Nguyên_tắc của xử_lý_sự_cố rã lưới và khôi_phục hệ_thống điện được quy_định như thế_nào ?
Điều 6 . Nguyên_tắc xử_lý_sự_cố rã lưới và khôi_phục hệ_thống điện Việc xử_lý_sự_cố rã lưới và khôi_phục hệ_thống điện phải bảo_đảm các nguyên_tắc sau : 
 1 . Áp_dụng các biện_pháp phù_hợp để khôi_phục hệ_thống điện trong thời_gian ngắn nhất . 
 2 . Điều_khiển tần_số và điện_áp trong khoảng giới_hạn cho phép trong quá_trình khôi_phục hệ_thống điện , đảm_bảo điều_kiện hòa điện hoặc khép mạch vòng theo Quy_trình thao_tác trong hệ_thống điện quốc_gia do Bộ Công_Thương ban_hành , tránh rã lưới trở_lại hoặc gây hư_hỏng thiết_bị điện trong quá_trình khôi_phục hệ_thống điện . 
 3 . Nhanh_chóng khôi_phục việc cung_cấp điện cho hệ_thống tự dùng của các nhà_máy_điện , trạm điện bị mất điện và khách_hàng sử_dụng điện . Việc khôi_phục cấp điện cho khách_hàng sử_dụng điện phải căn_cứ theo thứ tự ưu_tiên đã được Ủy_ban nhân_dân tỉnh , thành_phố trực_thuộc Trung_ương xác_định . 
 4 . Trong quá_trình xử_lý_sự_cố rã lưới và khôi_phục hệ_thống điện , Nhân_viên vận_hành phải tuân_thủ các quy_định tại Thông_tư này , các quy_chuẩn kỹ_thuật , Tiêu_chuẩn Việt_Nam , quy_trình , quy_định chuyên_ngành , quy_định khác của pháp_luật có liên_quan và tiêu_chuẩn an_toàn của thiết_bị điện do nhà chế_tạo quy_định .
Điều 11 . Nguyên_tắc xử_lý_sự_cố hệ_thống điện quốc_gia 1 . Nhân_viên vận_hành có trách_nhiệm áp_dụng các biện_pháp xử_lý_sự_cố theo quy_định để nhanh_chóng loại_trừ sự_cố và ngăn_ngừa sự_cố lan rộng . 
 2 . Nhân_viên vận_hành có trách_nhiệm nhanh_chóng khôi_phục việc cung_cấp điện cho khách_hàng , đặc_biệt là các phụ_tải quan_trọng và đảm_bảo chất_lượng điện_năng về tần_số , điện_áp . 
 3 . Trong quá_trình xử_lý_sự_cố , Đơn_vị điều_độ hệ_thống điện quốc_gia được phép vận_hành hệ_thống điện với tần_số và điện_áp khác với tiêu_chuẩn quy_định ở chế_độ vận_hành bình_thường tại Quy_định hệ_thống điện truyền_tải , Quy_định hệ_thống điện_phân_phối do Bộ Công_Thương ban_hành nhưng phải nhanh_chóng thực_hiện các giải_pháp để khôi_phục hệ_thống điện về trạng_thái vận_hành bình_thường , đảm_bảo sự làm_việc ổn_định của hệ_thống điện . 
 4 . Nhân_viên vận_hành phải nắm vững diễn_biến sự_cố , tình_trạng thiết_bị đã được tách ra khi sự_cố , phân_tích các hiện_tượng sự_cố , dự_đoán thời_gian khôi_phục . 
 5 . Lệnh chỉ_huy xử_lý_sự_cố được truyền đi bằng lời_nói hoặc bằng tín_hiệu điều_khiển . 
 6 . Lệnh chỉ_huy xử_lý_sự_cố bằng lời_nói do Điều_độ viên cấp trên truyền_đạt trực_tiếp tới Nhân_viên vận_hành cấp dưới tuân_thủ theo Quy_định quy_trình điều_độ hệ_thống điện quốc_gia do Bộ Công_Thương ban_hành . Lệnh chỉ_huy xử_lý_sự_cố phải chính_xác , ngắn_gọn và rõ_ràng . Điều_độ viên cấp trên ra_lệnh phải chịu hoàn_toàn trách_nhiệm về lệnh của mình trong quá_trình xử_lý_sự_cố . 
 7 . Trong thời_gian xử_lý_sự_cố , nghiêm_cấm sử_dụng các phương_tiện thông_tin liên_lạc phục_vụ điều_độ vào các mục_đích khác . 
 8 . Trong quá_trình xử_lý_sự_cố , Nhân_viên vận_hành phải tuân_thủ các quy_định của Thông_tư này , các quy_chuẩn kỹ_thuật , TCVN , quy_trình , quy_định chuyên_ngành , quy_định khác của pháp_luật và tiêu_chuẩn an_toàn của thiết_bị điện do nhà chế_tạo quy_định .