Xử_lý của Điều_độ viên khi sự_cố đường_dây trên không cấp điện_áp được quy_định như thế_nào ?
Điều 21 . Xử_lý của Điều_độ viên khi sự_cố đường_dây trên không cấp điện_áp trên 35 kV đến 220 kV 1 . Trường_hợp rơ_le bảo_vệ tự_động đóng lại thành_công , Điều_độ viên phải thực_hiện các công_việc sau : 
 a ) Thu_thập thông_tin từ các trạm điện hai đầu đường_dây bị sự_cố ; 
 b ) Yêu_cầu Nhân_viên vận_hành tại trạm điện , nhà_máy_điện hoặc trung_tâm điều_khiển kiểm_tra tình_trạng của máy cắt , thiết_bị bảo_vệ và tự_động ; 
 c ) Giao đoạn đường_dây được xác_định có sự_cố thoáng qua cho Đơn_vị quản_lý vận_hành kiểm_tra bằng mắt với lưu_ý đường_dây đang mang điện , điểm nghi_ngờ sự_cố ; 
 d ) Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành . 
 2 . Trường_hợp rơ_le bảo_vệ tự_động đóng lại không thành_công , Điều_độ viên phải thực_hiện các biện_pháp cần_thiết để ngăn_ngừa sự_cố mở_rộng ( quá_tải đường_dây hoặc thiết_bị điện , điện_áp nằm ngoài giá_trị cho phép ) . Sau khi hệ_thống điện miền ổn_định , phân_tích nhanh sự_cố để khôi_phục lại đường_dây bị sự_cố theo quy_định tại Điều 22 Thông_tư này và hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành .
Điều 51 . Xử_lý của Điều_độ viên khi hệ_thống điện truyền_tải ở chế_độ khẩn_cấp 1 . Điều_khiển tần_số , điện_áp theo Quy_định quy_trình điều_độ hệ_thống điện quốc_gia do Bộ Công_Thương ban_hành để đưa tần_số , điện_áp về phạm_vi cho phép trong chế_độ vận_hành bình_thường . 
 2 . Xử_lý quá_tải đường_dây hoặc thiết_bị điện 
 a ) Điều_khiển công_suất các nhà_máy_điện ( dự_phòng quay , khởi_động nhanh ) để đường_dây hoặc thiết_bị điện không bị quá_tải ; 
 b ) Thay_đổi kết lưới theo kết_quả đã được tính_toán trước nhằm thay_đổi trào_lưu công_suất trên hệ_thống điện để giảm công_suất truyền_tải trên đường_dây hoặc thiết_bị điện đang bị quá_tải .