Mất tự dùng xoay chiều để xử_lý khi máy biến_áp nhảy sự_cố được quy_định như thế_nào ?
Điều 37 . Xử_lý khi máy biến_áp nhảy sự_cố 1 . Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển xử_lý như sau : 
 a ) Báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 - Tên máy biến_áp bị sự_cố , rơ_le bảo_vệ tác_động theo tín_hiệu chỉ_thị tại phòng điều_khiển trung_tâm ; 
 - Ảnh_hưởng của sự_cố máy biến_áp . 
 b ) Xử_lý_sự_cố máy biến_áp theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố máy biến_áp do Đơn_vị quản_lý vận_hành ban_hành . Chuyển_tự dùng xoay chiều sang nhận từ nguồn dự_phòng khác nếu mất tự dùng xoay chiều do sự_cố máy biến_áp ; 
 c ) Hoàn_thành Báo_cáo nhanh sự_cố theo quy_định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông_tư này . 
 2 . Điều_độ viên của Cấp điều_độ có quyền điều_khiển chỉ_huy xử_lý như sau : 
 a ) Xử_lý_sự_cố hệ_thống điện ở chế_độ cảnh_báo , khẩn_cấp , cực_kỳ khẩn_cấp do sự_cố máy biến_áp theo quy_định tại các điều 49 , 51 và 53 Thông_tư này ; 
 b ) Chỉ_huy cô_lập hoặc đưa máy biến_áp trở_lại vận_hành theo quy_định tại Điều 38 Thông_tư này ; 
 c ) Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành .
Điều 38 . Khôi_phục máy biến_áp sau sự_cố 1 . Trường_hợp máy biến_áp bị cắt sự_cố do bảo_vệ khác ngoài so lệch , hơi , dòng dầu , áp_lực dầu , Điều_độ viên chỉ_huy đưa máy biến_áp trở_lại vận_hành sau khi Nhân_viên vận_hành kiểm_tra , báo_cáo tình_trạng bên ngoài của máy biến_áp không phát_hiện có dấu_hiệu bất_thường , khẳng_định mạch bảo_vệ không tác_động nhầm . 
 2 . Trường_hợp máy biến_áp bị cắt sự_cố do tác_động của hai mạch bảo_vệ nội_bộ_máy biến_áp là so lệch và hơi ( hoặc dòng dầu , áp_lực dầu ) , Điều_độ viên chỉ_huy đưa máy biến_áp vào vận_hành trở_lại khi đủ các điều_kiện sau : 
 a ) Đơn_vị quản_lý vận_hành đã tiến_hành thí_nghiệm , kiểm_tra thử_nghiệm các thông_số , phân_tích mẫu khí , mẫu dầu , khắc_phục những nhược_điểm bất_thường đã phát_hiện ; 
 b ) Đơn_vị quản_lý vận_hành có văn_bản xác_nhận máy biến_áp đủ điều_kiện vận_hành gửi Cấp điều_độ có quyền điều_khiển . 
 3 . Trường_hợp chỉ có một trong các mạch bảo_vệ nội_bộ tác_động , Điều_độ viên chỉ huy thao_tác cô_lập máy biến_áp và giao máy biến_áp cho Đơn_vị quản_lý vận_hành tiến_hành thí_nghiệm , kiểm_tra mạch bảo_vệ nội_bộ_máy biến_áp . Điều_độ viên chỉ_huy được đưa máy biến_áp vào vận_hành trở_lại khi : 
 a ) Qua kiểm_tra phát_hiện mạch bảo_vệ nội_bộ của máy biến_áp tác_động là do hư_hỏng trong mạch bảo_vệ và hư_hỏng đó đã được khắc_phục ; 
 b ) Qua kiểm_tra mạch bảo_vệ nội_bộ và không phát_hiện hư_hỏng , Đơn_vị quản_lý vận_hành đã thực_hiện theo quy_định tại Khoản 2 Điều này . 
 4 . Trường_hợp việc ngừng vận_hành máy biến_áp dẫn đến ngừng cấp điện một khu_vực lớn , Điều_độ viên chỉ_huy đưa máy biến_áp trở_lại vận_hành khi đủ các điều_kiện sau : 
 a ) Nhân_viên vận_hành kiểm_tra , xác_nhận , báo_cáo máy biến_áp đó chỉ bị cắt do một trong các bảo_vệ nội_bộ của máy biến_áp và không thấy có dấu_hiệu bên ngoài chứng_tỏ máy biến_áp hư_hỏng ; 
 b ) Nhân_viên vận_hành thông_báo máy biến_áp đã được Lãnh_đạo Đơn_vị quản_lý vận_hành đồng_ý đưa trở_lại vận_hành .