Thời_gian cho phép quá_tải đường cáp điện_lực làm_việc trong tình_trạng một pha chạm đất để lập_tức sửa_chữa hư_hỏng là bao
Điều 26 . Xử_lý quá_tải , chạm đất đường cáp điện_lực 1 . Đường cáp điện_lực có cấp điện_áp dưới 35 kV có_thể cho phép vận_hành quá_tải , thời_gian và dòng quá_tải cho phép phụ_thuộc vào tải của đường cáp này trước đó theo quy_định của nhà chế_tạo và có tính đến các điều_kiện vận_hành thực_tế . Đối_với đường cáp điện_lực có cấp điện_áp từ 35 kV trở lên , không được vận_hành quá_tải nếu không có quy_định về thời_gian cho phép quá_tải của nhà chế_tạo . 
 2 . Trong trường_hợp lưới_điện có trung_tính_cách_điện , thời_gian cho phép đường cáp điện_lực làm_việc trong tình_trạng một pha chạm đất theo quy_định của nhà chế_tạo và có tính đến các điều_kiện vận_hành thực_tế . Khi phát_hiện có một pha chạm đất , Đơn_vị quản_lý vận_hành phải lập_tức tìm và sửa_chữa hư_hỏng trong thời_gian ngắn nhất .
Điều 17 . Tạm ngừng thao_tác Cho phép tạm ngừng thao_tác trong các trường_hợp sau : 
 1 . Thời_gian thao_tác kéo_dài liên_tục quá 04 giờ đối_với người thao_tác trực_tiếp tại trạm điện hoặc nhà_máy_điện . Thời_gian tạm ngừng thao_tác không được quá 01 giờ . Khi tạm ngừng thao_tác , nhân_viên vận_hành phải đảm_bảo các điều_kiện an_toàn theo quy_định về an_toàn điện . 
 2 . Thao_tác phải thực_hiện ngoài_trời trong điều_kiện thời_tiết xấu . 
 3 . Tạm ngừng thao_tác cho tới khi xử_lý xong sự_cố , hiện_tượng bất_thường trong trường_hợp đang thao_tác thì xảy ra sự_cố hoặc có cảnh_báo hiện_tượng bất_thường tại trạm điện , nhà_máy_điện hoặc trên hệ_thống điện .