Bồn_chứa khí được lắp_đặt ở đâu ?
Điều 48 . An_toàn đối_với bồn chứa khí 1 . Bồn_chứa khí phải được lắp_đặt đầy_đủ các thiết_bị an_toàn và đo kiểm theo quy_định . 
 2 . Bồn chứa phải được lắp_đặt van đóng ngắt khẩn_cấp . 
 3 . Bồn chứa phải đặt ở ngoài_trời , bên ngoài nhà , bên ngoài các công_trình xây_dựng kín . Không đặt bồn chứa trên nóc nhà , ban_công , trong tầng hầm và dưới các công_trình . 
 4 . Các bồn chứa cố_định không được đặt chồng lên nhau . Các bồn chứa hình_trụ nằm ngang không được đặt thẳng hàng theo trục dọc , hướng về phía nhà ở hoặc các công_trình dịch_vụ . 
 5 . Bồn_chứa chìm không được đặt dưới khu_vực kho chứa_chất_lỏng dễ cháy khác .
Điều 51 . An_toàn trạm nạp khí vào phương_tiện vận_tải 1 . Phải đảm_bảo khoảng_cách tối_thiểu 03 m từ bồn chứa nổi tới hàng_rào bao quanh . 
 2 . Phải lắp khớp nối tách rời giữa cột bơm và ống mềm để cấp khí cho phương_tiện vận_tải . 
 3 . Cột bơm phải đặt cách bồn chứa khí ít_nhất 10 m . 
 4 . Phải đặt cột bơm và điểm nối ống dẫn khí nạp cho phương_tiện tại nơi thông_thoáng , ngoài_trời và có mái che . 
 5 . Ống công_nghệ đặt trên mặt_đất và phương_tiện đến giao_nhận khí phải được nối_tiếp đất . 
 6 . Đối_với bồn chứa nổi trong trạm nạp có dung_tích lớn hơn 20 m3 thì phải có hệ_thống phun nước làm mát đỉnh bồn chứa .