Cách kho chứa chai LPG được quy_định như thế_nào ?
Điều 57 . An_toàn đối_với kho chứa LPG chai 1 . Các kho chứa LPG chai phải có thiết_bị kiểm_tra , cảnh_báo rò_rỉ LPG. 
 2 . LPG chai ở trong kho phải được đặt tại vị_trí đảm_bảo thông_thoáng , không được bảo_quản ở những nơi thấp hơn mặt_bằng xung_quanh , trong hầm chứa , trong tầng ngầm . 
 3 . Kho chứa LPG chai ngoài_trời từ 1.000 kg trở lên phải chia thành từng lô nhỏ . Kho chứa chai LPG phải cách kho chứa LPG chai ít_nhất 03 m . 
 4 . Kho chứa LPG chai trong nhà phải đáp_ứng yêu_cầu về khối_lượng tồn chứa , nơi tồn chứa theo quy_định .
Điều 54 . An_toàn vận_chuyển LPG chai bằng ô_tô 1 . Ô_tô vận_chuyển LPG chai phải được cấp giấy_phép vận_chuyển hàng nguy_hiểm theo quy_định hiện_hành . 
 2 . Chai phải xếp theo chiều thẳng_đứng , van chai ở phía trên . Đối_với chai có dung_tích trên 99 lít chỉ được xếp một lớp . Chai có dung_tích dưới 99 lít được xếp từ 2 lớp trở lên nhưng không được cao hơn thành xe và giữa hai lớp phải có lớp ván lót . 
 3 . Không được đỗ ô_tô nơi gần nguồn gây cháy , nơi có nhiều người và phương_tiện qua_lại . Trường_hợp ô_tô tạm đỗ để bốc_dỡ hàng phải đỗ ở nơi bảo_đảm an_toàn cho người và không cản_trở các phương_tiện giao_thông khác .