Điều tiện xử_lý với kho chứa LPG chai ngoài_trời trong nhà để sử_dụng được quy_định như thế_nào ?
Điều 57 . An_toàn đối_với kho chứa LPG chai 1 . Các kho chứa LPG chai phải có thiết_bị kiểm_tra , cảnh_báo rò_rỉ LPG. 
 2 . LPG chai ở trong kho phải được đặt tại vị_trí đảm_bảo thông_thoáng , không được bảo_quản ở những nơi thấp hơn mặt_bằng xung_quanh , trong hầm chứa , trong tầng ngầm . 
 3 . Kho chứa LPG chai ngoài_trời từ 1.000 kg trở lên phải chia thành từng lô nhỏ . Kho chứa chai LPG phải cách kho chứa LPG chai ít_nhất 03 m . 
 4 . Kho chứa LPG chai trong nhà phải đáp_ứng yêu_cầu về khối_lượng tồn chứa , nơi tồn chứa theo quy_định .
Điều 53 . An_toàn đối_với cửa_hàng bán_lẻ LPG chai 1 . Cửa_hàng phải có diện_tích tối_thiểu là 12 m2 . 
 2 . Cửa_hàng phải cách_ly với các nguồn gây cháy ít_nhất 03 m về phía không có tường chịu_lửa ; nếu có tường chịu_lửa thì không yêu_cầu khoảng_cách giữa nguồn gây cháy và cửa_hàng . Kết_cấu xây_dựng , bậc chịu_lửa của cửa_hàng tối_thiểu bậc II. Thiết_bị điện của cửa_hàng phải là loại phòng nổ , cách chai LPG tối_thiểu 1,5 m . 
 3 . Chỉ được phép trưng_bày trên giá quảng_cáo những chai không chứa LPG. 
 4 . Nơi chứa chai LPG phải bảo_đảm thông_thoáng . Không được bố_trí trong phòng kín , hầm kín , không được cất_giữ chai LPG ở khu_vực cửa ra vào , lối đi công_cộng . Trường_hợp có kho chứa LPG chai , kho phải có ít_nhất 01 cửa chính và 01 lối_thoát dự_phòng có cửa_mở ra phía ngoài . 
 5 . Không được tiến_hành sửa_chữa chai , nạp LPG tại cửa_hàng .