Thông_báo về chất bị tắc_nghẽn trong máy phát_điện được quy_định như thế_nào ?
Điều 32 . Khôi_phục máy phát_điện sau sự_cố 1 . Trường_hợp Trưởng ca nhà_máy_điện , trung_tâm điều_khiển kiểm_tra sơ_bộ , xác_nhận bảo_vệ tác_động do sự_cố bên ngoài máy phát_điện , máy phát_điện không có hiện_tượng gì bất_thường và khẳng_định đủ tiêu_chuẩn vận_hành , cho phép Điều_độ viên chỉ_huy đưa máy phát_điện vào vận_hành . 
 2 . Trường_hợp Trưởng ca nhà_máy_điện , trung_tâm điều_khiển xác_nhận bảo_vệ tác_động do sự_cố nội_bộ trong máy phát_điện hoặc sự_cố thiết_bị liên_quan đến máy phát_điện , Trưởng ca nhà_máy_điện , trung_tâm điều_khiển báo_cáo Điều_độ viên có quyền điều_khiển cho phép thao_tác cô_lập máy phát_điện để sửa_chữa . Máy phát_điện chỉ được đưa vào vận_hành sau khi Đơn_vị quản_lý vận_hành khẳng_định máy phát_điện đó đủ tiêu_chuẩn vận_hành .
Điều 30 . Xử_lý tín_hiệu cảnh_báo máy phát_điện Khi máy phát_điện xuất_hiện cảnh_báo ( quá_tải stator , quá_tải rotor , kích_thích tối_thiểu hoặc cảnh_báo khác ) , xử_lý như sau : 
 1 . Đối_với Trưởng ca nhà_máy_điện , trung_tâm điều_khiển : 
 a ) Xử_lý tín_hiệu cảnh_báo máy phát_điện theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố máy phát_điện do Đơn_vị quản_lý vận_hành ban_hành ; 
 b ) Báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển thời_gian để xử_lý và kiến_nghị các yêu_cầu xử_lý cảnh_báo . 
 2 . Đối_với Điều_độ viên : 
 a ) Chấp_thuận kiến_nghị xử_lý của Trưởng ca nhà_máy_điện , trung_tâm điều_khiển trong trường_hợp khẩn_cấp đe_dọa ngừng sự_cố máy phát_điện hoặc đưa ra phương_án xử_lý phù_hợp với hệ_thống điện ; 
 b ) Thực_hiện ngay các biện_pháp điều_khiển tần_số hoặc điện_áp khi thay_đổi công_suất tác_dụng ( P ) hoặc công_suất phản_kháng ( Q ) của máy phát_điện tuỳ_thuộc vào tần_số và điện_áp của hệ_thống điện ; 
 c ) Xử_lý_sự_cố hệ_thống điện ở chế_độ khẩn_cấp nếu tần_số hoặc điện_áp nằm ngoài giới_hạn cho phép .