Xử_lý_sự_cố đường_dây 500 kV được quy_định như thế_nào ?
Điều 17 . Xử_lý của Điều_độ viên khi sự_cố đường_dây 500 kV 1 . Trường_hợp rơ_le bảo_vệ tự_động đóng lại thành_công , phải thực_hiện các công_việc sau : 
 a ) Thu_thập thông_tin từ nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển ở hai đầu đường_dây bị sự_cố ; 
 b ) Yêu_cầu Nhân_viên vận_hành tại trạm điện , nhà_máy_điện , trung_tâm điều_khiển kiểm_tra tình_trạng của máy cắt , thiết_bị bảo_vệ và tự_động ; 
 c ) Giao đoạn đường_dây được xác_định có sự_cố thoáng qua cho Đơn_vị quản_lý vận_hành kiểm_tra bằng mắt với lưu_ý đường_dây đang mang điện , điểm nghi_ngờ sự_cố ( nếu có ) ; 
 d ) Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành . 
 2 . Trường_hợp đường_dây bị cắt sự_cố , phải xử_lý_sự_cố theo trình_tự sau : 
 a ) Xử_lý ngăn_ngừa sự_cố mở_rộng : 
 - Xử_lý quá_tải đường_dây , thiết_bị điện nếu bị quá_tải do sự_cố đường_dây 500 kV gây ra ; 
 - Điều_khiển điện_áp trên lưới_điện 500 kV nếu nằm ngoài giới_hạn cho phép ; 
 - Thực_hiện các biện_pháp điều_khiển tần_số nếu tần_số nằm ngoài giá_trị cho phép ; 
 b ) Ghi_nhận báo_cáo sự_cố đường_dây từ Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện , trung_tâm điều_khiển ; 
 c ) Phân_tích nhanh sự_cố dựa trên các thông_tin ghi_nhận được từ trạm điện , nhà_máy_điện , trung_tâm điều_khiển về rơle bảo_vệ và tự_động để quyết_định đóng lại hay cô_lập đường_dây theo quy_định tại Điều 18 Thông_tư này ; 
 d ) Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành . 
 3 . Trường_hợp đường_dây sự_cố nhiều lần và đóng lại thành_công , phải xử_lý_sự_cố theo trình_tự sau : 
 a ) Trong thời_gian 08 giờ , nếu đường_dây đã xuất_hiện sự_cố qua 02 ( hai ) lần đóng lại tốt , lần tự_động đóng lại sau có điểm sự_cố gần với lần sự_cố trước , thì ra_lệnh khoá mạch rơ_le bảo_vệ tự đóng lại ; 
 b ) Sau 08 giờ kể từ thời_điểm đóng lại thành_công lần thứ 2 , nếu không xuất_hiện lại sự_cố thì ra_lệnh đưa rơ_le bảo_vệ tự đóng lại vào làm_việc ; 
 c ) Trong thời_gian 08 giờ kể từ thời_điểm đóng lại thành_công lần thứ 2 , nếu xuất_hiện sự_cố , ra_lệnh cô_lập đường_dây và bàn_giao cho Đơn_vị quản_lý vận_hành để kiểm_tra , sửa_chữa ; 
 d ) Hoàn_thành Báo_cáo sự_cố theo Quy_trình vận_hành và xử_lý_sự_cố hệ_thống điện do Cấp điều_độ có quyền điều_khiển ban_hành .
Điều 11 . Nguyên_tắc xử_lý_sự_cố hệ_thống điện quốc_gia 1 . Nhân_viên vận_hành có trách_nhiệm áp_dụng các biện_pháp xử_lý_sự_cố theo quy_định để nhanh_chóng loại_trừ sự_cố và ngăn_ngừa sự_cố lan rộng . 
 2 . Nhân_viên vận_hành có trách_nhiệm nhanh_chóng khôi_phục việc cung_cấp điện cho khách_hàng , đặc_biệt là các phụ_tải quan_trọng và đảm_bảo chất_lượng điện_năng về tần_số , điện_áp . 
 3 . Trong quá_trình xử_lý_sự_cố , Đơn_vị điều_độ hệ_thống điện quốc_gia được phép vận_hành hệ_thống điện với tần_số và điện_áp khác với tiêu_chuẩn quy_định ở chế_độ vận_hành bình_thường tại Quy_định hệ_thống điện truyền_tải , Quy_định hệ_thống điện_phân_phối do Bộ Công_Thương ban_hành nhưng phải nhanh_chóng thực_hiện các giải_pháp để khôi_phục hệ_thống điện về trạng_thái vận_hành bình_thường , đảm_bảo sự làm_việc ổn_định của hệ_thống điện . 
 4 . Nhân_viên vận_hành phải nắm vững diễn_biến sự_cố , tình_trạng thiết_bị đã được tách ra khi sự_cố , phân_tích các hiện_tượng sự_cố , dự_đoán thời_gian khôi_phục . 
 5 . Lệnh chỉ_huy xử_lý_sự_cố được truyền đi bằng lời_nói hoặc bằng tín_hiệu điều_khiển . 
 6 . Lệnh chỉ_huy xử_lý_sự_cố bằng lời_nói do Điều_độ viên cấp trên truyền_đạt trực_tiếp tới Nhân_viên vận_hành cấp dưới tuân_thủ theo Quy_định quy_trình điều_độ hệ_thống điện quốc_gia do Bộ Công_Thương ban_hành . Lệnh chỉ_huy xử_lý_sự_cố phải chính_xác , ngắn_gọn và rõ_ràng . Điều_độ viên cấp trên ra_lệnh phải chịu hoàn_toàn trách_nhiệm về lệnh của mình trong quá_trình xử_lý_sự_cố . 
 7 . Trong thời_gian xử_lý_sự_cố , nghiêm_cấm sử_dụng các phương_tiện thông_tin liên_lạc phục_vụ điều_độ vào các mục_đích khác . 
 8 . Trong quá_trình xử_lý_sự_cố , Nhân_viên vận_hành phải tuân_thủ các quy_định của Thông_tư này , các quy_chuẩn kỹ_thuật , TCVN , quy_trình , quy_định chuyên_ngành , quy_định khác của pháp_luật và tiêu_chuẩn an_toàn của thiết_bị điện do nhà chế_tạo quy_định .