Trường_hợp máy biến_áp bị cắt sự_cố được quy_định như thế_nào ?
Điều 38 . Khôi_phục máy biến_áp sau sự_cố 1 . Trường_hợp máy biến_áp bị cắt sự_cố do bảo_vệ khác ngoài so lệch , hơi , dòng dầu , áp_lực dầu , Điều_độ viên chỉ_huy đưa máy biến_áp trở_lại vận_hành sau khi Nhân_viên vận_hành kiểm_tra , báo_cáo tình_trạng bên ngoài của máy biến_áp không phát_hiện có dấu_hiệu bất_thường , khẳng_định mạch bảo_vệ không tác_động nhầm . 
 2 . Trường_hợp máy biến_áp bị cắt sự_cố do tác_động của hai mạch bảo_vệ nội_bộ_máy biến_áp là so lệch và hơi ( hoặc dòng dầu , áp_lực dầu ) , Điều_độ viên chỉ_huy đưa máy biến_áp vào vận_hành trở_lại khi đủ các điều_kiện sau : 
 a ) Đơn_vị quản_lý vận_hành đã tiến_hành thí_nghiệm , kiểm_tra thử_nghiệm các thông_số , phân_tích mẫu khí , mẫu dầu , khắc_phục những nhược_điểm bất_thường đã phát_hiện ; 
 b ) Đơn_vị quản_lý vận_hành có văn_bản xác_nhận máy biến_áp đủ điều_kiện vận_hành gửi Cấp điều_độ có quyền điều_khiển . 
 3 . Trường_hợp chỉ có một trong các mạch bảo_vệ nội_bộ tác_động , Điều_độ viên chỉ huy thao_tác cô_lập máy biến_áp và giao máy biến_áp cho Đơn_vị quản_lý vận_hành tiến_hành thí_nghiệm , kiểm_tra mạch bảo_vệ nội_bộ_máy biến_áp . Điều_độ viên chỉ_huy được đưa máy biến_áp vào vận_hành trở_lại khi : 
 a ) Qua kiểm_tra phát_hiện mạch bảo_vệ nội_bộ của máy biến_áp tác_động là do hư_hỏng trong mạch bảo_vệ và hư_hỏng đó đã được khắc_phục ; 
 b ) Qua kiểm_tra mạch bảo_vệ nội_bộ và không phát_hiện hư_hỏng , Đơn_vị quản_lý vận_hành đã thực_hiện theo quy_định tại Khoản 2 Điều này . 
 4 . Trường_hợp việc ngừng vận_hành máy biến_áp dẫn đến ngừng cấp điện một khu_vực lớn , Điều_độ viên chỉ_huy đưa máy biến_áp trở_lại vận_hành khi đủ các điều_kiện sau : 
 a ) Nhân_viên vận_hành kiểm_tra , xác_nhận , báo_cáo máy biến_áp đó chỉ bị cắt do một trong các bảo_vệ nội_bộ của máy biến_áp và không thấy có dấu_hiệu bên ngoài chứng_tỏ máy biến_áp hư_hỏng ; 
 b ) Nhân_viên vận_hành thông_báo máy biến_áp đã được Lãnh_đạo Đơn_vị quản_lý vận_hành đồng_ý đưa trở_lại vận_hành .
Điều 23 . Thao_tác cắt điện_máy biến_áp Thao_tác tách máy biến_áp ra sửa_chữa thực_hiện theo trình_tự sau : 
 1 . Kiểm_tra trào_lưu công_suất , huy_động nguồn hoặc thay_đổi kết lưới thích_hợp , tránh quá_tải các máy biến_áp khác hoặc các đường_dây liên_quan . 
 2 . Chuyển nguồn tự dùng nếu nguồn điện tự dùng lấy qua máy biến_áp đó . 
 3 . Khóa mạch tự_động điều_chỉnh điện_áp dưới tải ( nếu đang để tự_động ) . 
 4 . Cắt máy cắt các phía hạ_áp , trung áp , cao_áp máy biến_áp theo nguyên_tắc đảm_bảo_an_toàn cho máy biến_áp ( tránh quá áp ) và lưới_điện ( tránh điện_áp_thấp ) . 
 5 . Kiểm_tra máy biến_áp không còn điện_áp . 
 6 . Cắt các dao cách_ly liên_quan cần_thiết phía hạ_áp , trung áp , cao_áp máy biến_áp theo trình_tự thuận_tiện cho thao_tác . 
 7 . Đóng dao tiếp địa cố_định phía hạ_áp , trung áp , cao_áp máy biến_áp . 
 8 . Cắt áp tô mát các máy biến điện_áp của máy biến_áp ( nếu có ) . 
 9 . Đơn_vị quản_lý vận_hành làm các biện_pháp an_toàn , treo biển_báo theo quy_định về an_toàn điện . 
 10 . Giao máy biến_áp cho đơn_vị quản_lý vận_hành , đơn_vị công_tác đồng_thời nhắc_nhở , lưu_ý thêm về các biện_pháp an_toàn .