Xử_lý quá_tải thiết_bị điện nhất thứ khác được quy_định như thế_nào ?
Điều 39 . Xử_lý quá_tải thiết_bị điện nhất thứ khác 1 . Mức quá_tải và thời_gian cho phép quá_tải của thiết_bị nhất thứ khác ( máy cắt , dao cách_ly , máy biến dòng_điện , tụ bù dọc và các thiết_bị khác liên_quan ) phải căn_cứ theo quy_định của nhà chế_tạo . 
 2 . Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển mức quá_tải và thời_gian cho phép quá_tải của thiết_bị . 
 3 . Điều_độ viên xử_lý quá_tải thiết_bị điện nhất thứ thuộc quyền điều_khiển ở các chế_độ cảnh_báo , khẩn_cấp , cực_kỳ khẩn_cấp theo quy_định tại các điều 49 , 51 và 53 Thông_tư này .
Điều 40 . Xử_lý quá áp thiết_bị điện nhất thứ khác 1 . Điện_áp lớn nhất cho phép thiết_bị nhất thứ khác vận_hành lâu_dài phải căn_cứ theo quy_định của nhà chế_tạo . 
 2 . Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển nếu điện_áp trên thiết_bị điện cao quá mức cho phép . 
 3 . Điều_độ viên điều_khiển điện_áp theo Quy_định quy_trình điều_độ hệ_thống điện quốc_gia do Bộ Công_Thương ban_hành để thiết_bị điện thuộc quyền điều_khiển không bị quá điện_áp cho phép .