Các hiện_tượng khác_thường của máy biến_áp trong đầu cốt sứ được quy_định như thế_nào ?
Điều 35 . Xử_lý máy biến_áp có những hiện_tượng khác_thường 1 . Trường_hợp phát_hiện máy biến_áp có những hiện_tượng khác_thường như chảy dầu , thiếu dầu , bị nóng quá mức , có tiếng kêu khác_thường , phát nóng cục_bộ ở đầu cốt sứ , bộ điều_áp dưới tải hoạt_động không bình_thường , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải tìm mọi biện_pháp xử_lý_sự_cố theo quy_định để giải_quyết , đồng_thời báo_cáo với Cấp điều_độ có quyền điều_khiển , lãnh_đạo trực_tiếp và ghi vào_sổ nhật_ký vận_hành . 
 2 . Khi rơ_le hơi tác_động báo tín_hiệu , Nhân_viên vận_hành phải tiến_hành xem_xét bên ngoài máy biến_áp , lấy mẫu khí trong rơ_le để phân_tích và kiểm_tra tính_chất_cháy của khí : 
 a ) Trường_hợp khí cháy được hoặc trong khí có chứa những sản_phẩm do phân hủy_chất cách_điện phải báo_cáo ngay với với Cấp điều_độ có quyền điều_khiển để tách máy biến_áp ; 
 b ) Trường_hợp_chất_khí không mầu , không mùi , không đốt cháy được thì vẫn có_thể để máy biến_áp tiếp_tục vận_hành và phải tăng_cường kiểm_tra giám_sát tình_trạng máy biến_áp .
Điều 36 . Các trường_hợp phải tách máy biến_áp ra khỏi vận_hành 1 . Có tiếng kêu mạnh không đều và tiếng phóng_điện trong máy biến_áp . 
 2 . Sự phát nóng của máy biến_áp tăng lên bất_thường và liên_tục trong điều_kiện làm mát bình_thường và không bị quá_tải . 
 3 . Dầu tràn ra ngoài máy qua bình dầu phụ , vỡ kính phòng nổ hoặc dầu phun ra qua van an_toàn . 
 4 . Mức dầu hạ thấp dưới mức quy_định và còn tiếp_tục hạ thấp . 
 5 . Màu_sắc của dầu thay_đổi đột_ngột . 
 6 . Các sứ bị rạn , vỡ , bị phóng_điện bề_mặt , áp_lực dầu của các sứ kiểu kín không nằm trong quy_định của nhà chế_tạo , đầu cốt bị nóng đỏ . 
 7 . Kết_quả phân_tích dầu cho thấy dầu không đạt các tiêu_chuẩn . 
 8 . Các trường_hợp bất_thường khác theo yêu_cầu của Đơn_vị quản_lý vận_hành .