Điều_khiển chỉ_huy máy biến_áp nhảy sự_cố được quy_định như thế_nào ?
Điều 37 . Xử_lý khi máy biến_áp nhảy sự_cố 1 . Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển xử_lý như sau : 
 a ) Báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 - Tên máy biến_áp bị sự_cố , rơ_le bảo_vệ tác_động theo tín_hiệu chỉ_thị tại phòng điều_khiển trung_tâm ; 
 - Ảnh_hưởng của sự_cố máy biến_áp . 
 b ) Xử_lý_sự_cố máy biến_áp theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố máy biến_áp do Đơn_vị quản_lý vận_hành ban_hành . Chuyển_tự dùng xoay chiều sang nhận từ nguồn dự_phòng khác nếu mất tự dùng xoay chiều do sự_cố máy biến_áp ; 
 c ) Hoàn_thành Báo_cáo nhanh sự_cố theo quy_định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông_tư này . 
 2 . Điều_độ viên của Cấp điều_độ có quyền điều_khiển chỉ_huy xử_lý như sau : 
 a ) Xử_lý_sự_cố hệ_thống điện ở chế_độ cảnh_báo , khẩn_cấp , cực_kỳ khẩn_cấp do sự_cố máy biến_áp theo quy_định tại các điều 49 , 51 và 53 Thông_tư này ; 
 b ) Chỉ_huy cô_lập hoặc đưa máy biến_áp trở_lại vận_hành theo quy_định tại Điều 38 Thông_tư này ; 
 c ) Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành .
Điều 23 . Xử_lý của Nhân_viên vận_hành khi sự_cố đường_dây trên không cấp điện_áp từ 35 kV trở_xuống Khi máy cắt đường_dây nhảy , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển hoặc lưới_điện_phân_phối có đường_dây đấu nối bị sự_cố phải báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 1 . Tên máy cắt nhảy , số lần nhảy , tình_trạng của máy cắt . 
 2 . Rơ_le bảo_vệ tự_động_tác_động , các tín_hiệu đã chỉ_thị , các bản ghi thông_số sự_cố đã ghi_nhận được trong các rơ_le được trang_bị hoặc các thiết_bị chuyên_dụng khác . 
 3 . Tình_trạng điện_áp đường_dây . 
 4 . Tình_trạng làm_việc của các thiết_bị khác có liên_quan . 
 5 . Thời_tiết tại địa_phương .