Không được đặt chai , nạp LPG tại cửa_hàng bán_lẻ LPG không ?
Điều 53 . An_toàn đối_với cửa_hàng bán_lẻ LPG chai 1 . Cửa_hàng phải có diện_tích tối_thiểu là 12 m2 . 
 2 . Cửa_hàng phải cách_ly với các nguồn gây cháy ít_nhất 03 m về phía không có tường chịu_lửa ; nếu có tường chịu_lửa thì không yêu_cầu khoảng_cách giữa nguồn gây cháy và cửa_hàng . Kết_cấu xây_dựng , bậc chịu_lửa của cửa_hàng tối_thiểu bậc II. Thiết_bị điện của cửa_hàng phải là loại phòng nổ , cách chai LPG tối_thiểu 1,5 m . 
 3 . Chỉ được phép trưng_bày trên giá quảng_cáo những chai không chứa LPG. 
 4 . Nơi chứa chai LPG phải bảo_đảm thông_thoáng . Không được bố_trí trong phòng kín , hầm kín , không được cất_giữ chai LPG ở khu_vực cửa ra vào , lối đi công_cộng . Trường_hợp có kho chứa LPG chai , kho phải có ít_nhất 01 cửa chính và 01 lối_thoát dự_phòng có cửa_mở ra phía ngoài . 
 5 . Không được tiến_hành sửa_chữa chai , nạp LPG tại cửa_hàng .
Điều 50 . An_toàn đối_với trạm nạp LPG vào chai 1 . Không được bố_trí trạm nạp LPG vào chai ở tầng hầm hoặc trong các tầng nhà của chung_cư , nhà cao_tầng . 
 2 . Sàn trạm nạp phải bằng_phẳng , bằng hoặc cao hơn mặt_bằng xung_quanh . Trường_hợp sàn được nâng cao thì khoảng trống bên dưới được lấp kín hoặc nếu để trống phải có biện_pháp thông_thoáng . Không được cất_giữ , bảo_quản các đồ_vật , các chất dễ cháy ở trong khoảng trống này . 
 3 . Thực_hiện nạp LPG vào chai theo đúng quy_trình nạp của trạm nạp . Lượng nạp LPG vào chai phải theo đúng khối_lượng quy_định với mỗi loại chai tương_ứng . 
 4 . Các chai sau khi nạp LPG phải được kiểm_tra độ kín , được dán nhãn hàng_hóa trên vỏ_chai và niêm_phong van chai . 
 5 . Các kho chứa LPG chai của trạm nạp LPG phải tuân_thủ các quy_định tại Điều 57 của Nghị_định này . 
 6 . Không được nạp LPG vào chai và phải thực_hiện đánh_giá loại_bỏ hoặc sửa_chữa / kiểm_định chai trong các trường_hợp sau : 
 a ) Khối_lượng vỏ không đọc được hoặc không có ; 
 b ) Chai có khuyết_tật hoặc hư_hỏng ở tay_cầm hoặc vành chân đai ; 
 c ) Chai có khuyết_tật về vật_lý ở thành chai ; 
 d ) Chai bị ăn_mòn nhìn thấy được ; 
 đ ) Chai có vết cháy do hồ_quang , hỏa_hoạn ; 
 e ) Chai , van hoặc các cơ_cấu giảm áp_suất ( nếu được trang_bị ) bị rò_rỉ hoặc hư_hỏng ; 
 g ) Chai quá thời_hạn kiểm_định ; 
 h ) Chai chưa được kiểm_định hoặc không_thể xác_định được thời_hạn kiểm_định .