Việc xử_lý khi máy cắt của đường cáp điện_lực sẽ xảy ra như thế_nào ?
Điều 27 . Xử_lý của Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển khi sự_cố đường cáp điện_lực 1 . Khi máy cắt của đường cáp nhảy , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển nơi có đường cáp_đấu nối bị sự_cố phải ghi_nhận và báo_cáo ngay Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 a ) Tên máy cắt nhảy , rơ_le bảo_vệ tác_động theo tín_hiệu chỉ_thị tại phòng điều_khiển trung_tâm ; 
 b ) Đường_dây , đường cáp điện_lực hoặc thiết_bị điện đang vận_hành bị quá_tải , quá áp , thấp áp ( nếu xuất_hiện do sự_cố ) . 
 2 . Ngay sau khi xử_lý_sự_cố xong , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải gửi Báo_cáo nhanh sự_cố cho Cấp_độ điều_độ có quyền điều_khiển theo quy_định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông_tư này .
Điều 25 . Thao_tác cắt điện đường_dây Thao_tác cắt điện đường_dây thực_hiện theo trình_tự sau : 
 1 . Kiểm_tra trào_lưu công_suất , điện_áp của hệ_thống trước khi thao_tác . Điều_chỉnh công_suất , điện_áp , chuyển phụ_tải các trạm điện nhận điện từ đường_dây này . 
 2 . Lần_lượt cắt tất_cả các máy cắt các đầu đường_dây hoặc nhánh rẽ theo trình_tự phía xa nguồn điện trước , phía gần nguồn điện sau . 
 3 . Lần_lượt cắt các dao cách_ly các đầu đường_dây , nhánh rẽ . 
 4 . Đóng dao tiếp địa các đầu đường_dây , nhánh rẽ . 
 5 . Cắt áp tô mát các máy biến điện_áp của đường_dây ( nếu có ) . 
 6 . Đơn_vị điều_độ bàn_giao đường_dây cho Đơn_vị quản_lý vận_hành . Đơn_vị quản_lý vận_hành tự thực_hiện các biện_pháp an_toàn , treo biển_báo theo quy_định về an_toàn điện .