Hòa đồng_bộ 2 đến 3 trạm nguồn điện được quy_định như thế_nào ?
Điều 7 . Tiêu_chuẩn thợ bậc 2 1 . Nắm được khái_niệm cơ_bản về hình_chiếu , giao_tuyến , phương_pháp tìm hình_chiếu ; đặc_điểm của mối ghép , dung_sai lắp_ghép theo TCVN ; tên gọi , thành_phần , tính_chất , ký_hiệu , phạm_vi sử_dụng của các vật_liệu kim_loại ( sắt , đồng , nhôm , gang , thép ... ) , phi_kim_loại ( cao_su , gỗ ... ) ; tên gọi , tính_chất , quy_định sử_dụng dầu , mỡ , nhiên_liệu dùng cho trạm nguồn điện ; tính_năng , công_dụng , cách sử_dụng các loại đồng_hồ chuyên_dùng ( vôn kế , ăm pe kế , ôm kế , pan me , thước_cặp , đồng_hồ so ... ) ; phương_pháp lấy dấu và sử_dụng dụng_cụ nguội thông_thường ; tác_dụng , cấu_tạo , nguyên_lý làm_việc của động_cơ_điện 1 chiều , xoay chiều ; tác_dụng , cấu_tạo , nguyên_lý làm_việc của hệ_thống lắp trên trạm nguồn điện thông_dụng ; nguyên_lý và điều_kiện hòa đồng_bộ trạm nguồn điện vào mạng điện hạ_thế ; hiện_tượng , các nguyên_nhân hư_hỏng động_cơ - gầm và trang_bị điện trạm nguồn điện thông_dụng , cách khắc_phục ; quy_định về kiểm_định và các tiêu_chuẩn về môi_trường đối_với trạm nguồn điện ; nội_dung , quy_trình , yêu_cầu kỹ_thuật bảo_dưỡng thường_xuyên trạm nguồn điện_thế_hệ mới . Nắm chắc nội_dung , quy_trình , yêu_cầu vận_hành , bảo_quản , niêm cất , bảo_dưỡng 1 và sửa_chữa_nhỏ một_số cụm , hệ_thống trạm nguồn điện thông_dụng . 
 2 . Vẽ được hình_chiếu thứ 3 , hình_vẽ phối_cảnh các vật_thể đơn_giản và ghi một_số ký_hiệu dung_sai trên bản_vẽ ; sử_dụng thành_thạo các trang thiết_bị , dụng_cụ đo để thực_hiện công_tác niêm cất , bảo_dưỡng , sửa_chữa trạm nguồn điện theo đúng quy_định . Tháo , lắp thành_thạo và sửa_chữa_nhỏ các cụm của động_cơ - gầm , trang_bị điện của trạm nguồn điện thông_dụng ; thực_hiện thành_thạo nội_dung bảo_dưỡng 1 và làm được một_số nội_dung bảo_dưỡng 2 trạm nguồn điện thông_dụng , nội_dung bảo_dưỡng thường_xuyên đối_với các trạm nguồn điện_thế_hệ mới ; đấu nối , chuyển_đổi mạch điện hình sao , mạch điện hình tam_giác theo yêu_cầu về điện_áp . Kiểm_tra nồng_độ dung_dịch , điện_áp , dòng_điện của ắc_quy ; đấu , nạp ắc_quy đúng các chế_độ quy_định ; bảo_quản , bảo_dưỡng hệ_thống phanh , hệ_thống treo và triển_khai tổ máy phát_điện đạt yêu_cầu kỹ_thuật . Hòa đồng_bộ 2 đến 3 trạm nguồn điện vào hệ_thống bằng đèn đồng_bộ và đồng_hồ vôn ; ghi_chép thành_thạo các sổ_sách sau khi bảo_quản , bảo_dưỡng và sửa_chữa trạm nguồn điện theo quy_định .
Điều 5 . Kết dây tại trạm điện 1 . Tại các trạm điện có sơ_đồ 02 ( hai ) thanh cái hoặc sơ_đồ 02 ( hai ) thanh cái có 01 ( một ) thanh cái vòng , 01 ( một ) thanh cái phân_đoạn , các máy cắt số_chẵn nối vào thanh cái số_chẵn , các máy cắt số_lẻ nối vào thanh cái số_lẻ , máy cắt làm nhiệm_vụ liên_lạc thường_xuyên đóng ở chế_độ vận_hành , trừ trường_hợp đặc_biệt do yêu_cầu vận_hành . 
 2 . Đối_với các trạm điện có sơ_đồ khác với quy_định tại Khoản 1 Điều này , các máy cắt được thiết_kế ở chế_độ làm_việc thường_xuyên đóng , các máy cắt thiết_kế ở chế_độ dự_phòng thường_xuyên mở . Đối_với trạm điện có sơ_đồ kết dây chưa hoàn_chỉnh , Đơn_vị quản_lý vận_hành phải thực_hiện tính_toán và đề ra các giải_pháp kỹ_thuật trình Cấp điều_độ có quyền điều_khiển thông_qua và cho phép vận_hành để đáp_ứng yêu_cầu vận_hành an_toàn chung cho toàn hệ_thống điện .