Tổ_chức thực_hiện thông_tư khởi_động đen được quy_định như thế_nào ?
Điều 29 . Tổ_chức thực_hiện 1 . Cục Điều_tiết điện_lực có trách_nhiệm phổ_biến , hướng_dẫn và kiểm_tra việc thực_hiện Thông_tư này ; báo_cáo Bộ Công_Thương công_bố danh_sách các nhà_máy_điện cung_cấp dịch_vụ khởi_động đen . 
 2 . Tập_đoàn Điện_lực Việt_Nam có trách_nhiệm chỉ_đạo các đơn_vị thành_viên thực_hiện Thông_tư này .
Điều 14 . Trách_nhiệm của Đơn_vị phát_điện có nhà_máy_điện khởi_động đen 1 . Đảm_bảo phương_thức , thiết_bị sẵn_sàng khởi_động đen thành_công . 
 2 . Khẩn_trương thực_hiện công_tác khắc_phục sự_cố thiết_bị của nhà_máy_điện , nhanh_chóng bàn_giao thiết_bị để đưa vào vận_hành trong thời_gian ngắn nhất sau sự_cố . 
 3 . Ban_hành Quy_trình khởi_động đen của nhà_máy_điện sau khi đã được Cấp điều_độ quốc_gia thông_qua . 
 4 . Thực_hiện theo Quy_trình khởi_động đen của nhà_máy_điện khi xảy ra sự_cố rã lưới , đảm_bảo sẵn_sàng đóng điện đường_dây đấu nối nhà_máy_điện với hệ_thống điện quốc_gia theo sự chỉ_huy , điều_độ của Cấp điều_độ có quyền điều_khiển . 
 5 . Tham_gia lập Phương_án khởi_động đen và khôi_phục hệ_thống điện quốc_gia hoặc hệ_thống điện miền . 
 6 . Định_kỳ kiểm_tra , bảo_dưỡng hệ_thống tự dùng một chiều theo quy_trình do đơn_vị ban_hành , đảm_bảo hệ_thống tự dùng một chiều không bị sự_cố khi mất điện hệ_thống tự dùng xoay chiều . 
 7 . Định_kỳ kiểm_tra , bảo_dưỡng , chạy thử nguồn điện diesel dự_phòng theo quy_trình do đơn_vị ban_hành , đảm_bảo hoạt_động tốt cung_cấp điện cho hệ_thống tự dùng xoay chiều trong trường_hợp tổ máy phát_điện không đủ điều_kiện để khởi_động đen . 
 8 . Vận_hành khởi_động thử các tổ máy phát_điện và các thiết_bị điện chính , hệ_thống , thiết_bị phụ_trợ liên_quan để kiểm_tra khả_năng khởi_động đen của nhà_máy_điện ít_nhất 03 tháng_một lần . 
 9 . Tổ_chức đào_tạo , huấn_luyện nhân_viên vận_hành đảm_bảo đủ trình_độ tham_gia khởi_động đen theo chức_danh vận_hành . 
 10 . Tổ_chức diễn_tập khởi_động đen toàn nhà_máy_điện ít_nhất 01 năm một lần có sự tham_gia của các Cấp điều_độ có quyền điều_khiển , bao_gồm bố_trí_lực_lượng vận_hành , vật_tư thiết_bị và diễn_tập theo các kịch_bản từ khâu chỉ_huy đến thao_tác vận_hành khởi_động đen toàn nhà_máy_điện .