Điều_độ viên chỉ_huy được đưa máy biến_áp vào vận_hành trở_lại khi nào ?
Điều 38 . Khôi_phục máy biến_áp sau sự_cố 1 . Trường_hợp máy biến_áp bị cắt sự_cố do bảo_vệ khác ngoài so lệch , hơi , dòng dầu , áp_lực dầu , Điều_độ viên chỉ_huy đưa máy biến_áp trở_lại vận_hành sau khi Nhân_viên vận_hành kiểm_tra , báo_cáo tình_trạng bên ngoài của máy biến_áp không phát_hiện có dấu_hiệu bất_thường , khẳng_định mạch bảo_vệ không tác_động nhầm . 
 2 . Trường_hợp máy biến_áp bị cắt sự_cố do tác_động của hai mạch bảo_vệ nội_bộ_máy biến_áp là so lệch và hơi ( hoặc dòng dầu , áp_lực dầu ) , Điều_độ viên chỉ_huy đưa máy biến_áp vào vận_hành trở_lại khi đủ các điều_kiện sau : 
 a ) Đơn_vị quản_lý vận_hành đã tiến_hành thí_nghiệm , kiểm_tra thử_nghiệm các thông_số , phân_tích mẫu khí , mẫu dầu , khắc_phục những nhược_điểm bất_thường đã phát_hiện ; 
 b ) Đơn_vị quản_lý vận_hành có văn_bản xác_nhận máy biến_áp đủ điều_kiện vận_hành gửi Cấp điều_độ có quyền điều_khiển . 
 3 . Trường_hợp chỉ có một trong các mạch bảo_vệ nội_bộ tác_động , Điều_độ viên chỉ huy thao_tác cô_lập máy biến_áp và giao máy biến_áp cho Đơn_vị quản_lý vận_hành tiến_hành thí_nghiệm , kiểm_tra mạch bảo_vệ nội_bộ_máy biến_áp . Điều_độ viên chỉ_huy được đưa máy biến_áp vào vận_hành trở_lại khi : 
 a ) Qua kiểm_tra phát_hiện mạch bảo_vệ nội_bộ của máy biến_áp tác_động là do hư_hỏng trong mạch bảo_vệ và hư_hỏng đó đã được khắc_phục ; 
 b ) Qua kiểm_tra mạch bảo_vệ nội_bộ và không phát_hiện hư_hỏng , Đơn_vị quản_lý vận_hành đã thực_hiện theo quy_định tại Khoản 2 Điều này . 
 4 . Trường_hợp việc ngừng vận_hành máy biến_áp dẫn đến ngừng cấp điện một khu_vực lớn , Điều_độ viên chỉ_huy đưa máy biến_áp trở_lại vận_hành khi đủ các điều_kiện sau : 
 a ) Nhân_viên vận_hành kiểm_tra , xác_nhận , báo_cáo máy biến_áp đó chỉ bị cắt do một trong các bảo_vệ nội_bộ của máy biến_áp và không thấy có dấu_hiệu bên ngoài chứng_tỏ máy biến_áp hư_hỏng ; 
 b ) Nhân_viên vận_hành thông_báo máy biến_áp đã được Lãnh_đạo Đơn_vị quản_lý vận_hành đồng_ý đưa trở_lại vận_hành .
Điều 24 . Thao_tác đóng điện_máy biến_áp Thao_tác đưa máy biến_áp vào vận_hành sau sửa_chữa thực_hiện theo trình_tự sau : 
 1 . Đơn_vị quản_lý vận_hành , đơn_vị công_tác có trách_nhiệm khẳng_định máy biến_áp đủ tiêu_chuẩn vận_hành trong thông_báo trả máy biến_áp sau công_tác cho các đơn_vị đã giao máy biến_áp . Nội_dung bàn_giao như sau : “ Đã kết_thúc công_tác trên máy biến_áp , người và phương_tiện sửa_chữa đã rút hết , đã tháo hết các tiếp địa di_động trên máy biến_áp , máy biến_áp đủ tiêu_chuẩn vận_hành và sẵn_sàng đóng điện ” . 
 2 . Đóng áp tô mát các máy biến điện_áp của máy biến_áp ( nếu có ) . 
 3 . Cắt hết các dao tiếp địa cố_định các phía của máy biến_áp . 
 4 . Kiểm_tra hệ_thống rơ_le bảo_vệ , làm mát , chữa_cháy ( nếu có ) của máy biến_áp đã đưa vào vận_hành . 
 5 . Đặt nấc phân áp ở vị_trí thích_hợp , tránh quá điện_áp máy biến_áp khi đóng điện . 
 6 . Đóng các dao cách_ly liên_quan phía hạ_áp , trung áp , cao_áp máy biến_áp . 
 7 . Đóng máy cắt phía có điện để đóng điện_máy biến_áp , kiểm_tra điện_áp máy biến_áp ; sau đó lần_lượt đóng máy cắt các phía còn lại , lưu_ý điều_kiện khép vòng hoặc hoà điện nếu các phía còn lại có điện . 
 8 . Chuyển_đổi nguồn tự dùng ( nếu cần ) . 
 9 . Sau khi đưa máy biến_áp vào vận_hành , nhân_viên vận_hành phải kiểm_tra tình_trạng vận_hành của máy biến_áp . Căn_cứ chế_độ vận_hành , có_thể đưa chế_độ tự_động điều_chỉnh nấc phân áp máy biến_áp vào làm_việc .