Điều_độ viên chỉ_huy máy biến_áp sẽ chết khi không bị ngừng cấp điện được quy_định như thế_nào ?
Điều 38 . Khôi_phục máy biến_áp sau sự_cố 1 . Trường_hợp máy biến_áp bị cắt sự_cố do bảo_vệ khác ngoài so lệch , hơi , dòng dầu , áp_lực dầu , Điều_độ viên chỉ_huy đưa máy biến_áp trở_lại vận_hành sau khi Nhân_viên vận_hành kiểm_tra , báo_cáo tình_trạng bên ngoài của máy biến_áp không phát_hiện có dấu_hiệu bất_thường , khẳng_định mạch bảo_vệ không tác_động nhầm . 
 2 . Trường_hợp máy biến_áp bị cắt sự_cố do tác_động của hai mạch bảo_vệ nội_bộ_máy biến_áp là so lệch và hơi ( hoặc dòng dầu , áp_lực dầu ) , Điều_độ viên chỉ_huy đưa máy biến_áp vào vận_hành trở_lại khi đủ các điều_kiện sau : 
 a ) Đơn_vị quản_lý vận_hành đã tiến_hành thí_nghiệm , kiểm_tra thử_nghiệm các thông_số , phân_tích mẫu khí , mẫu dầu , khắc_phục những nhược_điểm bất_thường đã phát_hiện ; 
 b ) Đơn_vị quản_lý vận_hành có văn_bản xác_nhận máy biến_áp đủ điều_kiện vận_hành gửi Cấp điều_độ có quyền điều_khiển . 
 3 . Trường_hợp chỉ có một trong các mạch bảo_vệ nội_bộ tác_động , Điều_độ viên chỉ huy thao_tác cô_lập máy biến_áp và giao máy biến_áp cho Đơn_vị quản_lý vận_hành tiến_hành thí_nghiệm , kiểm_tra mạch bảo_vệ nội_bộ_máy biến_áp . Điều_độ viên chỉ_huy được đưa máy biến_áp vào vận_hành trở_lại khi : 
 a ) Qua kiểm_tra phát_hiện mạch bảo_vệ nội_bộ của máy biến_áp tác_động là do hư_hỏng trong mạch bảo_vệ và hư_hỏng đó đã được khắc_phục ; 
 b ) Qua kiểm_tra mạch bảo_vệ nội_bộ và không phát_hiện hư_hỏng , Đơn_vị quản_lý vận_hành đã thực_hiện theo quy_định tại Khoản 2 Điều này . 
 4 . Trường_hợp việc ngừng vận_hành máy biến_áp dẫn đến ngừng cấp điện một khu_vực lớn , Điều_độ viên chỉ_huy đưa máy biến_áp trở_lại vận_hành khi đủ các điều_kiện sau : 
 a ) Nhân_viên vận_hành kiểm_tra , xác_nhận , báo_cáo máy biến_áp đó chỉ bị cắt do một trong các bảo_vệ nội_bộ của máy biến_áp và không thấy có dấu_hiệu bên ngoài chứng_tỏ máy biến_áp hư_hỏng ; 
 b ) Nhân_viên vận_hành thông_báo máy biến_áp đã được Lãnh_đạo Đơn_vị quản_lý vận_hành đồng_ý đưa trở_lại vận_hành .
Điều 88 . Quy_định nhân_viên bộ_phận trực_ban chỉ_huy điều_độ quốc_gia 1 . Tùy theo quy_mô của hệ_thống điện thuộc quyền điều_khiển , mức_độ trang_bị công_nghệ điều_khiển , Cấp điều_độ quốc_gia quy_định cụ_thể số_lượng Điều_độ viên trực vận_hành tại bộ_phận trực_ban chỉ_huy điều_độ quốc_gia nhưng không được ít hơn 02 ( hai ) người , trong đó phải có 01 ( một ) Điều_độ viên làm phụ_trách ca trực . 
 2 . Cấp điều_độ quốc_gia có trách_nhiệm quy_định chi_tiết nhiệm_vụ , quyền_hạn , trách_nhiệm của từng vị_trí trong mỗi ca trực vận_hành tại bộ_phận trực_ban chỉ_huy điều_độ quốc_gia phù_hợp với các quy_định tại Thông_tư này .