Công_tắc dừng cấm của dây đai_truyền động được bảo_quản , bảo_dưỡng như thế_nào ?
Điều 21 . Bảo_quản , bảo_dưỡng thường_xuyên 1 . Sắp_xếp , làm sạch phương_tiện , dụng_cụ . 
 2 . Kiểm_tra mức nhiên_liệu của máy_bơm thủy_lực , mức dầu thủy_lực trong bình chứa , nếu thiếu phải bổ_sung . 
 3 . Phát_hiện khiếm_khuyết của lưỡi cắt , cưa ... , các chi_tiết của máy phát . 
 4 . Kiểm_tra và làm sạch các bộ_phận của máy cắt , cụ_thể : Le_gió ; bộ lọc nhiên_liệu , bugi , gờ làm mát trên xilanh , bộ giảm thanh , độ căng của dây đai_truyền động ; lưỡi cắt và hộp_số ; ốp bảo_vệ lưỡi cắt ; bộ khởi_động , dây khởi_động và bên ngoài lỗ nạp khí ; đai_ốc và bu_lông , công_tắc dừng ; nắp bình nhiên_liệu và mối hàn .
Điều 28 . Thao_tác thanh cái 1 . Trước khi thao_tác đưa thanh cái dự_phòng vào vận_hành phải thực_hiện các việc sau : 
 a ) Kiểm_tra thanh cái dự_phòng không có tiếp địa di_động , các dao tiếp địa cố_định đã được cắt hết ; 
 b ) Dùng máy cắt liên_lạc thanh cái có rơ_le bảo_vệ để đóng điện thử thanh cái dự_phòng . Trường_hợp không có máy cắt liên_lạc thanh cái , phải lựa_chọn máy cắt của điểm đấu thích_hợp để đóng điện vào thanh cái dự_phòng . 
 2 . Trước khi thao_tác chuyển_đổi thanh cái phải thực_hiện các việc sau : 
 a ) Kiểm_tra rơ_le bảo_vệ so lệch thanh cái , cô_lập rơ_le bảo_vệ so lệch thanh cái ( nếu cần ) theo quy_định của Đơn_vị quản_lý vận_hành ( sau khi kết_thúc thao_tác , phải đưa rơ_le bảo_vệ so lệch thanh cái trở_lại làm_việc ) ; 
 b ) Kiểm_tra máy cắt hoặc dao cách_ly liên_lạc hai thanh cái đang đóng . Phải cắt điện mạch điều_khiển hoặc khóa máy cắt liên_lạc trong thời_gian thao_tác dao cách_ly để chuyển điểm_đấu ; 
 c ) Theo_dõi sự thay_đổi trào_lưu công_suất , dòng_điện qua máy cắt liên_lạc . Lựa_chọn bước thao_tác chuyển điểm đấu từ thanh cái này sang thanh cái khác hợp_lý để tránh quá_tải máy cắt liên_lạc . 
 3 . Đơn_vị quản_lý vận_hành phải lập phiếu thao_tác mẫu áp_dụng cho thao_tác chuyển_đổi thanh cái . Phiếu thao_tác mẫu này ghi rõ trình_tự các bước thao_tác nhất thứ và nhị thứ phù_hợp với sơ_đồ mạch nhất thứ và nhị thứ của trạm điện .