Trưởng ca nhà_máy_điện , trung_tâm điều_khiển có được xử_lý khi máy phát_điện bị nhảy sự_cố không ?
Điều 31 . Xử_lý khi máy phát_điện bị nhảy sự_cố 1 . Đối_với Trưởng ca nhà_máy_điện , trung_tâm điều_khiển : 
 a ) Xử_lý_sự_cố máy phát_điện theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố máy phát_điện do Đơn_vị quản_lý vận_hành ban_hành ; 
 b ) Báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 - Tên tổ máy phát_điện bị sự_cố , rơ_le bảo_vệ tác_động theo tín_hiệu chỉ_thị tại phòng điều_khiển trung_tâm ; 
 - Ảnh_hưởng của sự_cố máy phát_điện tại nhà_máy_điện ; 
 c ) Hoàn_thành Báo_cáo nhanh sự_cố theo quy_định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông_tư này . 
 2 . Đối_với Điều_độ viên : 
 a ) Xử_lý_sự_cố hệ_thống điện ở chế_độ cảnh_báo hoặc khẩn_cấp hoặc cực_kỳ khẩn_cấp do sự_cố máy phát_điện ; 
 b ) Đưa máy phát_điện_trở_lại vận_hành theo quy_định tại Điều 32 Thông_tư này ; 
 c ) Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành .
Điều 20 . Xử_lý của Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển khi sự_cố đường_dây trên không cấp điện_áp trên 35 kV đến 220 kV 1 . Khi máy cắt đường_dây nhảy , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển có đường_dây đấu nối bị sự_cố phải báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 a ) Thời_điểm sự_cố , tên đường_dây và máy cắt nhảy , tín_hiệu rơ_le bảo_vệ tác_động ; 
 b ) Đường_dây hoặc thiết_bị điện đang vận_hành bị quá_tải , quá áp , thấp áp ( nếu xuất_hiện do sự_cố ) , thời_tiết tại địa_phương ; 
 c ) Các thông_tin khác có liên_quan . 
 2 . Ngay sau khi xử_lý_sự_cố xong , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải gửi Báo_cáo nhanh sự_cố cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển theo quy_định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông_tư này .