Xử_lý máy biến_áp có những hiện_tượng khác_thường như thế_nào ?
Điều 35 . Xử_lý máy biến_áp có những hiện_tượng khác_thường 1 . Trường_hợp phát_hiện máy biến_áp có những hiện_tượng khác_thường như chảy dầu , thiếu dầu , bị nóng quá mức , có tiếng kêu khác_thường , phát nóng cục_bộ ở đầu cốt sứ , bộ điều_áp dưới tải hoạt_động không bình_thường , Nhân_viên vận_hành tại nhà_máy_điện , trạm điện hoặc trung_tâm điều_khiển phải tìm mọi biện_pháp xử_lý_sự_cố theo quy_định để giải_quyết , đồng_thời báo_cáo với Cấp điều_độ có quyền điều_khiển , lãnh_đạo trực_tiếp và ghi vào_sổ nhật_ký vận_hành . 
 2 . Khi rơ_le hơi tác_động báo tín_hiệu , Nhân_viên vận_hành phải tiến_hành xem_xét bên ngoài máy biến_áp , lấy mẫu khí trong rơ_le để phân_tích và kiểm_tra tính_chất_cháy của khí : 
 a ) Trường_hợp khí cháy được hoặc trong khí có chứa những sản_phẩm do phân hủy_chất cách_điện phải báo_cáo ngay với với Cấp điều_độ có quyền điều_khiển để tách máy biến_áp ; 
 b ) Trường_hợp_chất_khí không mầu , không mùi , không đốt cháy được thì vẫn có_thể để máy biến_áp tiếp_tục vận_hành và phải tăng_cường kiểm_tra giám_sát tình_trạng máy biến_áp .
Điều 38 . Khôi_phục máy biến_áp sau sự_cố 1 . Trường_hợp máy biến_áp bị cắt sự_cố do bảo_vệ khác ngoài so lệch , hơi , dòng dầu , áp_lực dầu , Điều_độ viên chỉ_huy đưa máy biến_áp trở_lại vận_hành sau khi Nhân_viên vận_hành kiểm_tra , báo_cáo tình_trạng bên ngoài của máy biến_áp không phát_hiện có dấu_hiệu bất_thường , khẳng_định mạch bảo_vệ không tác_động nhầm . 
 2 . Trường_hợp máy biến_áp bị cắt sự_cố do tác_động của hai mạch bảo_vệ nội_bộ_máy biến_áp là so lệch và hơi ( hoặc dòng dầu , áp_lực dầu ) , Điều_độ viên chỉ_huy đưa máy biến_áp vào vận_hành trở_lại khi đủ các điều_kiện sau : 
 a ) Đơn_vị quản_lý vận_hành đã tiến_hành thí_nghiệm , kiểm_tra thử_nghiệm các thông_số , phân_tích mẫu khí , mẫu dầu , khắc_phục những nhược_điểm bất_thường đã phát_hiện ; 
 b ) Đơn_vị quản_lý vận_hành có văn_bản xác_nhận máy biến_áp đủ điều_kiện vận_hành gửi Cấp điều_độ có quyền điều_khiển . 
 3 . Trường_hợp chỉ có một trong các mạch bảo_vệ nội_bộ tác_động , Điều_độ viên chỉ huy thao_tác cô_lập máy biến_áp và giao máy biến_áp cho Đơn_vị quản_lý vận_hành tiến_hành thí_nghiệm , kiểm_tra mạch bảo_vệ nội_bộ_máy biến_áp . Điều_độ viên chỉ_huy được đưa máy biến_áp vào vận_hành trở_lại khi : 
 a ) Qua kiểm_tra phát_hiện mạch bảo_vệ nội_bộ của máy biến_áp tác_động là do hư_hỏng trong mạch bảo_vệ và hư_hỏng đó đã được khắc_phục ; 
 b ) Qua kiểm_tra mạch bảo_vệ nội_bộ và không phát_hiện hư_hỏng , Đơn_vị quản_lý vận_hành đã thực_hiện theo quy_định tại Khoản 2 Điều này . 
 4 . Trường_hợp việc ngừng vận_hành máy biến_áp dẫn đến ngừng cấp điện một khu_vực lớn , Điều_độ viên chỉ_huy đưa máy biến_áp trở_lại vận_hành khi đủ các điều_kiện sau : 
 a ) Nhân_viên vận_hành kiểm_tra , xác_nhận , báo_cáo máy biến_áp đó chỉ bị cắt do một trong các bảo_vệ nội_bộ của máy biến_áp và không thấy có dấu_hiệu bên ngoài chứng_tỏ máy biến_áp hư_hỏng ; 
 b ) Nhân_viên vận_hành thông_báo máy biến_áp đã được Lãnh_đạo Đơn_vị quản_lý vận_hành đồng_ý đưa trở_lại vận_hành .