Xử_lý của Điều_độ viên khi sự_cố đường_dây đang mang điện được quy_định như thế_nào ?
Điều 21 . Xử_lý của Điều_độ viên khi sự_cố đường_dây trên không cấp điện_áp trên 35 kV đến 220 kV 1 . Trường_hợp rơ_le bảo_vệ tự_động đóng lại thành_công , Điều_độ viên phải thực_hiện các công_việc sau : 
 a ) Thu_thập thông_tin từ các trạm điện hai đầu đường_dây bị sự_cố ; 
 b ) Yêu_cầu Nhân_viên vận_hành tại trạm điện , nhà_máy_điện hoặc trung_tâm điều_khiển kiểm_tra tình_trạng của máy cắt , thiết_bị bảo_vệ và tự_động ; 
 c ) Giao đoạn đường_dây được xác_định có sự_cố thoáng qua cho Đơn_vị quản_lý vận_hành kiểm_tra bằng mắt với lưu_ý đường_dây đang mang điện , điểm nghi_ngờ sự_cố ; 
 d ) Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành . 
 2 . Trường_hợp rơ_le bảo_vệ tự_động đóng lại không thành_công , Điều_độ viên phải thực_hiện các biện_pháp cần_thiết để ngăn_ngừa sự_cố mở_rộng ( quá_tải đường_dây hoặc thiết_bị điện , điện_áp nằm ngoài giá_trị cho phép ) . Sau khi hệ_thống điện miền ổn_định , phân_tích nhanh sự_cố để khôi_phục lại đường_dây bị sự_cố theo quy_định tại Điều 22 Thông_tư này và hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành .
Điều 47 . Xử_lý của Điều_độ viên khi sự_cố mất điện toàn trạm điện , nhà_máy_điện 1 . Thực_hiện các biện_pháp điều_khiển để ngăn_chặn sự_cố mở_rộng . 
 2 . Phân_tích_sự_cố , xác_định nguyên_nhân gây_sự_cố mất điện toàn trạm điện hoặc nhà_máy_điện . 
 3 . Lệnh thao_tác cô_lập đường_dây , thiết_bị gây_sự_cố mất điện toàn trạm điện hoặc nhà_máy_điện . 
 4 . Lệnh khôi_phục lại toàn_bộ trạm điện hoặc nhà_máy_điện bị ảnh_hưởng bởi sự_cố . 
 5 . Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành .