Xử_lý quá_tải , chạm đất đường cáp điện_lực được quy_định như thế_nào ?
Điều 26 . Xử_lý quá_tải , chạm đất đường cáp điện_lực 1 . Đường cáp điện_lực có cấp điện_áp dưới 35 kV có_thể cho phép vận_hành quá_tải , thời_gian và dòng quá_tải cho phép phụ_thuộc vào tải của đường cáp này trước đó theo quy_định của nhà chế_tạo và có tính đến các điều_kiện vận_hành thực_tế . Đối_với đường cáp điện_lực có cấp điện_áp từ 35 kV trở lên , không được vận_hành quá_tải nếu không có quy_định về thời_gian cho phép quá_tải của nhà chế_tạo . 
 2 . Trong trường_hợp lưới_điện có trung_tính_cách_điện , thời_gian cho phép đường cáp điện_lực làm_việc trong tình_trạng một pha chạm đất theo quy_định của nhà chế_tạo và có tính đến các điều_kiện vận_hành thực_tế . Khi phát_hiện có một pha chạm đất , Đơn_vị quản_lý vận_hành phải lập_tức tìm và sửa_chữa hư_hỏng trong thời_gian ngắn nhất .
Điều 28 . Xử_lý của Điều_độ viên khi sự_cố đường cáp điện_lực 1 . Thực_hiện các biện_pháp cần_thiết để ngăn_ngừa sự_cố mở_rộng . 
 2 . Yêu_cầu Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển kiểm_tra sơ_bộ tình_hình thiết_bị nối với đường cáp điện_lực bị sự_cố trong phạm_vi hàng_rào nhà_máy_điện hoặc trạm điện . 
 3 . Thực_hiện đầy_đủ các thủ_tục và biện_pháp an_toàn theo quy_định trước khi giao đường cáp điện_lực cho Đơn_vị quản_lý vận_hành kiểm_tra , sửa_chữa , lưu_ý thời_gian đóng tiếp địa theo quy_định riêng đối_với từng loại cáp . 
 4 . Khôi_phục lại đường cáp điện_lực bị sự_cố theo quy_định tại Điều 29 Thông_tư này . 
 5 . Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành .