Tiêu_chuẩn thợ bậc 4 được quy_định như thế_nào ?
Điều 9 . Tiêu_chuẩn thợ bậc 4 1 . Nắm được quy_định về định mức vật_tư , phụ_tùng , xăng , dầu , mỡ ... và lao_động sử_dụng trong niêm cất , bảo_dưỡng kỹ_thuật và sửa_chữa trạm nguồn điện ; nguyên_lý làm_việc của trạm nguồn điện_thế_hệ mới ; quy_trình công_nghệ gia_công , sửa_chữa phục_hồi một_số chi_tiết đơn_giản của trạm nguồn điện thông_dụng . Nắm chắc bản_vẽ chi_tiết , các ký_hiệu trên tiết_diện , kích_thước và đọc được bản_vẽ kết_cấu ; tính_chất , công_dụng của thép , gang và hiểu được các khái_niệm cơ_bản về nhiệt_luyện , hóa nhiệt_luyện ; tên gọi , quy_định sử_dụng nhiên_liệu , dầu , mỡ , chất_lỏng công_tác dùng cho trạm nguồn điện ; cấu_tạo , cách sử_dụng các dụng_cụ đo ; phương_pháp đo kiểm_tra kích_thước các chi_tiết chính của động_cơ ( xy lanh , nắp xy lanh , pít tông , xéc măng , trục cam , bạc_lót ... ) ; nguyên_lý làm_việc của động_cơ đốt trong 4 kỳ , phân_tích được bằng giản đồ P - V ; tác_dụng , cấu_tạo và nguyên_lý làm_việc của các hệ_thống trạm nguồn điện thông_dụng ; nội_dung , quy_trình bảo_dưỡng 2 và nguyên_nhân hư_hỏng cụm , chi_tiết , hệ_thống của trạm nguồn điện thông_dụng , nội_dung bảo_dưỡng 1 trạm nguồn điện_thế_hệ mới . 
 2 . Vẽ được bản_vẽ trích từ bản_vẽ lắp , vẽ mặt_cắt , giao_tuyến , tìm được vết của vật_thể đơn_giản ; giải_thích được quy_định về dung_sai trên bản_vẽ lắp ; đọc được ký_hiệu ghi trên các cụm , hệ_thống của trạm nguồn điện . Thành_thạo bảo_dưỡng 2 và sửa_chữa vừa trạm nguồn điện thông_dụng ; bảo_dưỡng 1 và sửa_chữa_nhỏ trạm nguồn điện_thế_hệ mới theo quy_định của nhà sản_xuất . Kiểm_tra và điều_chỉnh được vòi phun , hoạt_động của bơm cao_áp , bơm thấp áp , sửa_chữa thay_thế các cụm của hệ_thống cung_cấp nhiên_liệu , hệ_thống bôi_trơn và hệ_thống làm mát đạt yêu_cầu kỹ_thuật . Hiệu_chỉnh bộ điều_chỉnh điện kiểu cơ_khí và nửa bán_dẫn , lắp các bộ nắn dòng cầu bằng xê len và đi ốt . Thực_hiện được một_số công_việc của thợ gia_công cơ_khí bậc 2 ( lấy dấu , khoan , khoét , đục , dũa , gò , nắn được các chi_tiết đơn_giản ... ) .
Điều 25 . Tiêu_chuẩn thợ bậc 4 1 . Nắm được kiến_thức cơ_bản về điều_khiển tự_động , tự_động kỹ_thuật_số và các phần_tử tự_động , phương_pháp cơ_bản điều_khiển tốc_độ , điều_khiển tự_động khởi_động và tự_động bảo_vệ . Nắm chắc bản_vẽ chi_tiết và bản_vẽ kết_cấu ; quy_ước , ký_hiệu ghi trên các thiết_bị bán_dẫn , vi_mạch , ký , tín_hiệu , thông_số kỹ_thuật , quy_định bảo_quản , sử_dụng các vật_tư , linh_kiện , vật_liệu điện theo TCVN ; tác_dụng , cấu_tạo , nguyên_lý làm_việc của mạch điều_khiển tự_động , điều_khiển tự_động kỹ_thuật_số , các linh_kiện điện_tử bán_dẫn thông_dụng ( bóng bán_dẫn 2 cực , 3 cực , đèn ổn_áp , tinh_thể mặt ghép đơn , đèn bán_dẫn 2 cực có cực điều_khiển ... ) và các trang thiết_bị điện , khí_cụ điện trên các trạm nguồn điện thông_dụng . Nắm chắc quy_trình kiểm_tra , vận_hành , niêm cất , bảo_dưỡng 2 và sửa_chữa_nhỏ trang_bị điện trạm nguồn điện thông_dụng ; bảo_dưỡng 1 và một_số nội_dung bảo_dưỡng 2 trang_bị điện trạm nguồn điện_thế_hệ mới ; tiêu_chuẩn kiểm_định an_toàn về điện của hệ_thống điện trạm nguồn điện . 
 2 . Vẽ thành_thạo , ghi và giải_thích được ký_hiệu trên sơ_đồ mạch điện điều_khiển động_cơ , mạch điện điều_chỉnh điện_áp , mạch hòa đồng_bộ , mạch kiểm_tra cách_điện của máy phát_điện trên các trạm nguồn điện thông_dụng ; thực_hiện thành_thạo bảo_dưỡng 2 , sửa_chữa_nhỏ trang_bị điện trạm nguồn điện thông_dụng ; bảo_dưỡng 1 , sửa_chữa_nhỏ trang_bị điện trạm nguồn điện_thế_hệ mới đạt yêu_cầu kỹ_thuật ; đọc bản_vẽ thay_thế toàn_bộ dây của hệ_thống điện trạm nguồn điện đạt yêu_cầu kỹ_thuật . Sử_dụng thành_thạo trang thiết_bị gia_công cơ_khí ( máy_tiện , máy hàn ... ) ; hàn thành_thạo mối hàn thiếc , mối hàn đồng ; gia_công sửa_chữa phục_hồi một_số chi_tiết đơn_giản đạt yêu_cầu kỹ_thuật ; lập hồ_sơ kiểm_tra tình_trạng kỹ_thuật các trang_bị điện trạm nguồn điện sau khi sửa_chữa đúng quy_định .