Quy_định về báo_cáo khi máy cắt của đường cáp nhảy của nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện được quy_định như thế_nào
Điều 27 . Xử_lý của Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển khi sự_cố đường cáp điện_lực 1 . Khi máy cắt của đường cáp nhảy , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển nơi có đường cáp_đấu nối bị sự_cố phải ghi_nhận và báo_cáo ngay Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 a ) Tên máy cắt nhảy , rơ_le bảo_vệ tác_động theo tín_hiệu chỉ_thị tại phòng điều_khiển trung_tâm ; 
 b ) Đường_dây , đường cáp điện_lực hoặc thiết_bị điện đang vận_hành bị quá_tải , quá áp , thấp áp ( nếu xuất_hiện do sự_cố ) . 
 2 . Ngay sau khi xử_lý_sự_cố xong , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải gửi Báo_cáo nhanh sự_cố cho Cấp_độ điều_độ có quyền điều_khiển theo quy_định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông_tư này .
Điều 20 . Xử_lý của Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển khi sự_cố đường_dây trên không cấp điện_áp trên 35 kV đến 220 kV 1 . Khi máy cắt đường_dây nhảy , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển có đường_dây đấu nối bị sự_cố phải báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 a ) Thời_điểm sự_cố , tên đường_dây và máy cắt nhảy , tín_hiệu rơ_le bảo_vệ tác_động ; 
 b ) Đường_dây hoặc thiết_bị điện đang vận_hành bị quá_tải , quá áp , thấp áp ( nếu xuất_hiện do sự_cố ) , thời_tiết tại địa_phương ; 
 c ) Các thông_tin khác có liên_quan . 
 2 . Ngay sau khi xử_lý_sự_cố xong , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải gửi Báo_cáo nhanh sự_cố cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển theo quy_định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông_tư này .