Điều_độ viên xử_lý quá_tải máy biến_áp được quy_định như thế_nào ?
Điều 33 . Xử_lý quá_tải máy biến_áp 1 . Nếu không có quy_định riêng về công_suất định mức máy biến_áp của nhà chế_tạo , máy biến_áp được quá_tải cao hơn dòng_điện định_mức theo các giới_hạn sau đây : 
 a ) Quá_tải ngắn_hạn đối_với các máy biến_áp dầu : 
 b ) Quá_tải ngắn_hạn đối_với các máy biến_áp khô : 
 c ) Quá_tải lâu_dài đối_với các loại máy biến_áp đều được phép cao hơn định mức tới 5 % của nấc điện_áp tương_ứng nếu điện_áp ở nấc đó không cao hơn điện_áp định_mức . 
 2 . Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển xử_lý quá_tải máy biến_áp theo trình_tự sau : 
 a ) Báo_cáo Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 - Thời_gian bắt_đầu và mức mang tải trên 90 % , 100 % , 110 % giá_trị định_mức ; 
 - Nhiệt_độ dầu và cuộn dây của máy biến_áp ( theo_dõi liên_tục , báo_cáo ngay khi có sự thay_đổi ) ; 
 - Thời_gian cho phép quá_tải theo quy_định tại Khoản 1 Điều này . 
 b ) Kiểm_tra tình_trạng làm_việc của hệ_thống làm mát máy biến_áp và xử_lý theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố máy biến_áp do Đơn_vị quản_lý vận_hành ban_hành . 
 3 . Điều_độ viên xử_lý quá_tải máy biến_áp thuộc quyền điều_khiển ở các chế_độ cảnh_báo , khẩn_cấp , cực_kỳ khẩn_cấp theo quy_định tại các Điều 49 , 51 và 53 Thông_tư này .
Điều 51 . Xử_lý của Điều_độ viên khi hệ_thống điện truyền_tải ở chế_độ khẩn_cấp 1 . Điều_khiển tần_số , điện_áp theo Quy_định quy_trình điều_độ hệ_thống điện quốc_gia do Bộ Công_Thương ban_hành để đưa tần_số , điện_áp về phạm_vi cho phép trong chế_độ vận_hành bình_thường . 
 2 . Xử_lý quá_tải đường_dây hoặc thiết_bị điện 
 a ) Điều_khiển công_suất các nhà_máy_điện ( dự_phòng quay , khởi_động nhanh ) để đường_dây hoặc thiết_bị điện không bị quá_tải ; 
 b ) Thay_đổi kết lưới theo kết_quả đã được tính_toán trước nhằm thay_đổi trào_lưu công_suất trên hệ_thống điện để giảm công_suất truyền_tải trên đường_dây hoặc thiết_bị điện đang bị quá_tải .