Trạm nguồn điện bảo_vệ được sử_dụng để làm gì ?
Điều 26 . Tiêu_chuẩn thợ bậc 5 1 . Nắm được tên gọi , tính_chất vật_liệu điện sử_dụng trong sửa_chữa trạm nguồn điện ; tiêu_chuẩn kỹ_thuật và quy_trình kiểm_tra sửa_chữa các chi_tiết ( ma nhê tô , tăng điện ... ) ; yêu_cầu kỹ_thuật bảo_dưỡng 2 , sửa_chữa_nhỏ trang_bị điện trạm nguồn điện_thế_hệ mới ; những yếu_tố về môi_trường , điều_kiện sử_dụng ảnh_hưởng đến tuổi_thọ của trang_bị điện trạm nguồn điện ; tác_dụng , cấu_tạo , nguyên_lý làm_việc của thiết_bị bán_dẫn dùng trên trạm nguồn điện_thế_hệ mới . Nắm vững quy_ước , ký_hiệu trên bản_vẽ hệ_thống điện trạm nguồn điện thông_dụng ; tác_dụng , cấu_tạo , nguyên_lý làm_việc của mạch chỉnh_lưu bán_dẫn và bán_dẫn_điện_tử ; các phương_pháp cơ_bản điều_khiển tốc_độ , điều_khiển tự_động khởi_động và tự_động bảo_vệ các loại máy phát_điện ; yêu_cầu kỹ_thuật của các linh_kiện tương_ứng thay_thế trong sửa_chữa ( tụ_điện , điện_trở , IC , bóng bán_dẫn 2 cực , 3 cực ... ) ; yêu_cầu kỹ_thuật bảo_dưỡng 2 và sửa_chữa_lớn trang_bị điện trạm nguồn điện thông_dụng ; quy_định , định mức vật_tư , lao_động để niêm cất , bảo_dưỡng kỹ_thuật , sửa_chữa trang_bị điện trạm nguồn điện thông_dụng . 
 2 . Vẽ thành_thạo và giải_thích các ký_hiệu trên sơ_đồ mạch điện điều_khiển động_cơ , mạch điện điều_chỉnh điện_áp và mạch hòa đồng_bộ , mạch kiểm_tra cách_điện của máy phát_điện trạm nguồn điện thông_dụng . Thực_hiện được sửa_chữa_lớn máy phát_điện 1 chiều , xoay chiều , động_cơ_điện xoay chiều , bộ điều_chỉnh điện bán_dẫn , khí_cụ điện ; hiệu_chỉnh thành_thạo bảng điều_khiển các trạm nguồn điện thông_dụng . Thực_hiện thành_thạo bảo_dưỡng 2 và sửa_chữa_nhỏ cụm trang_bị điện của trạm nguồn điện_thế_hệ mới đạt yêu_cầu kỹ_thuật . Sử_dụng thành_thạo dụng_cụ , thiết_bị kiểm_tra , kiểm_thử để bảo_dưỡng các trang_bị điện trạm nguồn điện_thế_hệ mới đúng quy_định . Xây_dựng được kế_hoạch , dự_trù lao_động , vật_tư , phụ_tùng để niêm cất , bảo_dưỡng kỹ_thuật , sửa_chữa trang_bị điện trạm nguồn điện thông_dụng ; điều_hành tổ sửa_chữa cơ_động hiệu_quả .
Điều 15 . Hành_lang bảo_vệ an_toàn trạm điện 1 . Hành_lang bảo_vệ an_toàn trạm điện được quy_định như sau : 
 a ) Đối_với các trạm điện không có tường , rào bao quanh , hành_lang bảo_vệ được giới_hạn bởi không_gian bao quanh trạm điện có khoảng_cách đến các bộ_phận mang điện gần nhất của trạm điện theo quy_định trong bảng sau : 
 b ) Đối_với trạm điện có tường hoặc hàng_rào cố_định bao quanh , hành_lang bảo_vệ được giới_hạn đến điểm ngoài cùng của móng , kè bảo_vệ tường hoặc hàng_rào ; chiều cao hành_lang được tính từ đáy móng sâu nhất của công_trình trạm điện đến điểm_cao nhất của trạm điện cộng thêm khoảng_cách an_toàn theo chiều thẳng_đứng quy_định tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 của Nghị_định này ; 
 c ) Đối_với các trạm biến_áp , trạm phân_phối điện hợp bộ , có vỏ bằng kim_loại thì hành_lang bảo_vệ được giới_hạn đến mặt ngoài của phần vỏ kim_loại . 
 2 . Nhà và công_trình xây_dựng gần hành_lang bảo_vệ an_toàn của trạm điện phải đảm_bảo không làm hư_hỏng bất_kỳ bộ_phận nào của trạm điện ; không xâm_phạm đường ra vào trạm điện ; đường cấp thoát nước của trạm điện , hành_lang bảo_vệ an_toàn đường cáp điện ngầm và đường dây_dẫn_điện trên không ; không làm cản_trở hệ_thống thông gió của trạm điện ; không để cho nước_thải xâm_nhập làm hư_hỏng công_trình điện .