Việc cô_lập hoặc đưa các trang thiết_bị rơ_le bảo_vệ và tự_động được quy_định như thế_nào ?
Điều 9 . Theo_dõi vận_hành và khắc_phục khiếm_khuyết của các trang thiết_bị rơ_le bảo_vệ và tự_động 1 . Trường_hợp_tác_động sai hoặc từ_chối tác_động của trang thiết_bị rơ_le bảo_vệ và tự_động , những thiếu_sót phát_hiện trong quá_trình vận_hành phải được xem_xét phân_tích và loại_trừ trong thời_gian ngắn nhất . 
 2 . Trường_hợp_tác_động sai hoặc từ_chối tác_động của trang thiết_bị rơ_le bảo_vệ và tự_động , trường_hợp phát_hiện có hư_hỏng trong mạch hoặc thiết_bị phải thông_báo ngay với Đơn_vị quản_lý vận_hành và Cấp điều_độ có quyền điều_khiển . 
 3 . Việc cô_lập hoặc đưa các rơ_le bảo_vệ và tự_động vào vận_hành trở_lại chỉ được thực_hiện khi có mệnh_lệnh cho phép của Cấp điều_độ có quyền điều_khiển .
Điều 8 . Trang_bị rơ_le bảo_vệ và tự_động 1 . Các thiết_bị điện của hệ_thống điện phải được trang_bị rơ_le bảo_vệ và tự_động chống mọi dạng ngắn mạch , các hư_hỏng trong chế_độ vận_hành bình_thường bằng các trang thiết_bị rơ_le bảo_vệ , aptômát hoặc cầu chảy và các trang_bị tự_động trong đó có tự_động điều_chỉnh và tự_động chống sự_cố . 
 2 . Các trang thiết_bị rơ_le bảo_vệ và tự_động ( kể_cả rơ_le sa_thải tải theo tần_số thấp ) phải thường_xuyên ở chế_độ vận_hành , trừ các trang thiết_bị rơ_le mà theo nguyên_lý hoạt_động , điều_kiện chế_độ làm_việc của hệ_thống năng_lượng và tính chọn_lọc phải tách ra khỏi vận_hành . 
 3 . Thiết_bị ghi_nhận sự_cố và cảnh_báo phải luôn sẵn_sàng hoạt_động . 
 4 . Chế_độ vận_hành thiếu trang_bị rơ_le bảo_vệ hoặc tự_động phải được Cấp điều_độ có quyền điều_khiển quy_định cụ_thể .