Cửa_hàng bán_lẻ LPG cần bao_nhiêu chai để trưng_bày ?
Điều 53 . An_toàn đối_với cửa_hàng bán_lẻ LPG chai 1 . Cửa_hàng phải có diện_tích tối_thiểu là 12 m2 . 
 2 . Cửa_hàng phải cách_ly với các nguồn gây cháy ít_nhất 03 m về phía không có tường chịu_lửa ; nếu có tường chịu_lửa thì không yêu_cầu khoảng_cách giữa nguồn gây cháy và cửa_hàng . Kết_cấu xây_dựng , bậc chịu_lửa của cửa_hàng tối_thiểu bậc II. Thiết_bị điện của cửa_hàng phải là loại phòng nổ , cách chai LPG tối_thiểu 1,5 m . 
 3 . Chỉ được phép trưng_bày trên giá quảng_cáo những chai không chứa LPG. 
 4 . Nơi chứa chai LPG phải bảo_đảm thông_thoáng . Không được bố_trí trong phòng kín , hầm kín , không được cất_giữ chai LPG ở khu_vực cửa ra vào , lối đi công_cộng . Trường_hợp có kho chứa LPG chai , kho phải có ít_nhất 01 cửa chính và 01 lối_thoát dự_phòng có cửa_mở ra phía ngoài . 
 5 . Không được tiến_hành sửa_chữa chai , nạp LPG tại cửa_hàng .
Điều 10 . Điều_kiện đối_với cửa_hàng bán_lẻ LPG chai 1 . Là thương_nhân được thành_lập theo quy_định của pháp_luật . 
 2 . Có hợp_đồng tối_thiểu 1 năm bán LPG chai với thương_nhân có giấy chứng_nhận đủ điều_kiện còn hiệu_lực theo quy_định tại Nghị_định này , trừ trường_hợp cửa_hàng trực_thuộc của thương_nhân . 
 3 . Đáp_ứng các điều_kiện về phòng cháy và chữa_cháy theo quy_định của pháp_luật .