Đường_dây_điện_phân_phối để bị mở mạch vòng bằng các đường_dây_điện_áp 110 kV trở lên được không ?
Điều 6 . Kết lưới mạch vòng hoặc mở vòng 1 . Các đường_dây có cấp điện_áp từ 110 kV trở lên được kết lưới vận_hành ở chế_độ mạch vòng trừ các trường_hợp lưới_điện có sơ_đồ hình tia hoặc lưới_điện có sơ_đồ mạch vòng nhưng phải mở mạch vòng do yêu_cầu hạn_chế dòng ngắn mạch , ngăn_ngừa mở_rộng sự_cố hoặc các phương_thức đặc_biệt đã được các Cấp điều_độ có quyền điều_khiển tính_toán xem_xét cụ_thể trên cơ_sở đảm_bảo cung_cấp điện an_toàn , tin_cậy . 
 2 . Không kết lưới vận_hành ở chế_độ mạch vòng trên lưới_điện_phân_phối , trừ các trường_hợp phải khép mạch vòng để chuyển_tải hoặc đổi nguồn cung_cấp nhằm nâng cao_độ tin_cậy cung_cấp điện nhưng phải đảm_bảo không gây mở_rộng sự_cố .
Điều 31 . Thao_tác khép mạch vòng 1 . Chỉ được phép khép_kín 01 ( một ) mạch vòng trong hệ_thống điện khi tại điểm khép mạch vòng đã chắc_chắn đồng_vị pha và cùng thứ tự pha . 
 2 . Điều_kiện khép mạch vòng trên hệ_thống điện 
 a ) Góc lệch pha của điện_áp giữa hai phía điểm khép vòng : d £ 300 ; 
 b ) Chênh_lệch điện_áp giữa hai phía điểm khép vòng : DU £ 10 % . 
 3 . Thao_tác khép mạch vòng phải kiểm_tra điều_kiện góc lệch pha và chênh_lệch điện_áp theo quy_định tại Khoản 2 Điều này . Trường_hợp không kiểm_tra được góc lệch pha thì phải có tính_toán trước để kiểm_tra góc lệch pha . 
 4 . Lưu_ý đến hoạt_động của rơ_le bảo_vệ và tự_động , thay_đổi trào_lưu công_suất và điện_áp trong hệ_thống điện khi khép mạch vòng .