Xử_lý của Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện khi sự_cố đường_dây 500 kV được quy_định thế_nào ?
Điều 16 . Xử_lý của Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển khi sự_cố đường_dây 500 kV 1 . Khi máy cắt đường_dây 500 kV nhảy sự_cố , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển nơi có đường_dây đấu nối bị sự_cố phải báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 a ) Thời_điểm sự_cố , tên đường_dây và máy cắt nhảy , tín_hiệu rơ_le bảo_vệ tác_động ; 
 b ) Đường_dây hoặc thiết_bị điện đang vận_hành bị quá_tải , quá áp , thấp áp ( nếu xuất_hiện do sự_cố ) , thời_tiết tại địa_phương ; 
 c ) Các thông_tin khác có liên_quan . 
 2 . Ngay sau khi xử_lý_sự_cố xong , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải gửi Báo_cáo nhanh sự_cố cho Cấp_độ điều_độ có quyền điều_khiển theo quy_định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông_tư này .
Điều 46 . Xử_lý của Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện Khi xảy ra mất điện toàn nhà_máy_điện , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện thực_hiện theo trình_tự sau : 
 1 . Thực_hiện xử_lý_sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố do Đơn_vị quản_lý vận_hành ban_hành , chuyển_đổi sang nguồn điện dự_phòng cấp lại điện tự dùng cần_thiết cho nhà_máy_điện . 
 2 . Tiến_hành cắt toàn_bộ_máy cắt trong trạm điện của nhà_máy_điện . Trong trường_hợp đặc_biệt do yêu_cầu về kỹ_thuật không_thể cắt toàn_bộ_máy cắt thì phải có quy_định riêng của Đơn_vị quản_lý vận_hành . 
 3 . Kiểm_tra tình_trạng các thiết_bị trong nhà_máy_điện , tình_trạng các tổ máy phát_điện . 
 4 . Báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển trạng_thái của các máy cắt , tình_trạng các tổ máy phát_điện . 
 5 . Đảm_bảo các thiết_bị , các tổ máy không bị sự_cố sẵn_sàng hoà điện lại . 
 6 . Đề_nghị Cấp điều_độ có quyền điều khiển thao_tác cô_lập đường_dây , thiết_bị bị sự_cố ( nếu có ) . 
 7 . Đề_nghị Cấp điều_độ có quyền điều_khiển phối_hợp để nhanh_chóng khôi_phục lại tự dùng nhà_máy_điện ( nếu sự_cố nguồn điện dự_phòng ) .