Nguyên_tắc khôi_phục hệ_thống điện được quy_định như thế_nào ?
Điều 6 . Nguyên_tắc xử_lý_sự_cố rã lưới và khôi_phục hệ_thống điện Việc xử_lý_sự_cố rã lưới và khôi_phục hệ_thống điện phải bảo_đảm các nguyên_tắc sau : 
 1 . Áp_dụng các biện_pháp phù_hợp để khôi_phục hệ_thống điện trong thời_gian ngắn nhất . 
 2 . Điều_khiển tần_số và điện_áp trong khoảng giới_hạn cho phép trong quá_trình khôi_phục hệ_thống điện , đảm_bảo điều_kiện hòa điện hoặc khép mạch vòng theo Quy_trình thao_tác trong hệ_thống điện quốc_gia do Bộ Công_Thương ban_hành , tránh rã lưới trở_lại hoặc gây hư_hỏng thiết_bị điện trong quá_trình khôi_phục hệ_thống điện . 
 3 . Nhanh_chóng khôi_phục việc cung_cấp điện cho hệ_thống tự dùng của các nhà_máy_điện , trạm điện bị mất điện và khách_hàng sử_dụng điện . Việc khôi_phục cấp điện cho khách_hàng sử_dụng điện phải căn_cứ theo thứ tự ưu_tiên đã được Ủy_ban nhân_dân tỉnh , thành_phố trực_thuộc Trung_ương xác_định . 
 4 . Trong quá_trình xử_lý_sự_cố rã lưới và khôi_phục hệ_thống điện , Nhân_viên vận_hành phải tuân_thủ các quy_định tại Thông_tư này , các quy_chuẩn kỹ_thuật , Tiêu_chuẩn Việt_Nam , quy_trình , quy_định chuyên_ngành , quy_định khác của pháp_luật có liên_quan và tiêu_chuẩn an_toàn của thiết_bị điện do nhà chế_tạo quy_định .
Điều 7 . Nguyên_tắc thực_hiện khởi_động đen và khôi_phục hệ_thống điện 1 . Khởi_động tổ máy phát_điện của nhà_máy_điện khởi_động đen trong hệ_thống điện để cung_cấp điện cho tự dùng của nhà_máy_điện . 
 2 . Khôi_phục trạm điện của nhà_máy_điện khởi_động đen chính hoặc nhà_máy_điện khởi_động đen dự_phòng . Trong trường_hợp hệ_thống điện không có nhà_máy_điện khởi_động đen hoặc nhà_máy_điện tách lưới phát độc_lập thì khôi_phục trạm điện bằng đường_dây liên_kết từ hệ_thống điện khác . 
 3 . Lần_lượt đóng điện các đường_dây liên_kết trạm điện đã có điện với các nhà_máy_điện , trạm điện lân_cận . Khôi_phục các trạm điện , hòa điện các tổ máy phát_điện của nhà_máy_điện , hòa điện các nhà_máy_điện tách lưới giữ tự dùng , nhà_máy_điện tách lưới phát độc_lập với hệ_thống điện . Trong quá_trình khôi_phục trạm điện , phụ_tải của trạm điện được khôi_phục theo yêu_cầu về điều_chỉnh điện_áp và tần_số . 
 4 . Đóng điện đường_dây liên_kết và hòa điện với hệ_thống điện khác , khôi_phục_chế_độ vận_hành bình_thường của hệ_thống điện quốc_gia 
 5 . Khôi_phục phụ_tải theo khả_năng đáp_ứng của hệ_thống điện quốc_gia và thứ tự ưu_tiên theo danh_sách khách_hàng sử_dụng điện quan_trọng thuộc diện ưu_tiên cấp điện đã được Ủy_ban nhân_dân tỉnh , thành_phố trực_thuộc trung_ương phê_duyệt đến khách_hàng sử_dụng điện khác .