Trạm cấp khí an_toàn cấp khí được quy_định như thế_nào ?
Điều 52 . An_toàn đối_với trạm cấp khí 1 . Khoảng_cách từ bồn chứa khí tới bồn chứa_chất_lỏng dễ cháy khác có điểm bắt cháy dưới 65 ° C không được nhỏ hơn 07 m . 
 2 . Quy_định đối_với khu_vực tiếp_nhận khí từ xe_bồn 
 a ) Tại lối vào dành cho xe_bồn , phải có biển_báo hạn_chế tốc_độ ; 
 b ) Khu_vực tiếp_nhận xe_bồn phải có ký_hiệu đánh_dấu rõ_ràng , phải có biển_báo_hiệu vị_trí tiếp_nhận xe_bồn và không cho người không có nhiệm_vụ qua_lại khi nhập khí vào bồn chứa ; 
 c ) Đầu xe_bồn khi nhập khí phải hướng ra đường chính hoặc đường thoát hiểm và không bị cản_trở khi sơ_tán khẩn_cấp . 
 3 . Phải đảm_bảo cho xe chữa_cháy ra , vào trạm trong trường_hợp cần_thiết . 
 4 . Các thiết_bị đặt trong khu_vực có nguy_cơ bị hư_hại phải được bảo_vệ bằng các biện_pháp an_toàn như rào_chắn , cột sắt , cột bê_tông và có biển cảnh_báo . Các thiết_bị an_toàn này phải không làm ảnh_hưởng tới độ thông_thoáng của khu_vực tồn chứa khí .
Điều 50 . Hành_vi vi_phạm_quy_định về cấp khí 1 . Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối_với một trong các hành_vi vi_phạm sau : 
 a ) Không thông_báo cho khách_hàng mua khí khi điều_chỉnh giá bán khí ; 
 b ) Không cung_cấp cho khách_hàng bản hướng_dẫn an_toàn sử_dụng khí hoặc cung_cấp cho khách_hàng bản hướng_dẫn an_toàn sử_dụng khí không ghi số điện_thoại của trạm cấp khí , nhân_viên trực_tiếp_quản_lý trạm cấp khí theo quy_định . 
 2 . Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối_với một trong các hành_vi vi_phạm sau : 
 a ) Không tổ_chức huấn_luyện hoặc thuê tổ_chức huấn_luyện kỹ_thuật an_toàn cho người lao_động làm_việc tại trạm nạp cấp khí theo quy_định ; 
 b ) Sử_dụng người quản_lý , người lao_động làm_việc tại trạm cấp khí không được huấn_luyện về kỹ_thuật an_toàn theo quy_định ; 
 c ) Không xây_dựng chương_trình quản_lý an_toàn , báo_cáo đánh_giá rủi_ro và kế_hoạch ứng_cứu khẩn_cấp theo quy_định . 
 3 . Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối_với hành_vi vi_phạm sau đây : 
 a ) Bán khí cho khách_hàng không có hợp_đồng mua khí hoặc khách_hàng có hợp_đồng mua khí nhưng không đáp_ứng các quy_định về an_toàn sử_dụng khí ; 
 b ) Không thực_hiện kiểm_tra an_toàn , phương_tiện , thiết_bị đo_lường , độ kín van khóa , van an_toàn , thiết_bị phụ_trợ dùng khí , các đầu nối_tiếp_xúc , đường_ống dẫn khí đến khách_hàng theo quy_định . 
 4 . Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối_với một trong các hành_vi vi_phạm sau : 
 a ) Cấp LPG cho khách_hàng mua LPG không qua đường_ống dẫn hoặc phương_tiện vận_chuyển chuyên_dụng đáp_ứng đủ điều_kiện nhận LPG theo quy_định ; 
 b ) Cấp LNG , CNG cho khách_hàng mua LNG , CNG không qua đường_ống dẫn theo quy_định . 
 5 . Hình_thức xử_phạt bổ_sung : 
 Đình_chỉ hoạt_động của trạm cấp khí từ 03 tháng đến 06 tháng đối_với hành_vi vi_phạm_quy_định tại khoản 4 Điều này . 
 6 . Biện_pháp khắc_phục hậu_quả : 
 Buộc nộp lại số lợi bất_hợp_pháp có được do thực_hiện_hành_vi vi_phạm_quy_định tại điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều này .