Khi máy cắt đường_dây 500 kV nhảy sự_cố , những thông_tin nào phải báo_cáo ?
Điều 16 . Xử_lý của Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển khi sự_cố đường_dây 500 kV 1 . Khi máy cắt đường_dây 500 kV nhảy sự_cố , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển nơi có đường_dây đấu nối bị sự_cố phải báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 a ) Thời_điểm sự_cố , tên đường_dây và máy cắt nhảy , tín_hiệu rơ_le bảo_vệ tác_động ; 
 b ) Đường_dây hoặc thiết_bị điện đang vận_hành bị quá_tải , quá áp , thấp áp ( nếu xuất_hiện do sự_cố ) , thời_tiết tại địa_phương ; 
 c ) Các thông_tin khác có liên_quan . 
 2 . Ngay sau khi xử_lý_sự_cố xong , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải gửi Báo_cáo nhanh sự_cố cho Cấp_độ điều_độ có quyền điều_khiển theo quy_định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông_tư này .
Điều 23 . Xử_lý của Nhân_viên vận_hành khi sự_cố đường_dây trên không cấp điện_áp từ 35 kV trở_xuống Khi máy cắt đường_dây nhảy , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển hoặc lưới_điện_phân_phối có đường_dây đấu nối bị sự_cố phải báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 1 . Tên máy cắt nhảy , số lần nhảy , tình_trạng của máy cắt . 
 2 . Rơ_le bảo_vệ tự_động_tác_động , các tín_hiệu đã chỉ_thị , các bản ghi thông_số sự_cố đã ghi_nhận được trong các rơ_le được trang_bị hoặc các thiết_bị chuyên_dụng khác . 
 3 . Tình_trạng điện_áp đường_dây . 
 4 . Tình_trạng làm_việc của các thiết_bị khác có liên_quan . 
 5 . Thời_tiết tại địa_phương .