Điều_khiển sàn máy biến_áp bị quá áp có phải làm điều_áp không ?
Điều 34 . Xử_lý quá áp máy biến_áp 1 . Nếu không có quy_định riêng theo yêu_cầu của nhà chế_tạo , máy biến_áp được quá áp như sau : 
 a ) Trong điều_kiện vận_hành bình_thường : 
 - Máy biến_áp được vận_hành lâu_dài với điện_áp cao hơn không quá 5 % điện_áp định_mức tương_ứng với đầu phân áp trong điều_kiện máy biến_áp không bị quá_tải ; không quá 10 % điện_áp định_mức tương_ứng với đầu phân áp trong điều_kiện tải qua máy biến_áp không quá 25 % công_suất định_mức của máy biến_áp ; 
 - Máy biến_áp được vận_hành ngắn_hạn ( dưới 06 giờ trong 24 giờ ) với điện_áp cao hơn không quá 10 % điện_áp định_mức tương_ứng với đầu phân áp trong điều_kiện máy biến_áp không bị quá_tải . 
 b ) Trong điều_kiện sự_cố : 
 - Các máy biến_áp tăng áp và hạ_áp , máy biến_áp tự ngẫu ở điểm trung_tính không có đầu phân áp hoặc không nối với máy biến_áp điều_chỉnh nối_tiếp được phép làm_việc lâu_dài với điện_áp cao hơn không quá 10 % điện_áp định_mức trong điều_kiện máy biến_áp không bị quá_tải ; 
 - Đối_với máy biến_áp tự ngẫu ở điểm trung_tính có đầu phân áp hoặc nối với máy biến_áp điều_chỉnh nối_tiếp , mức tăng điện_áp cho phép được xác_định theo số_liệu của nhà chế_tạo . 
 c ) Không cho phép điện_áp vận_hành vượt quá 20 % so với điện_áp định_mức của đầu phân áp tương_ứng , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải thực_hiện tách ngay máy biến_áp khỏi vận_hành để tránh hư_hỏng . 
 2 . Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển xử_lý quá áp máy biến_áp theo trình_tự sau : 
 a ) Trường_hợp máy biến_áp có điều_áp dưới tải , được tự chuyển nấc phân áp để máy biến_áp không bị quá áp vượt mức cho phép quy_định tại Khoản 1 Điều này , sau đó báo_cáo Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ; 
 b ) Trường_hợp máy biến_áp có nấc phân áp cố_định , phải báo_cáo ngay cho Cấp điều_độ có quyền điều_khiển nếu máy biến_áp bị quá áp quá giới_hạn cho phép . 
 3 . Điều_độ viên điều_khiển điện_áp theo Quy_định quy_trình điều_độ hệ_thống điện quốc_gia do Bộ Công_Thương ban_hành để máy biến_áp thuộc quyền điều_khiển không bị quá điện_áp cho phép .
Điều 35 . Xử_lý máy biến_áp có những hiện_tượng khác_thường 1 . Trường_hợp phát_hiện máy biến_áp có những hiện_tượng khác_thường như chảy dầu , thiếu dầu , bị nóng quá mức , có tiếng kêu khác_thường , phát nóng cục_bộ ở đầu cốt sứ , bộ điều_áp dưới tải hoạt_động không bình_thường , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải tìm mọi biện_pháp xử_lý_sự_cố theo quy_định để giải_quyết , đồng_thời báo_cáo với Cấp điều_độ có quyền điều_khiển , lãnh_đạo trực_tiếp và ghi vào_sổ nhật_ký vận_hành . 
 2 . Khi rơ_le hơi tác_động báo tín_hiệu , Nhân_viên vận_hành phải tiến_hành xem_xét bên ngoài máy biến_áp , lấy mẫu khí trong rơ_le để phân_tích và kiểm_tra tính_chất_cháy của khí : 
 a ) Trường_hợp khí cháy được hoặc trong khí có chứa những sản_phẩm do phân hủy_chất cách_điện phải báo_cáo ngay với với Cấp điều_độ có quyền điều_khiển để tách máy biến_áp ; 
 b ) Trường_hợp_chất_khí không mầu , không mùi , không đốt cháy được thì vẫn có_thể để máy biến_áp tiếp_tục vận_hành và phải tăng_cường kiểm_tra giám_sát tình_trạng máy biến_áp .