Remote-monitoringsystemofurbanfireprotection—
Part9:UserinformationtransmissiondeviceICS13.220.20
CCSC81
GB26875.9-202X
代替GB26875.1—2011
城市消防远程监控系统
第9部分：用户信息传输装置
(征求意见稿)
20XX-XX-XX发布 20XX-XX-XX实施
.
国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会
中国国家标准化管理委员会发布I前言..................................................................................II
1范围................................................................................1
2规范性引用文件......................................................................1
3术语和定义..........................................................................1
4要求................................................................................2
5试验方法............................................................................6
6检验规则...........................................................................11
7标志...............................................................................11GB26875.9-202X
目次II前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
本文件是GB26875《城市消防远程监控系统》的第9部分。GB26875已经发布了以下部分：
——第1部分：用户信息传输装置；
——第2部分：通信服务器软件功能要求；
——第3部分：报警传输网络通信协议；
——第4部分：基本数据项；
——第5部分：受理软件功能要求；
——第6部分：信息管理软件通用技术要求；
——第7部分：消防设施维护管理软件功能要求；
——第8部分：监控中心对外数据交换协议。
本文件代替GB26875.1—2011《城市消防远程监控系统第1部分：用户信息传输装置》，与GB
26875.1—2011相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
a）增加要求中的总则（见4.1）；
b）增加外观要求（见4.2）；
c）修改指示灯（器）要求（见4.3.2，2011年版的4.2.2）；
d）修改主电源要求（见4.4.1.1，2011年版的4.1.1.1）；
e）删除指示灯指示传输过程的要求（见2011年版的4.1.1.3）；
f）增加数据传输的要求（见4.4.1.4）；
g）增加断点续传功能要求（见4.4.1.6）；
h）增加信息存储要求（见4.4.1.7）；
i）增加应用支撑平台对传输装置的授时（见4.4.1.8）；
j）修改信息接收和传输功能要求（见4.4.2，2011年版的4.1.2、4.1.3）；
k）删除手动报警功能（见2011年版的4.1.4）；
l）删除查岗功能（见2011年版的4.1.5.2）；
m）修改自检功能要求（见4.4.4，2011年版的4.1.7）；
n）修改本机故障报警功能（见4.4.5，2011年版的4.1.6）；
o）修改电源性能要求（见4.4.6，2011年版的4.1.8）；
p）修改绝缘性能要求（见4.4.7，2011年版4.1.9）；
q）增加泄漏电流要求（见4.4.8）；
r）修改相应的试验方法（见第5章，2011年版的第5章）。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。GB26875.9-202XIII本文件由中华人民共和国应急管理部提出。
本文件由全国消防标准化技术委员会（SAC/TC113）归口。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：
——2011年首次发布为GB26875.1—2011；
——本次为第一次修订。GB26875.9－202X
1城市消防远程监控系统
第9部分：用户信息传输装置
1范围
本文件规定了城市消防远程监控系统中用户信息传输装置的术语和定义、要求、试验方法、检验规
则和标志。
本文件适用于一般工业与民用建筑中安装使用的城市消防远程监控系统用户信息传输装置。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB4706.1家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求
GB/T9969工业产品使用说明书总则
GB12978消防电子产品检验规则
GB/T16838消防电子产品环境试验方法及严酷等级
GB/T17626.2—2018电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验
GB/T17626.3—2016电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/T17626.4—2018电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/T17626.5—2019电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验
GB/T17626.6—2017电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
GB/T17626.11—2008电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试
验
GB/T25069信息安全技术术语
GB/T26875.3—2011城市消防远程监控系统第3部分：报警传输网络通信协议
GB/T50440城市消防远程监控系统技术标准
3术语和定义
GB/T50440、GB/T25069界定的术语和定义适用于本文件。
3.1
城市消防远程监控系统remote-monitoringsystemofurbanfireprotection
对消防设施运行状态信息和消防安全管理信息进行采集、传输、交换、汇聚和处理，为联网单位、
维保单位、消防救援机构、设备制造商、保险机构等提供数据服务和应用的信息系统。
[来源：GB/T50440－20XX，2.1.1]
3.2
联网单位networkingunits
履行消防安全职责且接入远程监控系统的单位，又称联网用户。
[来源：GB/T50440－20XX，2.1.3]
3.3
应用支撑平台applicationsupportplatform
通过有线/无线网络接入联网单位的消防设施运行状态信息和消防安全管理信息，实现消防信息集
中处理、存储、传输、交换和管理，并能为远程监控系统各应用平台提供数据服务的信息系统。
[来源：GB/T50440－20XX，2.1.4]
3.4
用户信息传输装置userinformationtransmissiondeviceGB26875.9－202X
2设置在联网单位，通过有线/无线网络与应用支撑平台进行消防设施运行状态信息传输的装置。
[来源：GB/T50440－20XX，2.1.7]
3.5
抗抵赖性non-repudiation
不可否认性
证明一个已经发生的操作行为无法否认的性质。
[来源：GB/T25069—2022，3.321]
3.6
完整性integrity
准确和完备的性质。
[来源：GB/T25069—2022，3.612]
4要求
4.1总则
用户信息传输装置（以下简称传输装置）应满足本章要求，并按照第5章规定进行试验，以确认对
本章要求的符合性。
4.2包装及外观要求
传输装置应具备产品出厂时的完整包装。传输装置表面应有产品标志，包装中应包含质量检验合格
标志和使用说明书。传输装置表面应无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械
损伤，紧固部位无松动。
4.3主要部件性能要求
4.3.1基本要求
传输装置的主要部件，应采用符合国家有关标准的定型产品。
4.3.2指示灯（器）
4.3.2.1指示灯（器）应包含绿色电源指示灯、绿色运行指示灯、绿色通信指示灯、黄色总故障指示
灯，指示灯（器）功能应有中文标注。
4.3.2.2当外接主电源供电时，电源指示灯常亮；当备用电源供电时，电源指示灯闪亮。
4.3.2.3传输装置正常运行时，运行指示灯闪亮。
4.3.2.4南、北向通信正常时，通信指示灯常亮；通信异常时，通信指示灯常灭。
4.3.2.5传输装置正常状态时，总故障指示灯常灭；出现任意故障时，总故障指示灯常亮。
4.3.2.6在光照度为100lx～500lx的环境条件下，在正前方22.5°视角范围内，指示灯应在3m
处清晰可见。
4.3.2.7采用闪亮方式的指示灯，闪亮频率应为1×(1±10％）Hz，点亮与非点亮时间比应为4:1。
4.3.3熔断器
用于电源线路的熔断器或其他过流保护器件，其额定电流值一般应不大于最大工作电流的2倍。在
靠近熔断器或其他过流保护器件处应清楚地标注其参数值。
4.3.4接线端子及保护接地
每一接线端子上都应清晰、牢固地标注编号或符号，相应用途应在有关文件中说明。采用交流供电
的传输装置应有保护接地。
4.3.5备用电源
4.3.5.1电源正极连接导线应为红色，负极连接导线应为黑色或蓝色。
4.3.5.2在不超过生产厂规定的极限放电情况下，应能将电池在24h内充至额定容量80%以上，再充48
h后应能充满。GB26875.9－202X
34.3.6开关和按键（钮）
开关和按键（钮）（或靠近的位置上）应清楚地标注其功能。
4.3.7导线及线槽
传输装置的主电路配线应采用工作温度参数大于105℃的阻燃导线（或电缆），且接线牢固；连
接线槽应选用不燃材料或难燃材料（氧指数不小于28）制造。
4.3.8使用说明书
传输装置应有相应的中文说明书。说明书的内容应满足GB/T9969的要求。
4.4整机性能要求
4.4.1通用要求
4.4.1.1传输装置的主电源应采用220V，50Hz交流电源或电压为24V的直流电源。
4.4.1.2传输装置应采用中文显示和标注功能。
4.4.1.3传输装置与应用支撑平台间通信线路（链路）的接口，其物理特性和电特性应符合相应的国
家标准。
4.4.1.4传输装置与应用支撑平台间的通信应确保数据传输的抗抵赖性、完整性，通信协议应满足
GB/T26875.3—2011的要求。
4.4.1.5传输装置应具有信息重发功能，信息重发机制应满足GB/T26875.3—2011中6.5的要求。
4.4.1.6传输装置与应用支撑平台间的数据传输应具有断点续传功能，当通信恢复正常状态后，传输
装置应上传通信异常期间存储的全部信息。
4.4.1.7传输装置应有本机运行日志数据、消防设施运行状态信息存储功能，并支持查询至少5000
条的历史数据。
4.4.1.8传输装置应能接收应用支撑平台发出的授时指令。
4.4.2消防设施运行状态信息的接收和传输功能
4.4.2.1传输装置应采用RS485总线接口、RS232总线接口、CAN总线接口、以太网接口中的一
种或多种接口接收来自联网用户的按GB50440附录A中所列的消防设施运行状态信息。采用以太网接
口时应有防止外网侵入措施。
4.4.2.2传输装置应在10s内将消防设施运行状态信息传输至应用支撑平台。
4.4.2.3传输装置在传输除火灾报警之外的其他信息期间，及在进行装置自检、信息查询等操作期间，
应能优先接收和传输火灾报警信息。
4.4.3巡检功能
传输装置应能接收应用支撑平台发出的巡检指令，并能根据指令要求将传输装置的相关运行状态信
息传送至应用支撑平台。
4.4.4自检功能
传输装置应有手动检查本机面板所有指示灯、通信链路是否正常的功能。
4.4.5本机故障报警功能
4.4.5.1当发生下列故障时，传输装置应在100s内点亮总故障指示灯，并保持至故障排除：
a）传输装置与应用支撑平台间的通信线路（链路）不能保障信息传输；
b）传输装置与消防设施间的连接线发生断路、短路和影响功能的接地（短路时发出报警信号除外）；
c）给备用电源充电的充电器与备用电源间连接线的断路、短路；
d）备用电源与其负载间连接线的断路、短路；
e）主电源欠压或者故障。
对于b）～d）类故障，传输装置应在指示出该类故障后的10s内将故障信息传送至应用支撑平台。
4.4.5.2传输装置的本机故障信号在故障排除后，应自动恢复。
4.4.6电源性能GB26875.9－202X
44.4.6.1传输装置采用交流电源供电时，交流供电电压变动幅度在额定电压（AC220V）的85%～110%
范围内，频率偏差不超过标准频率（50Hz）的±1％时，传输装置应能正常工作。其输出直流电压的电
压稳定度和负载稳定度不应大于5％。
4.4.6.2传输装置采用直流供电方式时，直流供电电压变动幅度在额定电压（DC24V）的85%~120%
范围内，宜使采用消防电源。
4.4.6.3主电源应有过流保护措施。
4.4.6.4备用电源的电池容量应能提供传输装置在正常监视状态下至少工作8h。
4.4.6.5应有主电源与备用电源之间的自动转换装置。当主电源断电时，能自动转换到备用电源；主
电源恢复时，能自动转换到主电源。主、备电源的转换不应使传输装置产生误动作。
4.4.7绝缘性能
传输装置的外部带电端子和电源端子的工作电压大于50V时，外部带电端子和电源端子与外壳间
的绝缘电阻在正常大气条件下不应小于100MΩ。
4.4.8泄漏电流
当采用220V，50Hz交流电源供电的传输装置在1.06倍额定电压工作时，泄漏电流不应超过0.5mA。
4.4.9电气强度性能
传输装置的外部带电端子和电源端子的工作电压大于50V时，外部带电端子和电源端子应能耐受
频率为50Hz、有效值电压为1250V的交流电压，历时60s的电气强度试验。试验期间，传输装置不
应发生击穿放电现象（击穿电流不大于20mA）。试验后,传输装置的功能应满足4.4.2～4.4.5的要求。
4.4.10电磁兼容性能
传输装置应能适应表1所规定条件下的各项试验要求。试验期间，传输装置应保持正常监视状态；
试验后,传输装置的功能应满足4.4.2～4.4.5的要求。
表1电磁干扰条件
试验名称 试验参数 试验条件 工作状态
射频电磁场辐射抗扰
度试验场强/（V/m） 10
正常监视状态频率范围/MHz 80～1000
扫频速率/（10oct/s） 不超过前一频率的1％
调制幅度 80%(1kHz，正弦)
射频场感应的传导骚
扰抗扰度试验频率范围/MHz 0.15～80
正常监视状态 电压/dBµV 140
调制幅度 80%(1kHz，正弦)
静电放电抗扰度试验放电电压/kV空气放电（外壳为绝缘体试样）8
接触放电（外壳为导体试样和耦合板）6
正常监视状态放电极性 正、负
放电间隔/s ≥1
每点放电次数 10
电快速瞬变脉冲群抗
扰度试验瞬变脉冲电压/kVAC电源线2×（1±0.1）
其他连接线1×（1±0.1）
正常监视状态重复频率/kHz 5×（1±0.2）
极性 正、负
时间/min 每次1GB26875.9－202X
5施加次数 3
浪涌（冲击）抗扰度
试验浪涌（冲击）电压/kVAC电源线线－线：1×（1±0.1）
AC电源线线－地：2×（1±0.1）
其它连接线线－地：1×（1±0.1）
其它连接线线－线：0.5×（1±0.1）正常监视状态
极性 正、负
试验次数 5
电源瞬变试验电源瞬变方式 通电9s～断电1s
交流供电
正常监视状态试验次数 500
施加方式 每分钟6次
电压暂降、短时中断
和电压变化的抗扰度
试验持续时间/ms200（电压下滑至40％）；
20（电压下滑至0V） 交流供电
正常监视状态试验次数 10
4.4.11气候环境耐受性
传输装置应能耐受住表2规定的气候环境条件下的各项试验。试验期间，传输装置应保持正常监视
状态；试验后,传输装置应无涂覆层破坏和腐蚀现象，其功能应满足4.4.2～4.4.5的要求。
表2气候环境试验条件
试验名称 试验参数 试验条件 工作状态
低温（运行）试验温度/℃ -10±2
正常监视状态
持续时间/h 16
恒定湿热（运行）试
验温度/℃ 40±2
正常监视状态 相对湿度/% 93±3
持续时间/d 4
恒定湿热（耐久）试
验温度/℃ 40±2
不通电状态相对湿度/% 93±3
持续时间/d 21
4.4.12机械环境耐受性
传输装置应能耐受住表3规定的机械环境条件下的各项试验。试验期间，传输装置应保持正常监视
状态；试验后，传输装置不应有机械损伤和紧固部位松动现象，其功能应满足4.4.2～4.4.5的要求。
表3机械环境试验条件
试验名称 试验参数 试验条件 工作状态
振动（正弦）（运行）
试验频率循环范围/Hz 10～150
正常监视状态加速幅值/（m/s2） 5
扫频速率/（OCT/min） 1
轴线数 3
每个轴线扫频循环次数 1
碰撞（运行）试验碰撞能量/J 0.5±0.04
正常监视状态
每点磁撞次数 3GB26875.9－202X
64.4.13软件要求
4.4.13.1程序应贮存在ROM、EPROM、E2PROM、FLASH等不易丢失信息的存储器中。
4.4.13.2每个贮存文件的存储器上均应标注文件号码。
4.4.13.3手动或程序输入数据时，不论原状态如何，都不应引起程序的意外执行。
4.4.13.4软件应能防止非专门人员改动。
4.4.13.5应提交软件设计资料，资料内容应能充分证明软件设计符合标准要求并应至少包括软件功能
描述文件（如流程图或结构图）。
5试验方法
5.1总则
5.1.1试验的大气条件
除在有关条文另有说明外，各项试验均在下述大气条件下进行：
——温度：15℃～35℃；
——湿度：25%RH～75%RH；
——大气压力：86kPa～106kPa。
5.1.2试验的正常监视状态
如试验中要求传输装置处于正常监视状态，应将传输装置与生产者提供的火灾自动报警系统等消防
设施连接，且保持正常工作状态；在有关条文中没有特殊要求时，应保证其工作电压为额定工作电压，
并在试验期间保持工作电压稳定。
5.1.3容差
除在有关条文另有说明外,各项试验数据的容差均为±5%；环境条件参数偏差应符合GB16838要求。
5.1.4试验样品（以下简称试样）
试验前，生产者应提供2台传输装置作为试样，并在试验前予以编号，生产者应同时提供与其配接
的火灾自动报警系统和建筑消防设施。
5.1.5试验程序
传输装置的试验程序见表5。
表5传输装置试验程序
序号 章条 试验项目 试样编号
1 5.2 主要部件检查 1、2
2 5.3 消防设施运行状态信息的接收和传输功能试验 1、2
3 5.4 巡检功能试验 1、2
4 5.5 自检功能试验 1、2
5 5.6 本机故障报警功能试验 1、2
6 5.7 电源性能试验 1、2
7 5.8 绝缘性能试验 1
8 5.9 泄漏电流试验 1
9 5.10电气强度试验 1
10 5.11射频电磁场辐射抗扰度试验 1
11 5.12射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 1
12 5.13静电放电抗扰度试验 1GB26875.9－202X
713 5.14电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 1
14 5.15浪涌（冲击）抗扰度试验 1
15 5.16电源瞬变试验 1
16 5.17电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 1
17 5.18低温（运行）试验 1
18 5.19恒定湿热（运行）试验 1
19 5.20恒定湿热（耐久）试验 2
20 5.21振动（正弦）（运行）试验 1
21 5.22碰撞试验 1
5.2主要部件检查
按4.3、4.4.1的要求检查试样的主要部件。
5.3消防设施运行状态信息的接收和传输功能试验
5.3.1按照试样的正常工作要求，将试样配接生产者提供的消防设施运行状态监测系统，接通试样、
和建筑消防设施的电源，使试样与建筑消防设施处于正常监视状态，并在试样与模拟应用支撑平台之间
建立正常传输连接。
5.3.2按照GB50440附录A中相应内容，通过改变建筑消防设施运行状态，使其发出运行状态信息，
记录从建筑消防设施发出运行状态信息至试样将接收到的信息向模拟应用支撑平台传送的时间间隔，观
察并记录试样发出的信息传输状态指示情况。
5.3.3发出火灾报警信息，记录从发出火灾报警信息至试样将所接收的火灾报警信息传输到模拟应用
支撑平台的时间间隔，观察并记录试样各指示灯状态。
5.3.4依次使试样处于传输除火灾报警信息外的其他信息状态，发出火灾报警信息，观察并记录试样
优先进行火灾报警信息传输和状态指示情况。
5.3.5进行装置自检操作，在操作期间发出火灾报警信息，观察并记录试样优先进行火灾报警信息传
输和状态指示情况。
5.3.6切断试样与模拟应用支撑平台设备之间的正常传输连接，使建筑消防设施发出运行状态信息，
观察并记录试样在信息传送失败时的光信号指示情况。
5.4巡检功能试验
使试样处于正常监视状态，模拟应用支撑平台发出巡检指令，观察并记录试样接受指令并向模拟应
用支撑平台传输试样运行状态信息的情况。
5.5自检功能试验
手动操作试样进行自检，观察并记录试样检查面板上所有指示灯和通信链路的情况。
5.6本机故障报警功能试验
5.6.1接通电源，使试样处于正常监视状态。分别按4.4.5.1中a）～d）的要求，对试样各项本机故
障报警功能进行测试，观察并记录试样本机故障光信号指示、故障响应时间、故障信息传输等情况。
5.6.2排除故障信号，检查试样光信号指示恢复情况。
5.7电源性能试验
5.7.1主电源试验
在试样处于正常监视状态下，切断试样的主电源，使试样由备用电源供电，再恢复主电源，检查并
记录试样主、备电源的转换、状态指示情况和主电源过流保护情况。
5.7.2备用电源试验
使试样在正常状态下工作24h后，切断试样主电源，使试样在备用电源供电状态下工作8h，观GB26875.9－202X
8察并记录试样工作情况。
5.8绝缘性能试验
5.8.1试验步骤
通过绝缘电阻试验装置，分别对试样的下述部分施加500V±50V直流电压，持续60s±5s后，
测量其绝缘电阻值：
a）有绝缘要求的外部带电端子与外壳之间；
b）电源插头（或电源接线端子）与机壳之间（电源开关置于接通位置，但电源插头不接入电网）。
5.8.2试验设备
绝缘电阻试验装置满足下述技术条件:
a)试验电压：500V±50V；
b)测量范围：0MΩ～500MΩ；
c)最小分度：0.1MΩ；
d)记时：60s±5s。
5.9泄漏电流试验
5.9.1试验步骤
使试样处于正常监视状态，调节主电供电电压为试样额定电压的1.06倍，测量并记录其总泄漏电
流值。
5.9.2试验设备
符合GB4706.1的规定。
5.10电气强度试验
5.10.1试验步骤
5.10.1.1将试样的接地保护元件拆除。用电气强度试验装置，以100V/s～500V/s的升压速率，分
别对试样的下述部位施加1250V/50Hz的试验电压，持续60s±5s，再以100V/s～500V/s的降
压速率使试验电压低于试样额定电压后，方可断电：
a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间；
b)工作电压大于50V的电源端子或电源接线端子与外壳间（电源开关置于开位置，不接通电源）。
5.10.1.2试验后，按4.4.2～4.4.5的要求进行功能测试。
5.10.2试验设备
应采用满足下述技术要求的电气强度试验装置：
a)试验电压：电压为0V～1250V（有效值）连续可调，频率为50Hz；
b)升、降压速率：100V/s～500V/s；
c)计时：60s±5s；
d)击穿报警预置电流：20mA。
5.11射频电磁场辐射抗扰度试验
5.11.1试验步骤
5.11.1.1将试样安放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态。
5.11.1.2按GB/T16838中的要求，对试样施加表2所示条件的射频电磁场辐射干扰。
5.11.1.3干扰期间，观察并记录试样工作状态。
5.11.1.4试验后，按4.4.2～4.4.5的要求进行功能测试。
5.11.2试验设备
试验设备应满足GB/T17626.3—2016的相关规定。
5.12射频场感应的传导骚扰抗扰度试验GB26875.9－202X
95.12.1试验步骤
5.12.1.1将试样安放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态。
5.12.1.2按GB/T16838中的要求，对试样施加表2所示条件的射频场感应的传导骚扰。
5.12.1.3干扰期间，观察并记录试样工作状态。
5.12.1.4试验后，按4.4.2～4.4.5的要求进行功能测试。
5.12.2试验设备
试验设备应满足GB/T17626.6—2017的相关规定。
5.13静电放电抗扰度试验
5.13.1试验步骤
5.13.1.1将试样放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态。
5.13.1.2对绝缘体外壳的试样，实施空气放电；对导体外壳的试样，实施接触放电。
5.13.1.3按GB/T16838中的要求，对试样施加表2所示条件的静电放电干扰。
5.13.1.4干扰期间，观察并记录试样的工作状态。
5.13.1.5试验后，按4.4.2～4.4.5的要求进行功能测试。
5.13.2试验设备
试验设备应满足GB/T17626.2—2018的相关规定。
5.14电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
5.14.1试验步骤
5.14.1.1将试样安放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态。
5.14.1.2按GB/T16838中的要求，对试样施加表2所示条件的电快速瞬变脉冲群干扰。
5.14.1.3干扰期间，观察并记录试样工作状态。
5.14.1.4试验后，按4.4.2～4.4.5的要求进行功能测试。
5.14.2试验设备
试验设备应满足GB/T17626.4—2018的相关规定。
5.15浪涌（冲击）抗扰度试验
5.15.1试验步骤
5.15.1.1将试样安放在绝缘台上，接通电源，使试样处于正常监视状态。
5.15.1.2按GB/T16838中的要求，对试样施加表2所示条件的浪涌（冲击）干扰。
5.15.1.3干扰期间，观察并记录试样工作状态。
5.15.1.4试验后，按4.4.2～4.4.5的要求进行功能测试。
5.15.2试验设备
试验设备应满足GB/T17626.5—2019的相关规定。
5.16电源瞬变试验
5.16.1试验步骤
5.16.1.1连接试样到电源瞬变试验装置上，使其处于正常监视状态。
5.16.1.2试验后，按4.4.2～4.4.5的要求进行功能测试。
5.16.2试验设备
能产生满足5.15.1的要求试验条件的电源装置。
5.17电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
5.17.1试验步骤GB26875.9－202X
105.17.1.1连接试样到电压暂降和短时中断试验装置上使其处于正常监视状态。
5.17.1.2试验后，按4.4.2～4.4.5的要求进行功能测试。
5.17.2试验设备
试验设备应满足GB/T17626.11—2008的相关规定。
5.18低温（运行）试验
5.18.1试验步骤
5.18.1.1试验前，将试样在正常大气条件下放置2h～4h。然后按正常监视状态要求，将试样与等
效负载连接，接通电源。
5.18.1.2调节试验箱温度，使其在20℃±2℃温度下保持30min±5min，然后，以不大于1℃/min
的速率，降温至-10℃±2℃。
5.18.1.3在-10℃±2℃温度下，保持16h后，立即按4.4.2～4.4.5的要求进行功能测试。
5.18.1.4调节试验箱温度，使其以不大于1℃/min的速率升温至20℃±2℃，并保持30min±5min。
5.18.1.5取出试样，在正常大气条件下放置1h～2h后，检查试样表面涂覆情况，并按4.4.2～4.4.5
的要求进行功能测试。
5.18.2试验设备
试验设备应满足GB/T16838的相关规定。
5.19恒定湿热（运行）试验
5.19.1试验步骤
5.19.1.1试验前，将试样在正常大气条件下放置2h～4h。然后按正常监视状态要求，将试样与等
效负载连接，接通电源，使其处于正常监视状态。
5.19.1.2调节试验箱，使温度为40℃±2℃，相对湿度为93％±3％（先调节温度，当温度达到稳定
后再加湿），连续保持4d后，立即按4.4.2～4.4.5的要求进行功能测试。
5.19.1.3取出试样，在正常大气条件下，处于正常监视状态1h～2h后，检查试样表面涂覆情况，
并按4.4.2～4.4.5的要求进行功能测试。
5.19.2试验设备
试验设备应满足GB/T16838的相关规定。
5.20恒定湿热（耐久）试验
5.20.1试验步骤
5.20.1.1在不通电的情况下，将试样至于试验箱内。
5.20.1.2调节试验箱，使温度为40℃±2℃，相对湿度为93％±3％（先调节温度，当温度达到稳定
后再加湿），连续保持21d。
5.20.1.3取出试样，在正常大气条件下，恢复12h后，检查试样表面涂覆情况，并按4.4.2～4.4.5
的要求进行功能测试。
5.20.2试验设备
试验设备应满足GB16838的规定。
5.21振动（正弦）（运行）试验
5.21.1试验步骤
5.21.1.1将试样按正常安装方式刚性安装，使同方向的重力作用与其使用时一样（重力影响可忽略时
除外），试样在上述安装方式下可放于任何高度，试验期间试样处于正常监视状态。
5.21.1.2依次在三个互相垂直的轴线上，在10Hz～150Hz的频率循环范围内，以5m/s2的加速
度幅值，1OCT/min的扫频速率，各进行1次扫频循环。
5.21.1.3试验后，检查试样外观及紧固部件，并按4.4.2～4.4.5的要求进行功能测试。GB26875.9－202X
115.21.2试验设备
试验设备应满足GB/T16838的相关规定。
5.22碰撞试验
5.22.1试验步骤
5.22.1.1按正常监视状态要求，将试样与等效负载连接，接通电源，使其处于正常监视状态。
5.22.1.1对试样表面上的每个易损部件（如指示灯、显示器等）施加3次能量为0.5J±0.04J的
碰撞。在进行试验时应小心进行，以确保上一组（3次）碰撞的结果不对后续各组碰撞的结果产生影响，
在认为可能产生影响时，不应考虑发现的缺陷，取一新的试样，在同一位置重新进行碰撞试验。试验期
间，观察并记录试样的工作状态；试验后，按4.4.2～4.4.5的要求进行功能测试。
5.22.2试验设备
试验设备应满足GB/T16838的相关规定。
6检验规则
6.1产品出厂检验
企业在产品出厂前应对传输装置进行下述试验项目的检验：
a）建筑消防设施运行状态信息的接收和传输功能试验；
b）巡检功能试验；
c）自检功能试验；
d）本机故障报警功能试验；
e）电源性能试验；
f）绝缘性能试验；
g）电气强度试验；
生产者应规定抽样方法、检验和判定规则。
6.2型式检验
6.2.1型式检验项目为第5章规定的试验项目。
6.2.2有下列情况之一时，应进行型式检验：
a)新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定；
b)正式生产后，产品的结构、主要部（器）件或元器件、生产工艺等有较大的改变，可能影响产
品性能；
c)产品标准规定的技术要求发生变化；
d)产品停产1年及以上恢复生产；
e)质量监督部门依法提出要求；
f)发生重大质量事故整改后；
g)其他通过型式检验才能证明产品质理的情况。
6.2.3按GB12978规定的型式检验结果判定方法进行判定。
7标志
7.1产品标志
每台传输装置均应有清晰、耐久的产品标志，产品标志应包括以下内容：
a）产品名称；
b）产品型号；
c）生产者名称、地址；
d）生产日期及产品编号；
e）执行标准编号。
7.2质量检验标志GB26875.9－202X
12每台传输装置均应有清晰的质量检验合格标志。