Điều_kiện ổn_định khi đưa rơ_le bảo_vệ tác_động nhanh của phần_tử đấu nối ra khỏi vận_hành được quy_định như thế_nào ?
Điều 7 . Yêu_cầu về rơ_le bảo_vệ khi đưa thiết_bị vào vận_hành 1 . Các thiết_bị điện và đường dây_dẫn_điện chỉ được mang điện khi các bảo_vệ rơ_le chống mọi dạng sự_cố_cùng được đưa vào làm_việc . 
 2 . Khi các rơ_le bảo_vệ được tách ra không cho làm_việc hoặc do bị hư_hỏng một_vài dạng bảo_vệ rơ_le thì những rơ_le bảo_vệ còn lại vẫn phải bảo_đảm_bảo_vệ đầy_đủ chống mọi dạng sự_cố , thời_gian loại_trừ ngắn mạch cho các thiết_bị điện và đường dây_dẫn_điện . 
 3 . Trường_hợp không đảm_bảo yêu_cầu quy_định tại Khoản 2 Điều này , Nhân_viên vận_hành phải thực_hiện một trong các giải_pháp sau : 
 a ) Cắt điện các thiết_bị điện hoặc đường_dây , trạm điện đó ra khỏi vận_hành ; 
 b ) Không cắt điện nhưng phải đặt bảo_vệ tạm_thời và được Cấp điều_độ có quyền điều_khiển cho phép . 
 4 . Khi đưa bảo_vệ tác_động nhanh của phần_tử đấu nối ra khỏi vận_hành , thì tùy theo điều_kiện ổn_định phải đưa bảo_vệ tác_động nhanh tạm_thời hoặc gia_tốc bảo_vệ dự_phòng hoặc chỉnh định lại rơ_le bảo_vệ khác cho phù_hợp .
Điều 8 . Trang_bị rơ_le bảo_vệ và tự_động 1 . Các thiết_bị điện của hệ_thống điện phải được trang_bị rơ_le bảo_vệ và tự_động chống mọi dạng ngắn mạch , các hư_hỏng trong chế_độ vận_hành bình_thường bằng các trang thiết_bị rơ_le bảo_vệ , aptômát hoặc cầu chảy và các trang_bị tự_động trong đó có tự_động điều_chỉnh và tự_động chống sự_cố . 
 2 . Các trang thiết_bị rơ_le bảo_vệ và tự_động ( kể_cả rơ_le sa_thải tải theo tần_số thấp ) phải thường_xuyên ở chế_độ vận_hành , trừ các trang thiết_bị rơ_le mà theo nguyên_lý hoạt_động , điều_kiện chế_độ làm_việc của hệ_thống năng_lượng và tính chọn_lọc phải tách ra khỏi vận_hành . 
 3 . Thiết_bị ghi_nhận sự_cố và cảnh_báo phải luôn sẵn_sàng hoạt_động . 
 4 . Chế_độ vận_hành thiếu trang_bị rơ_le bảo_vệ hoặc tự_động phải được Cấp điều_độ có quyền điều_khiển quy_định cụ_thể .