Làm thế_nào để kiểm_tra , xử_lý_sự_cố đường_dây trong vòi_nước ?
Điều 17 . Xử_lý của Điều_độ viên khi sự_cố đường_dây 500 kV 1 . Trường_hợp rơ_le bảo_vệ tự_động đóng lại thành_công , phải thực_hiện các công_việc sau : 
 a ) Thu_thập thông_tin từ nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển ở hai đầu đường_dây bị sự_cố ; 
 b ) Yêu_cầu Nhân_viên vận_hành tại trạm điện , nhà_máy_điện , trung_tâm điều_khiển kiểm_tra tình_trạng của máy cắt , thiết_bị bảo_vệ và tự_động ; 
 c ) Giao đoạn đường_dây được xác_định có sự_cố thoáng qua cho Đơn_vị quản_lý vận_hành kiểm_tra bằng mắt với lưu_ý đường_dây đang mang điện , điểm nghi_ngờ sự_cố ( nếu có ) ; 
 d ) Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành . 
 2 . Trường_hợp đường_dây bị cắt sự_cố , phải xử_lý_sự_cố theo trình_tự sau : 
 a ) Xử_lý ngăn_ngừa sự_cố mở_rộng : 
 - Xử_lý quá_tải đường_dây , thiết_bị điện nếu bị quá_tải do sự_cố đường_dây 500 kV gây ra ; 
 - Điều_khiển điện_áp trên lưới_điện 500 kV nếu nằm ngoài giới_hạn cho phép ; 
 - Thực_hiện các biện_pháp điều_khiển tần_số nếu tần_số nằm ngoài giá_trị cho phép ; 
 b ) Ghi_nhận báo_cáo sự_cố đường_dây từ Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển ; 
 c ) Phân_tích nhanh sự_cố dựa trên các thông_tin ghi_nhận được từ trạm điện , nhà_máy_điện , trung_tâm điều_khiển về rơle bảo_vệ và tự_động để quyết_định đóng lại hay cô_lập đường_dây theo quy_định tại Điều 18 Thông_tư này ; 
 d ) Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành . 
 3 . Trường_hợp đường_dây sự_cố nhiều lần và đóng lại thành_công , phải xử_lý_sự_cố theo trình_tự sau : 
 a ) Trong thời_gian 08 giờ , nếu đường_dây đã xuất_hiện sự_cố qua 02 ( hai ) lần đóng lại tốt , lần tự_động đóng lại sau có điểm sự_cố gần với lần sự_cố trước , thì ra_lệnh khoá mạch rơ_le bảo_vệ tự đóng lại ; 
 b ) Sau 08 giờ kể từ thời_điểm đóng lại thành_công lần thứ 2 , nếu không xuất_hiện lại sự_cố thì ra_lệnh đưa rơ_le bảo_vệ tự đóng lại vào làm_việc ; 
 c ) Trong thời_gian 08 giờ kể từ thời_điểm đóng lại thành_công lần thứ 2 , nếu xuất_hiện sự_cố , ra_lệnh cô_lập đường_dây và bàn_giao cho Đơn_vị quản_lý vận_hành để kiểm_tra , sửa_chữa ; 
 d ) Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành .
Điều 42 . Xử_lý_sự_cố máy cắt , máy biến dòng_điện , máy biến điện_áp 1 . Đối_với Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển : 
 a ) Xử_lý_sự_cố theo quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố do Đơn_vị quản_lý vận_hành ban_hành ; 
 b ) Báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển về sự_cố , tình_trạng vận_hành của đường_dây hoặc thiết_bị điện khác tại nhà_máy_điện , trạm điện ; 
 c ) Xử_lý_sự_cố theo lệnh của Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ; 
 d ) Hoàn_thành Báo_cáo nhanh sự_cố theo quy_định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông_tư này . 
 2 . Đối_với Điều_độ viên tại Cấp điều_độ có quyền điều_khiển : 
 a ) Xử_lý_sự_cố đường_dây , thiết_bị điện , thanh cái liên_quan ; 
 b ) Lệnh cho Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển cô_lập thiết_bị điện bị sự_cố và bàn_giao cho Đơn_vị quản_lý vận_hành để sửa_chữa . Thiết_bị chỉ được đưa vào vận_hành trở_lại khi có xác_nhận đủ tiêu_chuẩn vận_hành của Đơn_vị quản_lý vận_hành ; 
 c ) Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành .