Trách_nhiệm của Đơn_vị phát_điện được quy_định như thế_nào ?
Điều 14 . Trách_nhiệm của Đơn_vị phát_điện có nhà_máy_điện khởi_động đen 1 . Đảm_bảo phương_thức , thiết_bị sẵn_sàng khởi_động đen thành_công . 
 2 . Khẩn_trương thực_hiện công_tác khắc_phục sự_cố thiết_bị của nhà_máy_điện , nhanh_chóng bàn_giao thiết_bị để đưa vào vận_hành trong thời_gian ngắn nhất sau sự_cố . 
 3 . Ban_hành Quy_trình khởi_động đen của nhà_máy_điện sau khi đã được Cấp điều_độ quốc_gia thông_qua . 
 4 . Thực_hiện theo Quy_trình khởi_động đen của nhà_máy_điện khi xảy ra sự_cố rã lưới , đảm_bảo sẵn_sàng đóng điện đường_dây đấu nối nhà_máy_điện với hệ_thống điện quốc_gia theo sự chỉ_huy , điều_độ của Cấp điều_độ có quyền điều_khiển . 
 5 . Tham_gia lập Phương_án khởi_động đen và khôi_phục hệ_thống điện quốc_gia hoặc hệ_thống điện miền . 
 6 . Định_kỳ kiểm_tra , bảo_dưỡng hệ_thống tự dùng một chiều theo quy_trình do đơn_vị ban_hành , đảm_bảo hệ_thống tự dùng một chiều không bị sự_cố khi mất điện hệ_thống tự dùng xoay chiều . 
 7 . Định_kỳ kiểm_tra , bảo_dưỡng , chạy thử nguồn điện diesel dự_phòng theo quy_trình do đơn_vị ban_hành , đảm_bảo hoạt_động tốt cung_cấp điện cho hệ_thống tự dùng xoay chiều trong trường_hợp tổ máy phát_điện không đủ điều_kiện để khởi_động đen . 
 8 . Vận_hành khởi_động thử các tổ máy phát_điện và các thiết_bị điện chính , hệ_thống , thiết_bị phụ_trợ liên_quan để kiểm_tra khả_năng khởi_động đen của nhà_máy_điện ít_nhất 03 tháng_một lần . 
 9 . Tổ_chức đào_tạo , huấn_luyện nhân_viên vận_hành đảm_bảo đủ trình_độ tham_gia khởi_động đen theo chức_danh vận_hành . 
 10 . Tổ_chức diễn_tập khởi_động đen toàn nhà_máy_điện ít_nhất 01 năm một lần có sự tham_gia của các Cấp điều_độ có quyền điều_khiển , bao_gồm bố_trí_lực_lượng vận_hành , vật_tư thiết_bị và diễn_tập theo các kịch_bản từ khâu chỉ_huy đến thao_tác vận_hành khởi_động đen toàn nhà_máy_điện .
Điều 7 . Vi_phạm các quy_định về hoạt_động phát_điện 1 . Phạt tiền Đơn_vị phát_điện từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối_với hành_vi không cung_cấp các thông_tin về khả_năng sẵn_sàng phát_điện , mức dự_phòng công_suất , tình_hình thực_hiện phương_thức vận_hành của nhà_máy_điện và các thông_tin có liên_quan đến hoạt_động phát_điện khi có yêu_cầu bằng văn_bản của Đơn_vị điều_độ hệ_thống điện quốc_gia , Đơn_vị điều_hành giao_dịch thị_trường điện_lực hoặc Cơ_quan điều_tiết điện_lực . 
 2 . Phạt tiền Đơn_vị phát_điện từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối_với hành_vi sử_dụng các thiết_bị đo_đếm điện_năng chưa được kiểm_định theo quy_định hoặc không đạt tiêu_chuẩn , quy_chuẩn kỹ_thuật được quy_định cho thiết_bị đo_đếm điện_năng đối_với các nhà_máy_điện . 
 3 . Phạt tiền Đơn_vị phát_điện từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối_với một trong các hành_vi sau đây : 
 a ) Không tuân_thủ các quy_trình , tiêu_chuẩn , quy_chuẩn kỹ_thuật quy_định về đấu nối và vận_hành nhà_máy_điện , lưới_điện ; 
 b ) Cung_cấp thông_tin không chính_xác về mức_độ sẵn_sàng của tổ máy và nhà_máy gây thiệt_hại đến hoạt_động phát_điện . 
 4 . Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối_với Đơn_vị phát_điện có tổng_công_suất đặt các nhà_máy_điện lớn hơn 25 % tổng_công_suất đặt của các nhà_máy_điện có công_suất lớn hơn 30 MW trong hệ_thống điện . 
 5 . Ngoài hình_thức xử_phạt chính , Đơn_vị phát_điện còn bị áp_dụng biện_pháp khắc_phục hậu_quả sau đây : 
 a ) Buộc sử_dụng các thiết_bị đã được kiểm_định và đáp_ứng đủ tiêu_chuẩn , quy_chuẩn kỹ_thuật đối_với hành_vi quy_định tại Khoản 2 Điều này ; 
 b ) Buộc chia tách để giảm tổng_công_suất đặt nhỏ hơn 25 % tổng_công_suất đặt của các nhà_máy_điện có công_suất lớn hơn 30 MW trong hệ_thống điện đối_với hành_vi quy_định tại Khoản 4 Điều này .