Chế_độ cảnh_báo hệ_thống điện truyền_tải được quy_định như thế_nào ?
Điều 48 . Chế_độ cảnh_báo Hệ_thống điện truyền_tải vận_hành ở chế_độ cảnh_báo khi tồn_tại một trong các điều_kiện sau đây : 
 1 . Mức dự_phòng điều tần , dự_phòng quay , dự_phòng khởi_động nhanh thấp hơn mức quy_định ở chế_độ vận_hành bình_thường theo quy_định . 
 2 . Mức_độ mang tải của các đường_dây và trạm điện chính trong lưới_điện truyền_tải trên 90 % nhưng không vượt quá giá_trị định_mức . 
 3 . Khả_năng xảy ra thiên_tai hoặc các điều_kiện thời_tiết bất_thường có_thể gây ảnh_hưởng tới an_ninh hệ_thống điện . 
 4 . Khả_năng xảy ra các vấn_đề về an_ninh , quốc_phòng có_thể đe_dọa an_ninh hệ_thống điện .
Điều 49 . Xử_lý của Điều_độ viên khi hệ_thống điện truyền_tải ở chế_độ cảnh_báo 1 . Điều_khiển công_suất các nhà_máy_điện đang phát non tải , khởi_động các tổ máy phát dự_phòng để mức dự_phòng điều tần đạt hoặc cao hơn hơn mức quy_định . 
 2 . Điều_khiển công_suất các nhà_máy_điện ( dự_phòng quay , khởi_động nhanh ) để mức_độ mang tải của các đường_dây và trạm điện chính trong lưới_điện truyền_tải không vượt quá 90 % giá_trị định_mức . 
 3 . Giảm công_suất truyền_tải trên đường_dây 500 kV , 220 kV trong khu_vực có khả_năng xảy ra thiên_tai hoặc các điều_kiện thời_tiết bất_thường hoặc khả_năng xảy ra các vấn_đề về an_ninh , quốc_phòng có_thể đe_dọa an_ninh hệ_thống điện . 
 4 . Cung_cấp thông_tin để công_bố thông_tin cảnh_báo lên trang Web chính_thức khi đã thực_hiện các biện_pháp cần_thiết nhưng không đưa được hệ_thống trở_lại chế_độ vận_hành bình_thường .