Trách_nhiệm của Đơn_vị phát_điện tách lưới giữ tự dùng được quy_định như thế_nào ?
Điều 15 . Trách_nhiệm của Đơn_vị phát_điện có nhà_máy_điện tách lưới giữ tự dùng 1 . Đảm_bảo phương_thức , thiết_bị sẵn_sàng tách lưới giữ tự dùng thành_công . 
 2 . Khẩn_trương thực_hiện công_tác khắc_phục sự_cố thiết_bị của nhà_máy_điện , nhanh_chóng bàn_giao thiết_bị vào vận_hành trong thời_gian ngắn nhất sau sự_cố . 
 3 . Ban_hành Quy_trình tách lưới giữ tự dùng của nhà_máy_điện sau khi đã được Cấp điều_độ có quyền điều_khiển cao nhất đối_với nhà_máy_điện thông_qua . 
 4 . Thực_hiện theo Quy_trình tách lưới giữ tự dùng của nhà_máy_điện khi xảy ra sự_cố rã lưới , đảm_bảo sẵn_sàng đóng điện đường_dây đấu nối nhà_máy_điện với hệ_thống điện quốc_gia theo sự chỉ_huy , điều_độ của Cấp điều_độ có quyền điều_khiển . 
 5 . Tham_gia lập Phương_án khởi_động đen và khôi_phục hệ_thống điện quốc_gia hoặc hệ_thống điện miền . 
 6 . Định_kỳ kiểm_tra , bảo_dưỡng hệ_thống tự dùng một chiều theo quy_trình do đơn_vị ban_hành , đảm_bảo hệ_thống tự dùng một chiều không bị sự_cố khi mất điện hệ_thống tự dùng xoay chiều . 
 7 . Định_kỳ kiểm_tra , bảo_dưỡng , chạy thử nguồn điện diesel dự_phòng ( nếu được trang_bị ) theo quy_trình do đơn_vị ban_hành , đảm_bảo hoạt_động tốt cung_cấp điện cho hệ_thống tự dùng xoay chiều trong trường_hợp tách lưới giữ tự dùng không thành_công . 
 8 . Vận_hành chạy thử các tổ máy phát_điện và các thiết_bị điện chính , hệ_thống , thiết_bị phụ_trợ liên_quan để kiểm_tra khả_năng tách lưới giữ tự dùng của nhà_máy_điện ít_nhất 03 tháng_một lần . 
 9 . Tổ_chức đào_tạo , huấn_luyện nhân_viên vận_hành đảm_bảo đủ trình_độ tham_gia vận_hành thiết_bị tách lưới giữ tự dùng theo chức_danh vận_hành . Tổ_chức diễn_tập tách lưới giữ tự dùng toàn nhà_máy_điện ít_nhất 01 năm một lần , bao_gồm bố_trí_lực_lượng vận_hành , vật_tư thiết_bị và diễn_tập theo các kịch_bản từ khâu chỉ_huy đến thao_tác vận_hành tách lưới giữ tự dùng toàn nhà_máy_điện .
Điều 22 . Nhiệm_vụ của trưởng ca nhà_máy_điện tách lưới giữ tự dùng , trưởng ca trung_tâm điều_khiển cụm nhà_máy_điện có nhà_máy_điện tách lưới giữ tự dùng 1 . Chỉ_huy điều_khiển công_suất và điện_áp của tổ máy phát_điện cung_cấp điện cho hệ_thống tự dùng và phụ_tải địa_phương ( nếu có ) . 
 2 . Xử_lý_sự_cố theo Quy_trình tách lưới giữ tự dùng do đơn_vị ban_hành và Quy_trình xử_lý_sự_cố hệ_thống điện quốc_gia do Bộ Công_Thương ban_hành . 
 3 . Chuẩn_bị mọi điều_kiện cần_thiết để hòa điện nhà_máy_điện với hệ_thống điện theo lệnh của Cấp điều_độ có quyền điều_khiển .