Các trường_hợp phải tách máy biến_áp ra khỏi vận_hành là gì ?
Điều 36 . Các trường_hợp phải tách máy biến_áp ra khỏi vận_hành 1 . Có tiếng kêu mạnh không đều và tiếng phóng_điện trong máy biến_áp . 
 2 . Sự phát nóng của máy biến_áp tăng lên bất_thường và liên_tục trong điều_kiện làm mát bình_thường và không bị quá_tải . 
 3 . Dầu tràn ra ngoài máy qua bình dầu phụ , vỡ kính phòng nổ hoặc dầu phun ra qua van an_toàn . 
 4 . Mức dầu hạ thấp dưới mức quy_định và còn tiếp_tục hạ thấp . 
 5 . Màu_sắc của dầu thay_đổi đột_ngột . 
 6 . Các sứ bị rạn , vỡ , bị phóng_điện bề_mặt , áp_lực dầu của các sứ kiểu kín không nằm trong quy_định của nhà chế_tạo , đầu cốt bị nóng đỏ . 
 7 . Kết_quả phân_tích dầu cho thấy dầu không đạt các tiêu_chuẩn . 
 8 . Các trường_hợp bất_thường khác theo yêu_cầu của Đơn_vị quản_lý vận_hành .
Điều 23 . Thao_tác cắt điện_máy biến_áp Thao_tác tách máy biến_áp ra sửa_chữa thực_hiện theo trình_tự sau : 
 1 . Kiểm_tra trào_lưu công_suất , huy_động nguồn hoặc thay_đổi kết lưới thích_hợp , tránh quá_tải các máy biến_áp khác hoặc các đường_dây liên_quan . 
 2 . Chuyển nguồn tự dùng nếu nguồn điện tự dùng lấy qua máy biến_áp đó . 
 3 . Khóa mạch tự_động điều_chỉnh điện_áp dưới tải ( nếu đang để tự_động ) . 
 4 . Cắt máy cắt các phía hạ_áp , trung áp , cao_áp máy biến_áp theo nguyên_tắc đảm_bảo_an_toàn cho máy biến_áp ( tránh quá áp ) và lưới_điện ( tránh điện_áp_thấp ) . 
 5 . Kiểm_tra máy biến_áp không còn điện_áp . 
 6 . Cắt các dao cách_ly liên_quan cần_thiết phía hạ_áp , trung áp , cao_áp máy biến_áp theo trình_tự thuận_tiện cho thao_tác . 
 7 . Đóng dao tiếp địa cố_định phía hạ_áp , trung áp , cao_áp máy biến_áp . 
 8 . Cắt áp tô mát các máy biến điện_áp của máy biến_áp ( nếu có ) . 
 9 . Đơn_vị quản_lý vận_hành làm các biện_pháp an_toàn , treo biển_báo theo quy_định về an_toàn điện . 
 10 . Giao máy biến_áp cho đơn_vị quản_lý vận_hành , đơn_vị công_tác đồng_thời nhắc_nhở , lưu_ý thêm về các biện_pháp an_toàn .