Xử_lý quá_tải máy biến_áp được quy_định như thế_nào ?
Điều 33 . Xử_lý quá_tải máy biến_áp 1 . Nếu không có quy_định riêng về công_suất định mức máy biến_áp của nhà chế_tạo , máy biến_áp được quá_tải cao hơn dòng_điện định_mức theo các giới_hạn sau đây : 
 a ) Quá_tải ngắn_hạn đối_với các máy biến_áp dầu : 
 b ) Quá_tải ngắn_hạn đối_với các máy biến_áp khô : 
 c ) Quá_tải lâu_dài đối_với các loại máy biến_áp đều được phép cao hơn định mức tới 5 % của nấc điện_áp tương_ứng nếu điện_áp ở nấc đó không cao hơn điện_áp định_mức . 
 2 . Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển xử_lý quá_tải máy biến_áp theo trình_tự sau : 
 a ) Báo_cáo Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 - Thời_gian bắt_đầu và mức mang tải trên 90 % , 100 % , 110 % giá_trị định_mức ; 
 - Nhiệt_độ dầu và cuộn dây của máy biến_áp ( theo_dõi liên_tục , báo_cáo ngay khi có sự thay_đổi ) ; 
 - Thời_gian cho phép quá_tải theo quy_định tại Khoản 1 Điều này . 
 b ) Kiểm_tra tình_trạng làm_việc của hệ_thống làm mát máy biến_áp và xử_lý theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố máy biến_áp do Đơn_vị quản_lý vận_hành ban_hành . 
 3 . Điều_độ viên xử_lý quá_tải máy biến_áp thuộc quyền điều_khiển ở các chế_độ cảnh_báo , khẩn_cấp , cực_kỳ khẩn_cấp theo quy_định tại các Điều 49 , 51 và 53 Thông_tư này .
Điều 34 . Xử_lý quá áp máy biến_áp 1 . Nếu không có quy_định riêng theo yêu_cầu của nhà chế_tạo , máy biến_áp được quá áp như sau : 
 a ) Trong điều_kiện vận_hành bình_thường : 
 - Máy biến_áp được vận_hành lâu_dài với điện_áp cao hơn không quá 5 % điện_áp định_mức tương_ứng với đầu phân áp trong điều_kiện máy biến_áp không bị quá_tải ; không quá 10 % điện_áp định_mức tương_ứng với đầu phân áp trong điều_kiện tải qua máy biến_áp không quá 25 % công_suất định_mức của máy biến_áp ; 
 - Máy biến_áp được vận_hành ngắn_hạn ( dưới 06 giờ trong 24 giờ ) với điện_áp cao hơn không quá 10 % điện_áp định_mức tương_ứng với đầu phân áp trong điều_kiện máy biến_áp không bị quá_tải . 
 b ) Trong điều_kiện sự_cố : 
 - Các máy biến_áp tăng áp và hạ_áp , máy biến_áp tự ngẫu ở điểm trung_tính không có đầu phân áp hoặc không nối với máy biến_áp điều_chỉnh nối_tiếp được phép làm_việc lâu_dài với điện_áp cao hơn không quá 10 % điện_áp định_mức trong điều_kiện máy biến_áp không bị quá_tải ; 
 - Đối_với máy biến_áp tự ngẫu ở điểm trung_tính có đầu phân áp hoặc nối với máy biến_áp điều_chỉnh nối_tiếp , mức tăng điện_áp cho phép được xác_định theo số_liệu của nhà chế_tạo . 
 c ) Không cho phép điện_áp vận_hành vượt quá 20 % so với điện_áp định_mức của đầu phân áp tương_ứng , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải thực_hiện tách ngay máy biến_áp khỏi vận_hành để tránh hư_hỏng . 
 2 . Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển xử_lý quá áp máy biến_áp theo trình_tự sau : 
 a ) Trường_hợp máy biến_áp có điều_áp dưới tải , được tự chuyển nấc phân áp để máy biến_áp không bị quá áp vượt mức cho phép quy_định tại Khoản 1 Điều này , sau đó báo_cáo Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ; 
 b ) Trường_hợp máy biến_áp có nấc phân áp cố_định , phải báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển nếu máy biến_áp bị quá áp quá giới_hạn cho phép . 
 3 . Điều_độ viên điều_khiển điện_áp theo Quy_định quy_trình điều_độ hệ_thống điện quốc_gia do Bộ Công_Thương ban_hành để máy biến_áp thuộc quyền điều_khiển không bị quá điện_áp cho phép .