Quy_trình đề_nghị cấp Giấy chứng_nhận đủ điều_kiện sản_xuất chai LPG được quy_định như thế_nào ?
Điều 41 . Hồ_sơ đề_nghị cấp Giấy chứng_nhận đủ điều_kiện sản_xuất , sửa_chữa chai LPG 1 . Giấy đề_nghị cấp Giấy chứng_nhận đủ điều_kiện theo Mẫu_số 10 tại Phụ_lục kèm theo Nghị_định này . 
 2 . Bản_sao Giấy chứng_nhận đăng_ký doanh_nghiệp / hợp_tác_xã / hộ kinh_doanh . 
 3 . Danh_mục thiết_bị phục_vụ công_tác kiểm_tra chai LPG. 
 4 . Danh_mục quy_trình về an_toàn chế_tạo chai LPG , quy_trình sửa_chữa chai LPG. 
 5 . Quy_trình chế_tạo một chai LPG điển_hình ( bao_gồm cả tính_toán bền ) . 
 6 . Quy_trình kiểm_tra chất_lượng chai sau chế_tạo , sau sửa_chữa . 
 7 . Bản_sao Giấy chứng_nhận kết_quả kiểm_định thiết_bị kiểm_tra an_toàn sau chế_tạo và sửa_chữa hoặc hiệu chuẩn theo quy_định của pháp_luật về đo_lường . 
 8 . Tài_liệu chứng_minh đáp_ứng các điều_kiện về phòng cháy và chữa_cháy .
Điều 23 . Bổ_sung Điều 18b Nghị_định số 19 / 2016 / NĐ - CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính_phủ về kinh_doanh khí “ Điều 18b . Cấp Giấy chứng_nhận đủ điều_kiện sản_xuất , sửa_chữa chai chứa LPG 
 1 . Cơ_sở sản_xuất , sửa_chữa chai chứa LPG được cấp Giấy chứng_nhận đủ điều_kiện sản_xuất , sửa_chữa chai chứa LPG khi đảm_bảo các yêu_cầu sau đây : 
 a ) Có tư_cách pháp_nhân ; 
 b ) Có đầy_đủ các quy_định về an_toàn , quy_trình chế_tạo chai chứa LPG và các quy_trình kiểm_tra chất_lượng sản_phẩm sau chế_tạo đã được lãnh_đạo cơ_sở phê_duyệt ; 
 c ) Có các trang thiết_bị kiểm_tra đáp_ứng yêu_cầu kiểm_tra an_toàn và chất_lượng chai chứa LPG sau chế_tạo , cụ_thể : 
 - Hệ_thống thử áp : Tạo được áp_suất không nhỏ hơn 3 MPa ; 
 - Hệ_thống kiểm_tra độ kín khí ; 
 - Thiết_bị kiểm_tra không phá_hủy : Thiết_bị kiểm_tra chất_lượng mối hàn , thiết_bị đo chiều dày bằng siêu_âm ; 
 - Thiết_bị kiểm_tra thành_phần , cơ tính của vật_liệu chế_tạo chai ; 
 - Thiết_bị đo khối_lượng ; 
 - Thiết_bị đo mô men xiết . 
 d ) Có đầy_đủ nhân_lực vận_hành các trang thiết_bị kiểm_tra và thợ hàn đáp_ứng các yêu_cầu : 
 - Nhân_viên kỹ_thuật vận_hành các thiết_bị kiểm_tra phải được đào_tạo chuyên_môn nghiệp_vụ , huấn_luyện kỹ_thuật an_toàn theo quy_định ; 
 - Thợ hàn chai chứa LPG phải có chứng_chỉ hàn_thiết_bị áp_lực theo quy_định . 
 đ ) Phải có đầy_đủ phương_án phòng cháy chữa_cháy được phê_duyệt , các trang thiết_bị phòng cháy chữa_cháy theo quy_định . 
 2 . Bộ Công_Thương là cơ_quan cấp Giấy chứng_nhận đủ điều_kiện_đủ điều_kiện sản_xuất , sửa_chữa chai chứa LPG. ”