Trạm nạp LPG vào chai có an_toàn không ?
Điều 50 . An_toàn đối_với trạm nạp LPG vào chai 1 . Không được bố_trí trạm nạp LPG vào chai ở tầng hầm hoặc trong các tầng nhà của chung_cư , nhà cao_tầng . 
 2 . Sàn trạm nạp phải bằng_phẳng , bằng hoặc cao hơn mặt_bằng xung_quanh . Trường_hợp sàn được nâng cao thì khoảng trống bên dưới được lấp kín hoặc nếu để trống phải có biện_pháp thông_thoáng . Không được cất_giữ , bảo_quản các đồ_vật , các chất dễ cháy ở trong khoảng trống này . 
 3 . Thực_hiện nạp LPG vào chai theo đúng quy_trình nạp của trạm nạp . Lượng nạp LPG vào chai phải theo đúng khối_lượng quy_định với mỗi loại chai tương_ứng . 
 4 . Các chai sau khi nạp LPG phải được kiểm_tra độ kín , được dán nhãn hàng_hóa trên vỏ_chai và niêm_phong van chai . 
 5 . Các kho chứa LPG chai của trạm nạp LPG phải tuân_thủ các quy_định tại Điều 57 của Nghị_định này . 
 6 . Không được nạp LPG vào chai và phải thực_hiện đánh_giá loại_bỏ hoặc sửa_chữa / kiểm_định chai trong các trường_hợp sau : 
 a ) Khối_lượng vỏ không đọc được hoặc không có ; 
 b ) Chai có khuyết_tật hoặc hư_hỏng ở tay_cầm hoặc vành chân đai ; 
 c ) Chai có khuyết_tật về vật_lý ở thành chai ; 
 d ) Chai bị ăn_mòn nhìn thấy được ; 
 đ ) Chai có vết cháy do hồ_quang , hỏa_hoạn ; 
 e ) Chai , van hoặc các cơ_cấu giảm áp_suất ( nếu được trang_bị ) bị rò_rỉ hoặc hư_hỏng ; 
 g ) Chai quá thời_hạn kiểm_định ; 
 h ) Chai chưa được kiểm_định hoặc không_thể xác_định được thời_hạn kiểm_định .
Điều 23 . Quyền và nghĩa_vụ của thương_nhân có trạm nạp LPG vào chai 1 . Tổ_chức nạp LPG vào chai LPG đáp_ứng đủ điều_kiện lưu_thông trên thị_trường và không được nạp chai LPG không đáp_ứng đủ điều_kiện lưu_thông trên thị_trường . 
 2 . Được tổ_chức nạp thuê vào chai LPG theo hợp_đồng cho thương_nhân có Giấy chứng_nhận đủ điều_kiện còn hiệu_lực và phải đáp_ứng theo quy_định tại khoản 1 Điều này . 
 3 . Yêu_cầu thương_nhân thuê nạp LPG vào chai phải xuất_trình : Giấy chứng_nhận đủ điều_kiện , Giấy chứng_nhận đăng_ký nhãn_hiệu hàng_hóa . Không được nạp , lưu_trữ chai LPG của thương_nhân không có Giấy chứng_nhận đủ điều_kiện , Giấy chứng_nhận đăng_ký nhãn_hiệu hàng_hóa và hợp_đồng thuê nạp LPG vào chai với trạm nạp . 
 4 . Đảm_bảo nạp LPG vào chai đủ khối_lượng và chất_lượng LPG phải phù_hợp với nhãn hàng_hóa , quy_chuẩn kỹ_thuật quốc_gia , tiêu_chuẩn chất_lượng do thương_nhân sản_xuất , chế_biến , thương_nhân xuất_khẩu , nhập_khẩu đã công_bố theo quy_định của pháp_luật . 
 5 . Phải đảm_bảo có kho chứa LPG chai đáp_ứng quy_định về an_toàn , phòng cháy và chữa_cháy theo quy_định tại Nghị_định này và pháp_luật có liên_quan . 
 6 . Tuân_thủ các quy_định về quản_lý an_toàn , phòng cháy và chữa_cháy , quản_lý đo_lường , chất_lượng trong hoạt_động_kinh_doanh khí quy_định tại Nghị_định này và pháp_luật có liên_quan . 
 7 . Định_kỳ tổ_chức huấn_luyện về kỹ_thuật an_toàn cho người lao_động tại trạm nạp theo quy_định . 
 8 . Thường_xuyên kiểm_tra , bảo_dưỡng , thay_thế các thiết_bị của trạm nạp đảm_bảo_an_toàn trong quá_trình hoạt_động của trạm nạp . 
 9 . Lập sổ theo_dõi hoặc cơ_sở dữ_liệu điện_tử ứng_dụng công_nghệ thông_tin trong việc quản_lý nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp . Tại sổ theo_dõi hoặc cơ_sở dữ_liệu điện_tử phải có các thông_tin sau về LPG chai : chủ sở_hữu , loại chai , số_lượng chai , số sê ri , hạn kiểm_định trên chai , ngày nạp , ngày giao chai cho thương_nhân thuê nạp . 
 10 . Phải xây_dựng , áp_dụng , duy_trì hệ_thống quản_lý chất_lượng sản_phẩm khí .