Nguyên_tắc lập sơ_đồ kết dây cơ_bản trong hệ_thống điện là gì ?
Điều 4 . Nguyên_tắc lập sơ_đồ kết dây cơ_bản trong hệ_thống điện 1 . Đảm_bảo cung_cấp điện an_toàn , tin_cậy . 
 2 . Đảm_bảo sự hoạt_động ổn_định của toàn_bộ hệ_thống điện quốc_gia . 
 3 . Đảm_bảo chất_lượng điện_năng . 
 4 . Đảm_bảo hệ_thống điện quốc_gia vận_hành_kinh_tế nhất . 
 5 . Đảm_bảo dòng ngắn mạch không vượt quá giá_trị cho phép đối_với thiết_bị đặt tại các nhà_máy_điện hoặc trạm điện . 
 6 . Đảm_bảo tính chọn_lọc của rơ_le bảo_vệ . 
 7 . Linh_hoạt , thuận_tiện trong thao_tác và xử_lý_sự_cố .
Điều 5 . Kết dây tại trạm điện 1 . Tại các trạm điện có sơ_đồ 02 ( hai ) thanh cái hoặc sơ_đồ 02 ( hai ) thanh cái có 01 ( một ) thanh cái vòng , 01 ( một ) thanh cái phân_đoạn , các máy cắt số_chẵn nối vào thanh cái số_chẵn , các máy cắt số_lẻ nối vào thanh cái số_lẻ , máy cắt làm nhiệm_vụ liên_lạc thường_xuyên đóng ở chế_độ vận_hành , trừ trường_hợp đặc_biệt do yêu_cầu vận_hành . 
 2 . Đối_với các trạm điện có sơ_đồ khác với quy_định tại Khoản 1 Điều này , các máy cắt được thiết_kế ở chế_độ làm_việc thường_xuyên đóng , các máy cắt thiết_kế ở chế_độ dự_phòng thường_xuyên mở . Đối_với trạm điện có sơ_đồ kết dây chưa hoàn_chỉnh , Đơn_vị quản_lý vận_hành phải thực_hiện tính_toán và đề ra các giải_pháp kỹ_thuật trình Cấp điều_độ có quyền điều_khiển thông_qua và cho phép vận_hành để đáp_ứng yêu_cầu vận_hành an_toàn chung cho toàn hệ_thống điện .