속합니다 .
 년     월      일
 신  고  인                        (인)
한국에너지공단 이사장 귀하
구비서류 :담당자 재직증명서-460-[별지 제6호서식 ]
소비효율등급 인터넷 ID변경신고서
제
조
업
체①업  체  명
②소 관 부 서 (전    화)
③담당자(전자우편 )
(생년월일 )
대
상
기
기품  목변 경 전 변 경 후
ID 비밀번호 ID 비밀번호
「효율관리기자재 운용규정」에 의한 소비효율등급 인터넷 신고와 관련하여 
위와 같이 변경내용이 있음을 신고합니다 .
 년     월      일
 신  고  인                        (인)
한국에너지공단 이사장 귀하
구비서류 :담당자 재직증명서-461-[별지 제7호서식 ]
효율관리기자재 모델 말소 신고서
신
고
인업  체  명
소재지본  사전화
Fax
E-mail
공  장전화
Fax
E-mail
대 표 자 명
-품목별 말소 신청 모델 현황 -
「효율관리기자재 운용규정」에 의한 위 모델의 말소를 신고합니다 .
 20 ...
 신  고  인 : (인)
한국에너지공단 이사장 귀하품 목 명모 델 명효율등급
신고일소비효율등급 말소 사유-462-[별지 제8호서식 ]
 (앞쪽)
효율관리시험기관 지정신청서처 리 기 간
30일
①업 체 명 ②대표자
③사업자등록번호
④사무소 소재지 전화번호 :
⑤사업장 소재지 전화번호 :
⑥효율관리기자재 중 
지정 신청 제품
「에너지이용합리화법 」제15조제 5항 및 “효율관리기자재 운용 규정 ”에 따라 위와 
같이 효율관리 시험기관 지정을 신청합니다 .
년      월      일
 신청인                 (서명 또는 인)
산업통상자원부장관 귀하
수수료 없음
※구비서류
1.시험설비 현황 (시험설비 목록 및 사진을 포함합니다 )
2.전문인력 현황 (시험 담당자 명단 및 재직증명서를 포함합니다 )
3.「국가표준기본법」제23에 따른 시험ㆍ검사기관 인정서 사본-463-(뒤쪽)
이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다 .
신   청   인처리기관
산업통상자원부
신청서 작성제  출
▶접      수
▼
검토 및 확인
▼
결      재
▼
지       정◀ 시      행-464-[별지 제9호서식 ]
효율관리기자재 신고 확인서
접수번호 : 
품목명 : 
업체명 : 
업체대표번호 : 
모델명 :
(추가모델명 :            ) 
효율등급 : 
(품목별 상세내용 기재)
  『에너지이용합리화법 』 및 “효율관리기자재 운용규정”(산업
통상자원부 고시)에 따라 상기 효율관리기자재가 신고되었음을 
확인합니다 .
  효율관리기자재 신고확인서에 기재된 제품 사양 및 효율 등의 
내용은 신고업체의 책임하에 기재된 사항이오니 , 신고내용에 
대한 문의는 해당업체 문의하시기 바랍니다 .
                    년    월    일
한국에너지공단 이사장-465-[별지 제10호서식 ]
요건승인번호효율관리기자재수입요건확인(신청)서처리기간
즉시
신
청
인수입자업체명 사업자등록번호
대표자 성명 전화번호
주소
수입
화주업체명 사업자등록번호
대표자 성명 전화번호
주소
신청내용품목명 모델명
효율관리기자재 신고 확인서 번호
제조업체명 제조국명
품목분류번호 (HS) 수량(단위)
선하증권번호 (B/L No.)
  효율관리기자재 운용규정 제13조의1제1항에 따라 효율관리기자재 수입요건 확인을 신청합니다 .
                   년     월     일
                                          신청인                       (서명 또는 인)
 한국에너지공단이사장  귀하
첨부서류  ｢효율관리기자재 운용규정 ｣에 따른 효율관리기자재 신고 확인서 1부
  효율관리기자재 운용규정 제13조의1제2항에 따라 효율관리기자재 수입 요건확인서를 발급합니다 .
                                                       년     월     일
한국에너지공단 이사장 직인
처 리 절 차
신청서 작성è 접수 è 검토 및 확인è수입요건
확인서 작성è수입요건
확인서 발급
신청인 한국에너지공단 한국에너지공단 한국에너지공단 한국에너지공단-466-[별지 제11호서식 ]
효율관리기자재 사전통관신청서
(사전통관대상 효율관리기자재 확인서 겸용)처리기간
즉시
신청인업체명 사업자등록번호
대표자 성명 전화번호
주소
신청내용품목명 모델명
제조업체명 제조국명
품목분류번호 (HS) 수량(단위)
수입예정일 보관장소
  효율관리기자재 운용규정 제13조의1제1항에 따라 효율관리기자재 사전통관을 신청합니다 .
                                                                  년     월     일
                                           신청인                         (서명 또는 인)
 한국에너지공단이사장  귀하
첨부서류  제품의 설명서 (제품 및 명판 사진 포함) 1부
  효율관리기자재 운용규정 제13조의1제2항에 따라 사전통관대상 효율관리기자재 확인서를 발급합니다 .
                                                                     년     월     일
한국에너지공단 이사장 직인
처 리 절 차
신청서 작성è 접수 è 검토 및 확인è사전통관대상
효율관리기자재
확인서 작성è사전통관대상
효율관리기자재
확인서 발급
신청인 한국에너지공단 한국에너지공단 한국에너지공단 한국에너지공단
                                                