Thủ_tục xử_lý của Điều_độ viên khi hệ_thống điện truyền_tải ở chế_độ cảnh_báo được quy_định như thế_nào ?
Điều 49 . Xử_lý của Điều_độ viên khi hệ_thống điện truyền_tải ở chế_độ cảnh_báo 1 . Điều_khiển công_suất các nhà_máy_điện đang phát non tải , khởi_động các tổ máy phát dự_phòng để mức dự_phòng điều tần đạt hoặc cao hơn hơn mức quy_định . 
 2 . Điều_khiển công_suất các nhà_máy_điện ( dự_phòng quay , khởi_động nhanh ) để mức_độ mang tải của các đường_dây và trạm điện chính trong lưới_điện truyền_tải không vượt quá 90 % giá_trị định_mức . 
 3 . Giảm công_suất truyền_tải trên đường_dây 500 kV , 220 kV trong khu_vực có khả_năng xảy ra thiên_tai hoặc các điều_kiện thời_tiết bất_thường hoặc khả_năng xảy ra các vấn_đề về an_ninh , quốc_phòng có_thể đe_dọa an_ninh hệ_thống điện . 
 4 . Cung_cấp thông_tin để công_bố thông_tin cảnh_báo lên trang Web chính_thức khi đã thực_hiện các biện_pháp cần_thiết nhưng không đưa được hệ_thống trở_lại chế_độ vận_hành bình_thường .
Điều 51 . Xử_lý của Điều_độ viên khi hệ_thống điện truyền_tải ở chế_độ khẩn_cấp 1 . Điều_khiển tần_số , điện_áp theo Quy_định quy_trình điều_độ hệ_thống điện quốc_gia do Bộ Công_Thương ban_hành để đưa tần_số , điện_áp về phạm_vi cho phép trong chế_độ vận_hành bình_thường . 
 2 . Xử_lý quá_tải đường_dây hoặc thiết_bị điện 
 a ) Điều_khiển công_suất các nhà_máy_điện ( dự_phòng quay , khởi_động nhanh ) để đường_dây hoặc thiết_bị điện không bị quá_tải ; 
 b ) Thay_đổi kết lưới theo kết_quả đã được tính_toán trước nhằm thay_đổi trào_lưu công_suất trên hệ_thống điện để giảm công_suất truyền_tải trên đường_dây hoặc thiết_bị điện đang bị quá_tải .