Xử_lý của Điều_độ viên khi sự_cố thanh cái được quy_định như thế_nào ?
Điều 44 . Xử_lý của Điều_độ viên khi sự_cố thanh cái 1 . Thực_hiện các biện_pháp điều_khiển phù_hợp để ngăn_chặn sự_cố mở_rộng . 
 2 . Phân_tích_sự_cố , xác_định nguyên_nhân gây_sự_cố mất điện_thanh cái tại trạm điện hoặc nhà_máy_điện . 
 3 . Chỉ_huy thao_tác cô_lập đường_dây , thiết_bị gây_sự_cố mất điện_thanh cái trạm điện hoặc nhà_máy_điện . 
 4 . Chỉ_huy khôi_phục lại thanh cái và đường_dây , thiết_bị điện nối thanh cái sau khi đã cô_lập phần_tử sự_cố hoặc đã sửa_chữa xong thanh cái bị sự_cố . 
 5 . Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành .
Điều 43 . Xử_lý của Nhân_viên vận_hành trạm điện , nhà_máy_điện khi sự_cố thanh cái Khi xảy ra sự_cố thanh cái , Nhân_viên vận_hành trạm điện , nhà_máy_điện , trung_tâm điều_khiển thực_hiện theo trình_tự như sau : 
 1 . Thực_hiện xử_lý_sự_cố theo quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố do Đơn_vị quản_lý vận_hành ban_hành . 
 2 . Cắt toàn_bộ các máy cắt nối thanh cái bị sự_cố nếu thanh cái bị mất điện . 
 3 . Báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển về sự_cố thanh cái và tình_trạng vận_hành của các thiết_bị liên_quan . 
 4 . Kiểm_tra tại chỗ toàn_bộ thanh cái bị sự_cố và các thiết_bị liên_quan để quyết_định cô_lập hay đưa thanh cái vào vận_hành theo các điều_kiện sau : 
 a ) Trường_hợp sự_cố không xảy ra trên thanh cái , đảm_bảo thanh cái và các thiết_bị đủ điều_kiện vận_hành sẵn_sàng nhận điện lại thì báo_cáo Cấp điều_độ có quyền điều_khiển cho phép được đóng điện_trở_lại ; 
 b ) Trường_hợp sự_cố xảy ra trên thanh cái , đề_nghị Cấp điều_độ có quyền điều_khiển tiến_hành thao_tác cô_lập đường_dây , thiết_bị bị sự_cố . 
 5 . Hoàn_thành Báo_cáo nhanh sự_cố theo quy_định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông_tư này .