Đo , lập bản_đồ cường_độ điện_trường trong trạm điện có điện_áp từ 220 kV trở lên được quy_định như thế_nào ?
Điều 7 . Cường_độ điện_trường trong trạm điện có điện_áp từ 220 kV trở_lên 1 . Cường_độ điện_trường tại khu_vực có người thường_xuyên làm_việc phải đảm_bảo yêu_cầu không được vượt quá 5 kV / m . 
 2 . Trường_hợp cường_độ điện_trường lớn hơn quy_định tại Khoản 1 Điều này thì phải áp_dụng quy_định về thời_gian cho phép làm_việc trong một ngày_đêm như sau : 
 a ) Khi người lao_động không sử_dụng thiết_bị phòng_tránh tác_động của điện_trường , thời_gian làm_việc tại nơi có điện_trường được quy_định trong bảng sau : 
 Cường_độ điện_trường có trị_số khác trong bảng thì tính thời_gian cho phép làm_việc bằng ( 50 / E - 2 ) giờ . 
 b ) Khi người lao_động sử_dụng thiết_bị phòng_tránh tác_động của điện_trường thì thời_gian làm_việc được thực_hiện theo hướng_dẫn của nhà chế_tạo thiết_bị . 
 3 . Đơn_vị sở_hữu , quản_lý vận_hành trạm điện thực_hiện đo , lập bản_đồ cường_độ điện_trường trên toàn_bộ diện_tích mặt_bằng trạm và niêm_yết tại phòng điều_khiển trung_tâm của trạm . 
 Bản_đồ cường_độ điện_trường cần được lập lại khi trạm điện có một trong những thay_đổi ở phần mang điện từ 220 kV trở lên như sau : 
 a ) Thay_đổi phạm_vi bố_trí trang thiết_bị ; 
 b ) Thay_đổi khoảng_cách giữa các vật_mang điện ; 
 c ) Giảm khoảng_cách từ vật_mang điện đến mặt_đất .
Điều 26 . Xử_lý quá_tải , chạm đất đường cáp điện_lực 1 . Đường cáp điện_lực có cấp điện_áp dưới 35 kV có_thể cho phép vận_hành quá_tải , thời_gian và dòng quá_tải cho phép phụ_thuộc vào tải của đường cáp này trước đó theo quy_định của nhà chế_tạo và có tính đến các điều_kiện vận_hành thực_tế . Đối_với đường cáp điện_lực có cấp điện_áp từ 35 kV trở lên , không được vận_hành quá_tải nếu không có quy_định về thời_gian cho phép quá_tải của nhà chế_tạo . 
 2 . Trong trường_hợp lưới_điện có trung_tính_cách_điện , thời_gian cho phép đường cáp điện_lực làm_việc trong tình_trạng một pha chạm đất theo quy_định của nhà chế_tạo và có tính đến các điều_kiện vận_hành thực_tế . Khi phát_hiện có một pha chạm đất , Đơn_vị quản_lý vận_hành phải lập_tức tìm và sửa_chữa hư_hỏng trong thời_gian ngắn nhất .