Đường_dây_điện_phân_phối có được kết lưới vận_hành ở chế_độ mạch vòng không ?
Điều 6 . Kết lưới mạch vòng hoặc mở vòng 1 . Các đường_dây có cấp điện_áp từ 110 kV trở lên được kết lưới vận_hành ở chế_độ mạch vòng trừ các trường_hợp lưới_điện có sơ_đồ hình tia hoặc lưới_điện có sơ_đồ mạch vòng nhưng phải mở mạch vòng do yêu_cầu hạn_chế dòng ngắn mạch , ngăn_ngừa mở_rộng sự_cố hoặc các phương_thức đặc_biệt đã được các Cấp điều_độ có quyền điều_khiển tính_toán xem_xét cụ_thể trên cơ_sở đảm_bảo cung_cấp điện an_toàn , tin_cậy . 
 2 . Không kết lưới vận_hành ở chế_độ mạch vòng trên lưới_điện_phân_phối , trừ các trường_hợp phải khép mạch vòng để chuyển_tải hoặc đổi nguồn cung_cấp nhằm nâng cao_độ tin_cậy cung_cấp điện nhưng phải đảm_bảo không gây mở_rộng sự_cố .
Điều 5 . Kết dây tại trạm điện 1 . Tại các trạm điện có sơ_đồ 02 ( hai ) thanh cái hoặc sơ_đồ 02 ( hai ) thanh cái có 01 ( một ) thanh cái vòng , 01 ( một ) thanh cái phân_đoạn , các máy cắt số_chẵn nối vào thanh cái số_chẵn , các máy cắt số_lẻ nối vào thanh cái số_lẻ , máy cắt làm nhiệm_vụ liên_lạc thường_xuyên đóng ở chế_độ vận_hành , trừ trường_hợp đặc_biệt do yêu_cầu vận_hành . 
 2 . Đối_với các trạm điện có sơ_đồ khác với quy_định tại Khoản 1 Điều này , các máy cắt được thiết_kế ở chế_độ làm_việc thường_xuyên đóng , các máy cắt thiết_kế ở chế_độ dự_phòng thường_xuyên mở . Đối_với trạm điện có sơ_đồ kết dây chưa hoàn_chỉnh , Đơn_vị quản_lý vận_hành phải thực_hiện tính_toán và đề ra các giải_pháp kỹ_thuật trình Cấp điều_độ có quyền điều_khiển thông_qua và cho phép vận_hành để đáp_ứng yêu_cầu vận_hành an_toàn chung cho toàn hệ_thống điện .