Xử_lý của Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện khi sự_cố đường cáp được quy_định thế_nào ?
Điều 27 . Xử_lý của Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển khi sự_cố đường cáp điện_lực 1 . Khi máy cắt của đường cáp nhảy , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển nơi có đường cáp_đấu nối bị sự_cố phải ghi_nhận và báo_cáo ngay Cấp điều_độ có quyền điều_khiển các thông_tin sau : 
 a ) Tên máy cắt nhảy , rơ_le bảo_vệ tác_động theo tín_hiệu chỉ_thị tại phòng điều_khiển trung_tâm ; 
 b ) Đường_dây , đường cáp điện_lực hoặc thiết_bị điện đang vận_hành bị quá_tải , quá áp , thấp áp ( nếu xuất_hiện do sự_cố ) . 
 2 . Ngay sau khi xử_lý_sự_cố xong , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải gửi Báo_cáo nhanh sự_cố cho Cấp_độ điều_độ có quyền điều_khiển theo quy_định tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông_tư này .
Điều 28 . Xử_lý của Điều_độ viên khi sự_cố đường cáp điện_lực 1 . Thực_hiện các biện_pháp cần_thiết để ngăn_ngừa sự_cố mở_rộng . 
 2 . Yêu_cầu Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển kiểm_tra sơ_bộ tình_hình thiết_bị nối với đường cáp điện_lực bị sự_cố trong phạm_vi hàng_rào nhà_máy_điện hoặc trạm điện . 
 3 . Thực_hiện đầy_đủ các thủ_tục và biện_pháp an_toàn theo quy_định trước khi giao đường cáp điện_lực cho Đơn_vị quản_lý vận_hành kiểm_tra , sửa_chữa , lưu_ý thời_gian đóng tiếp địa theo quy_định riêng đối_với từng loại cáp . 
 4 . Khôi_phục lại đường cáp điện_lực bị sự_cố theo quy_định tại Điều 29 Thông_tư này . 
 5 . Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành .