Thủ_tục khôi_phục lại đường_dây_điện_lực sau khi nhảy sự_cố được quy_định như thế_nào ?
Điều 29 . Khôi_phục lại đường cáp điện_lực sau khi nhảy sự_cố 1 . Đối_với đường cáp : 
 Không được phép đóng lại đường cáp khi bảo_vệ rơ_le chống các dạng ngắn mạch trong phạm_vi đường cáp tác_động . Điều_độ viên chỉ được phép đóng lại đường cáp trong các trường_hợp sau : 
 a ) Đơn_vị quản_lý vận_hành kiểm_tra , xác_nhận đường cáp đủ tiêu_chuẩn vận_hành hoặc xác_định đường cáp bị cắt điện sự_cố là do lỗi mạch nhị thứ và đã được khắc_phục ; 
 b ) Sau khi phân_tích_sự_cố bảo_vệ rơ_le tác_động là do ngắn mạch thoáng qua ngoài phạm_vi đường cáp . 
 2 . Đối_với đường_dây hỗn_hợp trên không và cáp : 
 a ) Được phép đóng lại đường_dây có cấp điện_áp từ 220 kV trở lên sau khi Đơn_vị quản_lý vận_hành đã xác_định được sự_cố của đoạn đường_dây trên không và khắc_phục được sự_cố ; 
 b ) Được phép đóng lại 01 ( một ) lần đường_dây có cấp điện_áp 110 kV có đường cáp chỉ là đoạn ngắn của đường_dây trên không ( kể_cả lần tự_động đóng lại ) theo đề_nghị của Đơn_vị quản_lý vận_hành . Nếu đóng lại không thành_công , việc khôi_phục đường_dây hỗn_hợp thực_hiện theo quy_định tại Khoản 1 Điều này ; 
 c ) Được phép đóng lại 01 ( một ) lần đường_dây có cấp điện_áp từ 35 kV trở xuống ( kể_cả lần tự_động đóng lại ) . Nếu đóng lại không thành_công , Nhân_viên vận_hành phải tiến_hành phân_đoạn ( nếu có phân_đoạn ) để đóng lại đường_dây trên không theo quy_định và thực_hiện thí_nghiệm kiểm_tra cách_điện đoạn cáp của đường_dây này . 
 3 . Được phép đóng lại 01 ( một ) lần đối_với đường cáp có cấp điện_áp từ 35 kV trở xuống có nhiều trạm đấu chuyển_tiếp trên không ( không cho phép tự_động đóng lại ) . Nếu đóng lại không thành_công , Nhân_viên vận_hành phải tiến_hành phân_đoạn ( nếu có phân_đoạn ) để đóng lại đường_dây trên không theo quy_định và thực_hiện thí_nghiệm kiểm_tra cách_điện đoạn cáp của đường_dây này . 
 4 . Đơn_vị quản_lý vận_hành có trách_nhiệm phối_hợp với Cấp điều_độ có quyền điều_khiển tính_toán và đề_xuất các đường_dây được phép tự_động đóng lại một lần .
Điều 27 . Xử_lý của Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển khi sự_cố đường cáp điện_lực 1 . Khi máy cắt của đường cáp nhảy , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển nơi có đường cáp_đấu nối bị sự_cố phải ghi_nhận và báo_cáo ngay Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 a ) Tên máy cắt nhảy , rơ_le bảo_vệ tác_động theo tín_hiệu chỉ_thị tại phòng điều_khiển trung_tâm ; 
 b ) Đường_dây , đường cáp điện_lực hoặc thiết_bị điện đang vận_hành bị quá_tải , quá áp , thấp áp ( nếu xuất_hiện do sự_cố ) . 
 2 . Ngay sau khi xử_lý_sự_cố xong , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải gửi Báo_cáo nhanh sự_cố cho Cấp_độ điều_độ có quyền điều_khiển theo quy_định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông_tư này .