Phạm_vi điều_chỉnh sự khởi_động đen trong khởi_động đen được quy_định như thế_nào ?
Điều 1 . Phạm_vi điều_chỉnh Thông_tư này quy_định về nguyên_tắc và trách_nhiệm của các cá_nhân , đơn_vị thực_hiện khởi_động đen để xử_lý_sự_cố rã lưới nhằm khôi_phục lại chế_độ vận_hành bình_thường của hệ_thống điện quốc_gia .
Điều 4 . Lựa_chọn nhà_máy_điện khởi_động đen Nhà_máy_điện khởi_động đen trong hệ_thống điện quốc_gia phải có đủ các tiêu_chí sau : 
 1 . Đấu_nối trực_tiếp với hệ_thống điện có cấp điện_áp từ 220 kV trở lên đối_với nhà_máy_điện khởi_động đen chính ; điện_áp từ 110 kV trở lên đối_với nhà_máy_điện khởi_động đen dự_phòng . 
 2 . Được trang_bị hệ_thống tự_động điều_chỉnh tần_số và có khả_năng duy_trì tần_số trong khoảng giới_hạn cho phép theo Quy_định hệ_thống điện truyền_tải do Bộ Công_Thương ban_hành . 
 3 . Được trang_bị hệ_thống tự_động điều_chỉnh điện_áp và có khả_năng duy_trì điện_áp trong khoảng giới_hạn cho phép theo Quy_định hệ_thống điện truyền_tải , Quy_định hệ_thống điện_phân_phối do Bộ Công_Thương ban_hành . 
 4 . Có thời_gian khởi_động đen tổ máy phát_điện không quá 10 phút đối_với nhà_máy_điện khởi_động đen chính , không quá 20 phút đối_với nhà_máy_điện khởi_động đen dự_phòng .