Bồn_chứa khí được đặt ở đâu ?
Điều 48 . An_toàn đối_với bồn chứa khí 1 . Bồn_chứa khí phải được lắp_đặt đầy_đủ các thiết_bị an_toàn và đo kiểm theo quy_định . 
 2 . Bồn chứa phải được lắp_đặt van đóng ngắt khẩn_cấp . 
 3 . Bồn chứa phải đặt ở ngoài_trời , bên ngoài nhà , bên ngoài các công_trình xây_dựng kín . Không đặt bồn chứa trên nóc nhà , ban_công , trong tầng hầm và dưới các công_trình . 
 4 . Các bồn chứa cố_định không được đặt chồng lên nhau . Các bồn chứa hình_trụ nằm ngang không được đặt thẳng hàng theo trục dọc , hướng về phía nhà ở hoặc các công_trình dịch_vụ . 
 5 . Bồn_chứa chìm không được đặt dưới khu_vực kho chứa_chất_lỏng dễ cháy khác .
Điều 52 . An_toàn đối_với trạm cấp khí 1 . Khoảng_cách từ bồn chứa khí tới bồn chứa_chất_lỏng dễ cháy khác có điểm bắt cháy dưới 65 ° C không được nhỏ hơn 07 m . 
 2 . Quy_định đối_với khu_vực tiếp_nhận khí từ xe_bồn 
 a ) Tại lối vào dành cho xe_bồn , phải có biển_báo hạn_chế tốc_độ ; 
 b ) Khu_vực tiếp_nhận xe_bồn phải có ký_hiệu đánh_dấu rõ_ràng , phải có biển_báo_hiệu vị_trí tiếp_nhận xe_bồn và không cho người không có nhiệm_vụ qua_lại khi nhập khí vào bồn chứa ; 
 c ) Đầu xe_bồn khi nhập khí phải hướng ra đường chính hoặc đường thoát hiểm và không bị cản_trở khi sơ_tán khẩn_cấp . 
 3 . Phải đảm_bảo cho xe chữa_cháy ra , vào trạm trong trường_hợp cần_thiết . 
 4 . Các thiết_bị đặt trong khu_vực có nguy_cơ bị hư_hại phải được bảo_vệ bằng các biện_pháp an_toàn như rào_chắn , cột sắt , cột bê_tông và có biển cảnh_báo . Các thiết_bị an_toàn này phải không làm ảnh_hưởng tới độ thông_thoáng của khu_vực tồn chứa khí .