Xử_lý quá_tải đường_dây hoặc thiết_bị điện được quy_định như thế_nào ?
Điều 53 . Xử_lý của Điều_độ viên khi hệ_thống điện truyền_tải ở chế_độ cực_kỳ khẩn_cấp 1 . Điều_khiển tần_số , điện_áp theo Quy_định quy_trình điều_độ hệ_thống điện quốc_gia do Bộ Công_Thương ban_hành để đưa tần_số , điện_áp về phạm_vi cho phép trong chế_độ vận_hành bình_thường . 
 2 . Xử_lý quá_tải đường_dây hoặc thiết_bị điện 
 a ) Điều_khiển công_suất các nhà_máy_điện ( dự_phòng quay , khởi_động nhanh ) để đường_dây không bị vượt giới_hạn truyền_tải hoặc thiết_bị điện không bị quá_tải trên 110 % ; 
 b ) Thay_đổi kết lưới theo kết_quả đã được tính_toán trước nhằm thay_đổi trào_lưu công_suất trên hệ_thống điện để giảm công_suất truyền_tải trên đường_dây hoặc thiết_bị điện đang bị quá_tải trên 110 % ; 
 c ) Sa_thải phụ_tải trung áp hoặc đầu nguồn theo quy_định để đường_dây không bị vượt giới_hạn truyền_tải hoặc thiết_bị điện không bị quá_tải trên 110 % .
Điều 39 . Xử_lý quá_tải thiết_bị điện nhất thứ khác 1 . Mức quá_tải và thời_gian cho phép quá_tải của thiết_bị nhất thứ khác ( máy cắt , dao cách_ly , máy biến dòng_điện , tụ bù dọc và các thiết_bị khác liên_quan ) phải căn_cứ theo quy_định của nhà chế_tạo . 
 2 . Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển mức quá_tải và thời_gian cho phép quá_tải của thiết_bị . 
 3 . Điều_độ viên xử_lý quá_tải thiết_bị điện nhất thứ thuộc quyền điều_khiển ở các chế_độ cảnh_báo , khẩn_cấp , cực_kỳ khẩn_cấp theo quy_định tại các điều 49 , 51 và 53 Thông_tư này .