Tiêu_chuẩn thợ bậc 5 trong sửa_chữa trạm nguồn điện được quy_định như thế_nào ?
Điều 26 . Tiêu_chuẩn thợ bậc 5 1 . Nắm được tên gọi , tính_chất vật_liệu điện sử_dụng trong sửa_chữa trạm nguồn điện ; tiêu_chuẩn kỹ_thuật và quy_trình kiểm_tra sửa_chữa các chi_tiết ( ma nhê tô , tăng điện ... ) ; yêu_cầu kỹ_thuật bảo_dưỡng 2 , sửa_chữa_nhỏ trang_bị điện trạm nguồn điện_thế_hệ mới ; những yếu_tố về môi_trường , điều_kiện sử_dụng ảnh_hưởng đến tuổi_thọ của trang_bị điện trạm nguồn điện ; tác_dụng , cấu_tạo , nguyên_lý làm_việc của thiết_bị bán_dẫn dùng trên trạm nguồn điện_thế_hệ mới . Nắm vững quy_ước , ký_hiệu trên bản_vẽ hệ_thống điện trạm nguồn điện thông_dụng ; tác_dụng , cấu_tạo , nguyên_lý làm_việc của mạch chỉnh_lưu bán_dẫn và bán_dẫn_điện_tử ; các phương_pháp cơ_bản điều_khiển tốc_độ , điều_khiển tự_động khởi_động và tự_động bảo_vệ các loại máy phát_điện ; yêu_cầu kỹ_thuật của các linh_kiện tương_ứng thay_thế trong sửa_chữa ( tụ_điện , điện_trở , IC , bóng bán_dẫn 2 cực , 3 cực ... ) ; yêu_cầu kỹ_thuật bảo_dưỡng 2 và sửa_chữa_lớn trang_bị điện trạm nguồn điện thông_dụng ; quy_định , định mức vật_tư , lao_động để niêm cất , bảo_dưỡng kỹ_thuật , sửa_chữa trang_bị điện trạm nguồn điện thông_dụng . 
 2 . Vẽ thành_thạo và giải_thích các ký_hiệu trên sơ_đồ mạch điện điều_khiển động_cơ , mạch điện điều_chỉnh điện_áp và mạch hòa đồng_bộ , mạch kiểm_tra cách_điện của máy phát_điện trạm nguồn điện thông_dụng . Thực_hiện được sửa_chữa_lớn máy phát_điện 1 chiều , xoay chiều , động_cơ_điện xoay chiều , bộ điều_chỉnh điện bán_dẫn , khí_cụ điện ; hiệu_chỉnh thành_thạo bảng điều_khiển các trạm nguồn điện thông_dụng . Thực_hiện thành_thạo bảo_dưỡng 2 và sửa_chữa_nhỏ cụm trang_bị điện của trạm nguồn điện_thế_hệ mới đạt yêu_cầu kỹ_thuật . Sử_dụng thành_thạo dụng_cụ , thiết_bị kiểm_tra , kiểm_thử để bảo_dưỡng các trang_bị điện trạm nguồn điện_thế_hệ mới đúng quy_định . Xây_dựng được kế_hoạch , dự_trù lao_động , vật_tư , phụ_tùng để niêm cất , bảo_dưỡng kỹ_thuật , sửa_chữa trang_bị điện trạm nguồn điện thông_dụng ; điều_hành tổ sửa_chữa cơ_động hiệu_quả .
Điều 18 . Tiêu_chuẩn thợ bậc 5 1 . Nắm được đặc_điểm công_nghệ gia_công kim_loại và hợp_kim ( đúc , gia_công áp_lực , hàn cắt kim_loại ... ) ; quy_trình công_nghệ gia_công sửa_chữa chi_tiết cơ_bản của động_cơ và các cụm hệ_thống gầm trạm nguồn điện thông_dụng . Nắm được quy_định , định mức vật_tư , vật_liệu , nhiên_liệu , dầu , mỡ , lao_động dùng trong niêm cất , bảo_dưỡng kỹ_thuật , sửa_chữa trạm nguồn điện thông_dụng ; yêu_cầu kỹ_thuật bảo_dưỡng 2 và sửa_chữa_nhỏ động_cơ - gầm trạm nguồn điện_thế_hệ mới . Nắm chắc quy_định , quy_ước trong bản_vẽ lắp , bản_vẽ công_nghệ và bản_vẽ thiết_kế theo TCVN ; tên gọi , quy_định sử_dụng nhiên_liệu , dầu , mỡ , chất_lỏng công_tác dùng cho động_cơ - gầm trạm nguồn điện ; phương_pháp xác_định dung_sai của chi_tiết trên động_cơ - gầm trạm nguồn điện ; tiêu_chuẩn , kích_thước cơ_bản và điều_kiện lắp_ghép các chi_tiết chính của động_cơ ( xy lanh , pít tông , xéc măng , bạc trục cam , bạc trục khuỷu ... ) ; tính_năng , công_dụng , cách sử_dụng các loại dụng_cụ đo thông_dụng ; nguyên_lý làm_việc của các cụm , hệ_thống trên động_cơ - gầm trạm nguồn điện_thế_hệ mới ( hệ_thống phun xăng điện_tử , hệ_thống điều_tốc điện_tử , hệ_thống phun dầu điêzen điện_tử , hệ_thống điều_khiển tự_động , hệ_thống cảnh_báo và an_toàn phanh ... ) ; tiêu_chuẩn sửa_chữa_lớn động_cơ - gầm trạm nguồn điện thông_dụng . 
 2 . Vẽ được bản_vẽ công_nghệ , lập quy_trình gia_công sửa_chữa phục_hồi một_số chi_tiết của động_cơ - gầm trạm nguồn điện thông_dụng ; đọc phân_tích các ký , tín_hiệu ghi trên động_cơ - gầm trạm nguồn điện ; kiểm_tra đánh_giá tình_trạng kỹ_thuật các chi_tiết , cụm chi_tiết phục_vụ cho sửa_chữa_lớn động_cơ - gầm trạm nguồn điện thông_dụng . Hiệu_chỉnh được bơm cao_áp trên thiết_bị chuyên_dùng . Thực_hiện được sửa_chữa_lớn động_cơ - gầm trạm nguồn điện thông_dụng ; bảo_dưỡng 2 và sửa_chữa_nhỏ động_cơ - gầm trạm nguồn điện_thế_hệ mới ; sử_dụng được trang thiết_bị gia_công cơ_khí ( máy mài , máy_doa , máy_tiện , máy_khoan ... ) để gia_công sửa_chữa , phục_hồi một_số chi_tiết cơ_bản của động_cơ - gầm trạm nguồn điện thông_dụng ( trục khuỷu , xy lanh , bạc cam , la răng , má_phanh ... ) đạt yêu_cầu kỹ_thuật . Xây_dựng được kế_hoạch , dự_trù lao_động , vật_tư , phụ_tùng phục_vụ cho công_tác niêm cất , bảo_dưỡng kỹ_thuật , sửa_chữa động_cơ - gầm trạm nguồn điện thông_dụng ; điều_hành tổ sửa_chữa cơ_động hiệu_quả .