Yêu_cầu về cơ_sở vật_chất - kỹ_thuật đối_với tổ_chức kinh_doanh nitrat amôn hàm_lượng cao là gì ?
Điều 10 . Sửa_đổi , bổ_sung điểm a , b , c khoản 3 Điều 11 Nghị_định số 76 / 2014 / NĐ - CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính_phủ quy_định chi_tiết một_số điều của Pháp_lệnh sửa_đổi , bổ_sung một_số điều của Pháp_lệnh quản_lý , sử_dụng vũ_khí , vật_liệu nổ và công_cụ hỗ_trợ “ 3 . Yêu_cầu về cơ_sở vật_chất - kỹ_thuật : 
 a ) Địa_điểm kho chứa , bến cảng , nơi tiếp_nhận bốc_dỡ tiền chất thuốc_nổ phải đảm_bảo các điều_kiện về an_ninh , trật_tự ; có trang thiết_bị an_toàn phòng , chống cháy nổ và đáp_ứng các điều_kiện về phòng , chống cháy nổ theo quy_định của Luật phòng cháy và chữa_cháy ; đảm_bảo khoảng_cách an_toàn đối_với các công_trình , đối_tượng cần bảo_vệ theo tiêu_chuẩn , quy_chuẩn hiện_hành , theo quy_định của pháp_luật về hóa_chất và các quy_định có liên_quan . Tổ_chức kinh_doanh nitrat amôn hàm_lượng cao ( từ 98,5 % trở lên ) phải có Giấy Chứng_nhận đủ điều_kiện về an_ninh trật_tự_do cơ_quan có thẩm_quyền cấp ; 
 b ) Công_cụ , thiết_bị chứa_đựng , lưu_giữ tiền chất thuốc_nổ phải bảo_đảm được chất_lượng và vệ_sinh môi_trường , không bị rò_rỉ , thấm nước , phải được làm sạch , khô_ráo trước khi chứa tiền chất thuốc_nổ ; phương_tiện vận_chuyển tiền chất thuốc_nổ phải đáp_ứng các quy_định của pháp_luật về vận_chuyển hàng nguy_hiểm ; 
 c ) Kho chứa tiền chất thuốc_nổ thuộc sở_hữu ( hoặc thuê theo hợp_đồng ) đáp_ứng được các điều_kiện về bảo_quản chất_lượng trong thời_gian kinh_doanh . ”
Điều 39 . Các yêu_cầu về an_toàn 1 . An_toàn về điện , hệ_thống chống sét 
 a ) Phải kiểm_tra định_kỳ tình_trạng kỹ_thuật các trang thiết_bị công_nghệ , thiết_bị điện theo khuyến_cáo của nhà sản_xuất ; kiểm_tra định_kỳ điện_trở_tiếp đất các hệ_thống tiếp mát truyền tĩnh_điện , hệ_thống chống sét . Điện_trở_tiếp đất của hệ_thống tiếp mát truyền tĩnh_điện và điện_trở_tiếp đất hệ_thống chống sét phải tuân theo tiêu_chuẩn hiện_hành . Nếu phát_hiện có biểu_hiện không bình_thường phải khắc_phục ngay , báo_cáo kịp_thời lên lãnh_đạo công_ty cung_ứng dịch_vụ tra nạp nhiên_liệu hàng không bằng văn_bản . 
 b ) Kho nhiên_liệu hàng không phải được trang_bị hệ_thống ngắt khẩn_cấp ; các cảnh_báo an_toàn khi làm_việc phải được vẽ và bố_trí ở vị_trí nổi_bật . 
 2 . An_toàn lao_động 
 Người lao_động phải được trang_bị đầy_đủ kiến_thức để đảm_nhiệm công_việc ; trang_bị đầy_đủ dụng_cụ lao_động và bảo_hộ lao_động thích_hợp theo quy_định của tài_liệu JIG 1 . 
 3 . An_toàn phòng_chống cháy , nổ 
 a ) Kho nhiên_liệu hàng không phải được cơ_quan quản_lý nhà_nước về phòng cháy chữa_cháy cấp giấy chứng_nhận đủ điều_kiện an_toàn về phòng cháy chữa_cháy . 
 b ) Kho nhiên_liệu hàng không phải có báo_cáo đánh_giá rủi_ro và lập kế_hoạch ứng_cứu khẩn_cấp có các kịch_bản sự_cố cụ_thể và tổ_chức huấn_luyện diễn_tập định_kỳ theo các tình_huống . 
 4 . Trong quá_trình hoạt_động doanh_nghiệp cung_ứng và tra nạp nhiên_liệu hàng không phải xây_dựng hệ_thống quản_lý an_toàn . Hệ_thống quản_lý an_toàn của tổ_chức cung_cấp dịch_vụ hàng không phải tối_thiểu phải có các mục sau : 
 a ) Các chính_sách và mục_tiêu an_toàn ; 
 b ) Công_tác quản_lý rủi_ro an_toàn ; 
 c ) Công_tác đảm_bảo_an_toàn ; 
 d ) Công_tác đẩy_mạnh an_toàn .