Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện có thẩm_quyền quá_tải máy biến_áp được quy_định như thế_nào ?
Điều 33 . Xử_lý quá_tải máy biến_áp 1 . Nếu không có quy_định riêng về công_suất định mức máy biến_áp của nhà chế_tạo , máy biến_áp được quá_tải cao hơn dòng_điện định_mức theo các giới_hạn sau đây : 
 a ) Quá_tải ngắn_hạn đối_với các máy biến_áp dầu : 
 b ) Quá_tải ngắn_hạn đối_với các máy biến_áp khô : 
 c ) Quá_tải lâu_dài đối_với các loại máy biến_áp đều được phép cao hơn định mức tới 5 % của nấc điện_áp tương_ứng nếu điện_áp ở nấc đó không cao hơn điện_áp định_mức . 
 2 . Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển xử_lý quá_tải máy biến_áp theo trình_tự sau : 
 a ) Báo_cáo Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 - Thời_gian bắt_đầu và mức mang tải trên 90 % , 100 % , 110 % giá_trị định_mức ; 
 - Nhiệt_độ dầu và cuộn dây của máy biến_áp ( theo_dõi liên_tục , báo_cáo ngay khi có sự thay_đổi ) ; 
 - Thời_gian cho phép quá_tải theo quy_định tại Khoản 1 Điều này . 
 b ) Kiểm_tra tình_trạng làm_việc của hệ_thống làm mát máy biến_áp và xử_lý theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố máy biến_áp do Đơn_vị quản_lý vận_hành ban_hành . 
 3 . Điều_độ viên xử_lý quá_tải máy biến_áp thuộc quyền điều_khiển ở các chế_độ cảnh_báo , khẩn_cấp , cực_kỳ khẩn_cấp theo quy_định tại các Điều 49 , 51 và 53 Thông_tư này .
Điều 110 . Quy_định trực ca vận_hành 1 . Tùy theo độ tin_cậy của thiết_bị , trang_bị công_nghệ điều_khiển của nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển , Đơn_vị quản_lý vận_hành quy_định số_lượng nhân_viên vận_hành để đảm_bảo công_tác vận_hành an_toàn , tin_cậy , trong đó quy_định 01 ( một ) người đảm_nhiệm chức_danh Trưởng ca nhà_máy_điện , 01 ( một ) người đảm_nhiệm chức_danh Trưởng kíp trạm điện . 
 2 . Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải thực_hiện đầy_đủ nhiệm_vụ , quyền_hạn , trách_nhiệm theo quy_định tại Thông_tư này và các quy_định , quy_trình riêng của Đơn_vị quản_lý vận_hành . 
 3 . Vị_trí Trưởng ca nhà_máy_điện hoặc Trưởng kíp trạm điện căn_cứ theo lịch trực ca và do lãnh_đạo Đơn_vị quản_lý vận_hành quy_định . Trưởng ca nhà_máy_điện hoặc Trưởng kíp trạm điện là người chỉ_huy điều_độ cao nhất trong mỗi ca trực vận_hành .