Quy_định về yêu_cầu xử_lý nhiên_liệu để đảm_bảo quá_trình cháy
Điều 6 . Yêu_cầu chung 1 . Hiệu_suất của các quá_trình cháy phải được kiểm_soát để đảm_bảo chế_độ cháy tốt nhất . Để đảm_bảo quá_trình cháy tối_ưu , lượng khí dư phải duy_trì ít_nhất hai thành_phần chính bao_gồm : CO2 = 14,5 - 15 % , O2 = 2 – 3 % . 
 2 . Lượng không_khí cấp cho quá_trình cháy và thành_phần khí_thải được đo_lường đánh_giá thông_qua hệ_thống giám_sát tại_chỗ hoặc đo_lường định_kỳ sử_dụng thiết_bị đo hoặc phân_tích từ bên ngoài . 
 3 . Lựa_chọn các thiết_bị gia nhiệt phù_hợp , hiệu_suất cao đảm_bảo sử_dụng năng_lượng tiết_kiệm và hiệu_quả . 
 4 . Xây_dựng quy_trình xử_lý nhiên_liệu để đảm_bảo hiệu_suất của quá_trình cháy .
Điều 7 . Các giải_pháp sử_dụng năng_lượng tiết_kiệm và hiệu_quả trong quá_trình đốt nhiên_liệu 1 . Yêu_cầu đối_với nhiên_liệu khí : đảm_bảo tỷ_lệ giữa nhiên_liệu và không_khí cấp để đạt được hiệu_suất cháy tối_ưu . 
 2 . Yêu_cầu đối_với nhiên_liệu lỏng 
 a ) Sấy nhiên_liệu trước khi đốt ; 
 b ) Kiểm_soát nhiệt_độ ; 
 c ) Bảo_dưỡng định_kỳ các vòi đốt . 
 3 . Yêu_cầu đối_với nhiên_liệu rắn ( than ) : 
 a ) Định cỡ tối_ưu cho các loại lò đốt khác nhau : theo quy_định tại mục 1.1 Phụ_lục II Thông_tư này ; 
 b ) Đảm_bảo độ_ẩm tối_ưu : theo quy_định tại mục 1.1 Phụ_lục II Thông_tư này ; 
 c ) Đảm_bảo độ đồng_đều của nhiên_liệu đốt : theo quy_định tại mục 1.1 Phụ_lục II Thông_tư này .