Quy_định về an_toàn trạm nạp khí vào phương_tiện vận_chuyển ô_tô
Điều 51 . An_toàn trạm nạp khí vào phương_tiện vận_tải 1 . Phải đảm_bảo khoảng_cách tối_thiểu 03 m từ bồn chứa nổi tới hàng_rào bao quanh . 
 2 . Phải lắp khớp nối tách rời giữa cột bơm và ống mềm để cấp khí cho phương_tiện vận_tải . 
 3 . Cột bơm phải đặt cách bồn chứa khí ít_nhất 10 m . 
 4 . Phải đặt cột bơm và điểm nối ống dẫn khí nạp cho phương_tiện tại nơi thông_thoáng , ngoài_trời và có mái che . 
 5 . Ống công_nghệ đặt trên mặt_đất và phương_tiện đến giao_nhận khí phải được nối_tiếp đất . 
 6 . Đối_với bồn chứa nổi trong trạm nạp có dung_tích lớn hơn 20 m3 thì phải có hệ_thống phun nước làm mát đỉnh bồn chứa .
Điều 52 . An_toàn đối_với trạm cấp khí 1 . Khoảng_cách từ bồn chứa khí tới bồn chứa_chất_lỏng dễ cháy khác có điểm bắt cháy dưới 65 ° C không được nhỏ hơn 07 m . 
 2 . Quy_định đối_với khu_vực tiếp_nhận khí từ xe_bồn 
 a ) Tại lối vào dành cho xe_bồn , phải có biển_báo hạn_chế tốc_độ ; 
 b ) Khu_vực tiếp_nhận xe_bồn phải có ký_hiệu đánh_dấu rõ_ràng , phải có biển_báo_hiệu vị_trí tiếp_nhận xe_bồn và không cho người không có nhiệm_vụ qua_lại khi nhập khí vào bồn chứa ; 
 c ) Đầu xe_bồn khi nhập khí phải hướng ra đường chính hoặc đường thoát hiểm và không bị cản_trở khi sơ_tán khẩn_cấp . 
 3 . Phải đảm_bảo cho xe chữa_cháy ra , vào trạm trong trường_hợp cần_thiết . 
 4 . Các thiết_bị đặt trong khu_vực có nguy_cơ bị hư_hại phải được bảo_vệ bằng các biện_pháp an_toàn như rào_chắn , cột sắt , cột bê_tông và có biển cảnh_báo . Các thiết_bị an_toàn này phải không làm ảnh_hưởng tới độ thông_thoáng của khu_vực tồn chứa khí .