Xử_lý_sự_cố thiết_bị bù đối_với Điều_độ viên đơn_vị quản_lý vận_hành được quy_định như thế_nào ?
Điều 41 . Xử_lý_sự_cố thiết_bị bù 1 . Đối_với Nhân_viên vận_hành tại trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển : 
 a ) Xử_lý_sự_cố thiết_bị bù theo quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố do Đơn_vị quản_lý vận_hành ban_hành ; 
 b ) Báo_cáo Cấp điều_độ có quyền điều_khiển thông_tin về rơ_le bảo_vệ và tự_động_tác_động , khả_năng đưa thiết_bị bù trở_lại vận_hành . 
 2 . Đối_với Điều_độ viên tại Cấp điều_độ có quyền điều_khiển : 
 a ) Xử_lý_sự_cố đường_dây , trạm điện , thiết_bị điện liên_quan nếu sự_cố thiết_bị bù gây nhảy sự_cố ; 
 b ) Điều_khiển điện_áp , nguồn điện , phụ_tải theo Quy_định quy_trình điều_độ hệ_thống điện quốc_gia do Bộ Công_Thương ban_hành nếu điện_áp , dòng_điện trên lưới_điện thuộc quyền điều_khiển vượt mức giới_hạn cho phép ; 
 c ) Phân_tích rơ_le bảo_vệ tác_động của thiết_bị bù để quyết_định đưa thiết_bị bù vào vận_hành hay cô_lập theo các trường_hợp sau : 
 - Nếu xác_định do hư_hỏng bên trong nội_bộ thiết_bị bù , chỉ huy thao_tác cô_lập thiết_bị bù và bàn_giao Đơn_vị quản_lý vận_hành sửa_chữa . Thiết_bị bù chỉ được đưa trở_lại vận_hành khi có thông_tin xác_nhận đủ tiêu_chuẩn vận_hành của Đơn_vị quản_lý vận_hành ; 
 - Nếu xác_định do các yếu_tố bên ngoài , cho phép đưa thiết_bị bù trở_lại vận_hành khi đủ điều_kiện .
Điều 42 . Xử_lý_sự_cố máy cắt , máy biến dòng_điện , máy biến điện_áp 1 . Đối_với Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển : 
 a ) Xử_lý_sự_cố theo quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố do Đơn_vị quản_lý vận_hành ban_hành ; 
 b ) Báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển về sự_cố , tình_trạng vận_hành của đường_dây hoặc thiết_bị điện khác tại nhà_máy_điện , trạm điện ; 
 c ) Xử_lý_sự_cố theo lệnh của Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ; 
 d ) Hoàn_thành Báo_cáo nhanh sự_cố theo quy_định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông_tư này . 
 2 . Đối_với Điều_độ viên tại Cấp điều_độ có quyền điều_khiển : 
 a ) Xử_lý_sự_cố đường_dây , thiết_bị điện , thanh cái liên_quan ; 
 b ) Lệnh cho Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển cô_lập thiết_bị điện bị sự_cố và bàn_giao cho Đơn_vị quản_lý vận_hành để sửa_chữa . Thiết_bị chỉ được đưa vào vận_hành trở_lại khi có xác_nhận đủ tiêu_chuẩn vận_hành của Đơn_vị quản_lý vận_hành ; 
 c ) Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành .