Việc cắt máy cắt trong trạm điện được quy_định như thế_nào ?
Điều 45 . Xử_lý của Nhân_viên vận_hành tại trạm điện Khi xảy ra mất điện toàn trạm điện , Nhân_viên vận_hành tại trạm điện thực_hiện theo trình_tự sau : 
 1 . Thực_hiện xử_lý_sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố do Đơn_vị quản_lý vận_hành ban_hành , chuyển_đổi sang nguồn điện dự_phòng cấp lại điện tự dùng cần_thiết cho trạm điện . 
 2 . Tiến_hành cắt toàn_bộ các máy cắt trong trạm điện . Các trường_hợp đặc_biệt do các yêu_cầu về kỹ_thuật không_thể cắt toàn_bộ các máy cắt phải có quy_định riêng để phù_hợp . 
 3 . Kiểm_tra tình_trạng các thiết_bị trong trạm điện . 
 4 . Báo_cáo ngay về Cấp điều_độ có quyền điều_khiển trạng_thái của các máy cắt . 
 5 . Kiểm_tra toàn_bộ trạm điện để quyết_định cô_lập hay đưa trạm điện vào vận_hành theo các điều_kiện sau : 
 a ) Trường_hợp sự_cố không xảy ra trong trạm điện , đảm_bảo các thiết_bị đủ điều_kiện vận_hành sẵn_sàng nhận điện lại thì báo_cáo Cấp điều_độ có quyền điều_khiển cho phép được đóng điện_trở_lại ; 
 b ) Trường_hợp sự_cố xảy ra trong trạm điện , đề_nghị Cấp điều_độ có quyền điều_khiển tiến_hành thao_tác cô_lập đường_dây , thiết_bị bị sự_cố .
Điều 25 . Thao_tác cắt điện đường_dây Thao_tác cắt điện đường_dây thực_hiện theo trình_tự sau : 
 1 . Kiểm_tra trào_lưu công_suất , điện_áp của hệ_thống trước khi thao_tác . Điều_chỉnh công_suất , điện_áp , chuyển phụ_tải các trạm điện nhận điện từ đường_dây này . 
 2 . Lần_lượt cắt tất_cả các máy cắt các đầu đường_dây hoặc nhánh rẽ theo trình_tự phía xa nguồn điện trước , phía gần nguồn điện sau . 
 3 . Lần_lượt cắt các dao cách_ly các đầu đường_dây , nhánh rẽ . 
 4 . Đóng dao tiếp địa các đầu đường_dây , nhánh rẽ . 
 5 . Cắt áp tô mát các máy biến điện_áp của đường_dây ( nếu có ) . 
 6 . Đơn_vị điều_độ bàn_giao đường_dây cho Đơn_vị quản_lý vận_hành . Đơn_vị quản_lý vận_hành tự thực_hiện các biện_pháp an_toàn , treo biển_báo theo quy_định về an_toàn điện .