Thời_hạn_vận_hành và bảo_dưỡng trang_bị điện trạm nguồn điện được quy_định như thế_nào ?
Điều 25 . Tiêu_chuẩn thợ bậc 4 1 . Nắm được kiến_thức cơ_bản về điều_khiển tự_động , tự_động kỹ_thuật_số và các phần_tử tự_động , phương_pháp cơ_bản điều_khiển tốc_độ , điều_khiển tự_động khởi_động và tự_động bảo_vệ . Nắm chắc bản_vẽ chi_tiết và bản_vẽ kết_cấu ; quy_ước , ký_hiệu ghi trên các thiết_bị bán_dẫn , vi_mạch , ký , tín_hiệu , thông_số kỹ_thuật , quy_định bảo_quản , sử_dụng các vật_tư , linh_kiện , vật_liệu điện theo TCVN ; tác_dụng , cấu_tạo , nguyên_lý làm_việc của mạch điều_khiển tự_động , điều_khiển tự_động kỹ_thuật_số , các linh_kiện điện_tử bán_dẫn thông_dụng ( bóng bán_dẫn 2 cực , 3 cực , đèn ổn_áp , tinh_thể mặt ghép đơn , đèn bán_dẫn 2 cực có cực điều_khiển ... ) và các trang thiết_bị điện , khí_cụ điện trên các trạm nguồn điện thông_dụng . Nắm chắc quy_trình kiểm_tra , vận_hành , niêm cất , bảo_dưỡng 2 và sửa_chữa_nhỏ trang_bị điện trạm nguồn điện thông_dụng ; bảo_dưỡng 1 và một_số nội_dung bảo_dưỡng 2 trang_bị điện trạm nguồn điện_thế_hệ mới ; tiêu_chuẩn kiểm_định an_toàn về điện của hệ_thống điện trạm nguồn điện . 
 2 . Vẽ thành_thạo , ghi và giải_thích được ký_hiệu trên sơ_đồ mạch điện điều_khiển động_cơ , mạch điện điều_chỉnh điện_áp , mạch hòa đồng_bộ , mạch kiểm_tra cách_điện của máy phát_điện trên các trạm nguồn điện thông_dụng ; thực_hiện thành_thạo bảo_dưỡng 2 , sửa_chữa_nhỏ trang_bị điện trạm nguồn điện thông_dụng ; bảo_dưỡng 1 , sửa_chữa_nhỏ trang_bị điện trạm nguồn điện_thế_hệ mới đạt yêu_cầu kỹ_thuật ; đọc bản_vẽ thay_thế toàn_bộ dây của hệ_thống điện trạm nguồn điện đạt yêu_cầu kỹ_thuật . Sử_dụng thành_thạo trang thiết_bị gia_công cơ_khí ( máy_tiện , máy hàn ... ) ; hàn thành_thạo mối hàn thiếc , mối hàn đồng ; gia_công sửa_chữa phục_hồi một_số chi_tiết đơn_giản đạt yêu_cầu kỹ_thuật ; lập hồ_sơ kiểm_tra tình_trạng kỹ_thuật các trang_bị điện trạm nguồn điện sau khi sửa_chữa đúng quy_định .
Điều 60 . Điều_kiện cho phép nhà_máy_điện hoặc trạm điện không người trực vận_hành 1 . Đơn_vị quản_lý vận_hành lập đề_án thành_lập trung_tâm điều_khiển nhà_máy_điện hoặc trạm điện không người trực vận_hành , xây_dựng quy_trình kiểm_tra giám_sát điều_khiển vận_hành_trình đơn_vị quản_lý trực_tiếp phê_duyệt sau khi có ý_kiến chính_thức bằng văn_bản của cấp điều_độ có quyền điều_khiển , cấp điều_độ có quyền kiểm_tra và các đơn_vị liên_quan . Đối_với trung_tâm điều_khiển nhóm nhà_máy_điện lớn hoặc nhóm trạm điện truyền_tải , Đơn_vị quản_lý vận_hành có trách_nhiệm báo_cáo Cục Điều_tiết điện_lực . 
 2 . Nhà_máy_điện hoặc trạm điện không người trực phải đảm_bảo tuân_thủ các quy_định về an_toàn vệ_sinh lao_động , an_toàn phòng cháy chữa_cháy và các yêu_cầu khác về bảo_vệ an_ninh chống đột_nhập trái_phép . 
 3 . Nhà_máy_điện hoặc trạm điện được giám_sát , điều_khiển và thu_thập tín_hiệu trạng_thái , đo_lường , bảo_vệ từ một trung_tâm điều_khiển . 
 4 . Hệ_thống giám_sát , điều_khiển , thông_tin viễn_thông và thu_thập tín_hiệu đặt tại trung_tâm điều_khiển nhà_máy_điện hoặc trạm điện phải đáp_ứng các yêu_cầu kỹ_thuật quy_định tại Quy_định hệ_thống điện truyền_tải và Quy_định hệ_thống điện_phân_phối do Bộ Công_Thương ban_hành . 
 5 . Trước khi đưa vào vận_hành , Đơn_vị quản_lý vận_hành có trách_nhiệm xây_dựng và ban_hành quy_trình vận_hành nhà_máy_điện hoặc trạm điện không người trực để hướng_dẫn nhân_viên vận_hành tại trung_tâm điều_khiển trong thao_tác và xử_lý_sự_cố nhà_máy_điện hoặc trạm điện không người trực . 
 6 . Trước khi đưa vào vận_hành , Đơn_vị quản_lý vận_hành và cấp điều_độ có quyền điều_khiển có trách_nhiệm xây_dựng và thống_nhất quy_trình phối_hợp vận_hành nhà_máy_điện hoặc trạm điện không người trực để hướng_dẫn nhân_viên vận_hành trong thao_tác và xử_lý_sự_cố nhà_máy_điện hoặc trạm điện không người trực .