Quy_định về xử_lý chữa khỏi sự_cố đường_dây trên không cấp điện_áp từ 35 kV trở xuống được quy_định như thế_nào ?
Điều 23 . Xử_lý của Nhân_viên vận_hành khi sự_cố đường_dây trên không cấp điện_áp từ 35 kV trở_xuống Khi máy cắt đường_dây nhảy , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển hoặc lưới_điện_phân_phối có đường_dây đấu nối bị sự_cố phải báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 1 . Tên máy cắt nhảy , số lần nhảy , tình_trạng của máy cắt . 
 2 . Rơ_le bảo_vệ tự_động_tác_động , các tín_hiệu đã chỉ_thị , các bản ghi thông_số sự_cố đã ghi_nhận được trong các rơ_le được trang_bị hoặc các thiết_bị chuyên_dụng khác . 
 3 . Tình_trạng điện_áp đường_dây . 
 4 . Tình_trạng làm_việc của các thiết_bị khác có liên_quan . 
 5 . Thời_tiết tại địa_phương .
Điều 25 . Quy_định đóng lại đường_dây trên không cấp điện_áp từ 35 kV trở_xuống 1 . Khi sự_cố đường_dây , được phép đóng lại đường_dây không quá 03 ( ba ) lần , kể_cả lần tự_động đóng lại không thành_công . Đối_với các đường_dây đi qua khu_vực dân_cư , Đơn_vị quản_lý vận_hành căn_cứ vào tình_hình thực_tế để quyết_định đóng điện trên cơ_sở phải đảm_bảo_an_toàn cho người , thiết_bị điện và khả_năng đóng lại thành_công . 
 2 . Không được phép đóng lại đường_dây khi đang trong thời_gian thực_hiện sửa_chữa nóng . 
 3 . Đối_với trường_hợp gió cấp 06 trở lên , Điều_độ viên của Cấp điều_độ có quyền điều_khiển chủ_động cho khóa tự đóng lại của các máy cắt đường_dây . Nếu đường_dây có sự_cố thì việc đóng điện_trở_lại được thực_hiện sau khi Đơn_vị quản_lý vận_hành kiểm_tra sơ_bộ đường_dây bằng mắt và không phát_hiện bất_thường . 
 4 . Trong thời_gian 08 giờ , nếu đường_dây đã xuất_hiện sự_cố thoáng qua sau 04 ( bốn ) lần đóng lại tốt ( kể_cả lần tự_động đóng lại ) , Nhân_viên vận_hành phải khoá mạch rơ_le tự đóng lại . Nếu trong 08 giờ tiếp_theo không xuất_hiện lại sự_cố thì đưa rơ_le tự đóng lại vào làm_việc . Nếu trong 08 giờ tiếp_theo lại xuất_hiện sự_cố , Nhân_viên vận_hành phải báo_cáo với Cấp điều_độ có quyền điều_khiển để ra_lệnh : 
 a ) Cô_lập đường_dây và bàn_giao cho Đơn_vị quản_lý vận_hành kiểm_tra , sửa_chữa ; 
 b ) Nếu đường_dây có phân_đoạn , tiến_hành phân_đoạn để đóng lại các đoạn đường_dây để xác_định đoạn sự_cố và làm biện_pháp an_toàn , giao cho Đơn_vị quản_lý vận_hành kiểm_tra , sửa_chữa . 
 5 . Đối_với các đường_dây có phân_đoạn , nếu đã đóng điện lần thứ nhất không thành_công , Nhân_viên vận_hành phải báo_cáo với Cấp điều_độ có quyền điều_khiển để ra_lệnh : 
 a ) Tiến_hành phân_đoạn tại điểm đã được quy_định cụ_thể , khoanh vùng để phát_hiện và cô_lập đoạn đường_dây bị sự_cố , nhanh_chóng cấp điện lại cho khách_hàng ; 
 b ) Dựa vào tín_hiệu rơ_le bảo_vệ , thiết_bị báo sự_cố , dòng ngắn mạch ( nếu đo được ) để phân_đoạn ; 
 c ) Thực_hiện các biện_pháp an_toàn để giao đoạn đường_dây bị sự_cố vĩnh_cửu cho Đơn_vị quản_lý vận_hành kiểm_tra , sửa_chữa .