Thế_nào là xử_lý chuyển_tiếp , sửa_đổi , bổ_sung thiết_bị ?
Điều 7 . Xử_lý chuyển_tiếp 1 . Đối_với các tiêu_chuẩn , định mức sử_dụng thiết_bị thuộc lĩnh_vực giáo_dục và đào_tạo đã được cơ_quan có thẩm_quyền ban_hành hoặc phân_cấp thẩm_quyền ban_hành trước ngày Thông_tư này có hiệu_lực thi_hành , bảo_đảm phù_hợp với quy_định tại Thông_tư này thì tiếp_tục thực_hiện . Trường_hợp không phù_hợp với quy_định tại Thông_tư này thì tiến_hành rà_soát , đề_xuất sửa_đổi , bổ_sung cho phù_hợp . 
 2 . Đối_với các dự_án đầu_tư , mua_sắm thiết_bị đã được cấp có thẩm_quyền phê_duyệt theo quy_định của pháp_luật trước ngày Thông_tư này có hiệu_lực thi_hành thì tiếp_tục thực_hiện .
Điều 41 . Xử_lý_sự_cố thiết_bị bù 1 . Đối_với Nhân_viên vận_hành tại trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển : 
 a ) Xử_lý_sự_cố thiết_bị bù theo quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố do Đơn_vị quản_lý vận_hành ban_hành ; 
 b ) Báo_cáo Cấp điều_độ có quyền điều_khiển thông_tin về rơ_le bảo_vệ và tự_động_tác_động , khả_năng đưa thiết_bị bù trở_lại vận_hành . 
 2 . Đối_với Điều_độ viên tại Cấp điều_độ có quyền điều_khiển : 
 a ) Xử_lý_sự_cố đường_dây , trạm điện , thiết_bị điện liên_quan nếu sự_cố thiết_bị bù gây nhảy sự_cố ; 
 b ) Điều_khiển điện_áp , nguồn điện , phụ_tải theo Quy_định quy_trình điều_độ hệ_thống điện quốc_gia do Bộ Công_Thương ban_hành nếu điện_áp , dòng_điện trên lưới_điện thuộc quyền điều_khiển vượt mức giới_hạn cho phép ; 
 c ) Phân_tích rơ_le bảo_vệ tác_động của thiết_bị bù để quyết_định đưa thiết_bị bù vào vận_hành hay cô_lập theo các trường_hợp sau : 
 - Nếu xác_định do hư_hỏng bên trong nội_bộ thiết_bị bù , chỉ huy thao_tác cô_lập thiết_bị bù và bàn_giao Đơn_vị quản_lý vận_hành sửa_chữa . Thiết_bị bù chỉ được đưa trở_lại vận_hành khi có thông_tin xác_nhận đủ tiêu_chuẩn vận_hành của Đơn_vị quản_lý vận_hành ; 
 - Nếu xác_định do các yếu_tố bên ngoài , cho phép đưa thiết_bị bù trở_lại vận_hành khi đủ điều_kiện .