Xử_lý của Nhân_viên vận_hành tại trạm điện được quy_định như thế_nào ?
Điều 45 . Xử_lý của Nhân_viên vận_hành tại trạm điện Khi xảy ra mất điện toàn trạm điện , Nhân_viên vận_hành tại trạm điện thực_hiện theo trình_tự sau : 
 1 . Thực_hiện xử_lý_sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố do Đơn_vị quản_lý vận_hành ban_hành , chuyển_đổi sang nguồn điện dự_phòng cấp lại điện tự dùng cần_thiết cho trạm điện . 
 2 . Tiến_hành cắt toàn_bộ các máy cắt trong trạm điện . Các trường_hợp đặc_biệt do các yêu_cầu về kỹ_thuật không_thể cắt toàn_bộ các máy cắt phải có quy_định riêng để phù_hợp . 
 3 . Kiểm_tra tình_trạng các thiết_bị trong trạm điện . 
 4 . Báo_cáo ngay về Cấp điều_độ có quyền điều_khiển trạng_thái của các máy cắt . 
 5 . Kiểm_tra toàn_bộ trạm điện để quyết_định cô_lập hay đưa trạm điện vào vận_hành theo các điều_kiện sau : 
 a ) Trường_hợp sự_cố không xảy ra trong trạm điện , đảm_bảo các thiết_bị đủ điều_kiện vận_hành sẵn_sàng nhận điện lại thì báo_cáo Cấp điều_độ có quyền điều_khiển cho phép được đóng điện_trở_lại ; 
 b ) Trường_hợp sự_cố xảy ra trong trạm điện , đề_nghị Cấp điều_độ có quyền điều_khiển tiến_hành thao_tác cô_lập đường_dây , thiết_bị bị sự_cố .
Điều 46 . Xử_lý của Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện Khi xảy ra mất điện toàn nhà_máy_điện , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện thực_hiện theo trình_tự sau : 
 1 . Thực_hiện xử_lý_sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố do Đơn_vị quản_lý vận_hành ban_hành , chuyển_đổi sang nguồn điện dự_phòng cấp lại điện tự dùng cần_thiết cho nhà_máy_điện . 
 2 . Tiến_hành cắt toàn_bộ_máy cắt trong trạm điện của nhà_máy_điện . Trong trường_hợp đặc_biệt do yêu_cầu về kỹ_thuật không_thể cắt toàn_bộ_máy cắt thì phải có quy_định riêng của Đơn_vị quản_lý vận_hành . 
 3 . Kiểm_tra tình_trạng các thiết_bị trong nhà_máy_điện , tình_trạng các tổ máy phát_điện . 
 4 . Báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển trạng_thái của các máy cắt , tình_trạng các tổ máy phát_điện . 
 5 . Đảm_bảo các thiết_bị , các tổ máy không bị sự_cố sẵn_sàng hoà điện lại . 
 6 . Đề_nghị Cấp điều_độ có quyền điều khiển thao_tác cô_lập đường_dây , thiết_bị bị sự_cố ( nếu có ) . 
 7 . Đề_nghị Cấp điều_độ có quyền điều_khiển phối_hợp để nhanh_chóng khôi_phục lại tự dùng nhà_máy_điện ( nếu sự_cố nguồn điện dự_phòng ) .