Xử_lý quá_tải đường_dây trên không cấp điện_áp 35 kV đến 220 kV là gì ?
Điều 19 . Xử_lý quá_tải đường_dây trên không cấp điện_áp trên 35 kV đến 220 kV 1 . Mức giới_hạn truyền_tải đường_dây trên không cấp điện_áp trên 35 kV đến 220 kV được xác_định là giá_trị nhỏ nhất trong các giá_trị sau : 
 a ) Dòng_điện định_mức của dây_dẫn hoặc thiết_bị điện nối_tiếp trên đường_dây có tính đến yếu_tố ảnh_hưởng của điều_kiện môi_trường vận_hành của thiết_bị ; 
 b ) Giới_hạn theo điều_kiện ổn_định hệ_thống điện ; 
 c ) Giới_hạn theo tiêu_chuẩn điện_áp tại Quy_định hệ_thống điện truyền_tải , Quy_định hệ_thống điện_phân_phối do Bộ Công_Thương ban_hành . 
 2 . Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải báo_cáo ngay Cấp điều_độ có quyền điều_khiển khi truyền_tải trên đường_dây vượt mức giới_hạn cho phép . 
 3 . Khi truyền_tải trên đường_dây vượt mức giới_hạn cho phép , Điều_độ viên phải xử_lý_sự_cố theo chế_độ cực_kỳ khẩn_cấp quy_định tại Điều 53 Thông_tư này .
Điều 26 . Xử_lý quá_tải , chạm đất đường cáp điện_lực 1 . Đường cáp điện_lực có cấp điện_áp dưới 35 kV có_thể cho phép vận_hành quá_tải , thời_gian và dòng quá_tải cho phép phụ_thuộc vào tải của đường cáp này trước đó theo quy_định của nhà chế_tạo và có tính đến các điều_kiện vận_hành thực_tế . Đối_với đường cáp điện_lực có cấp điện_áp từ 35 kV trở lên , không được vận_hành quá_tải nếu không có quy_định về thời_gian cho phép quá_tải của nhà chế_tạo . 
 2 . Trong trường_hợp lưới_điện có trung_tính_cách_điện , thời_gian cho phép đường cáp điện_lực làm_việc trong tình_trạng một pha chạm đất theo quy_định của nhà chế_tạo và có tính đến các điều_kiện vận_hành thực_tế . Khi phát_hiện có một pha chạm đất , Đơn_vị quản_lý vận_hành phải lập_tức tìm và sửa_chữa hư_hỏng trong thời_gian ngắn nhất .