Hành_lang bảo_vệ an_toàn của trạm điện để lắp_đặt đèn được quy_định như thế_nào ?
Điều 15 . Hành_lang bảo_vệ an_toàn trạm điện 1 . Hành_lang bảo_vệ an_toàn trạm điện được quy_định như sau : 
 a ) Đối_với các trạm điện không có tường , rào bao quanh , hành_lang bảo_vệ được giới_hạn bởi không_gian bao quanh trạm điện có khoảng_cách đến các bộ_phận mang điện gần nhất của trạm điện theo quy_định trong bảng sau : 
 b ) Đối_với trạm điện có tường hoặc hàng_rào cố_định bao quanh , hành_lang bảo_vệ được giới_hạn đến điểm ngoài cùng của móng , kè bảo_vệ tường hoặc hàng_rào ; chiều cao hành_lang được tính từ đáy móng sâu nhất của công_trình trạm điện đến điểm_cao nhất của trạm điện cộng thêm khoảng_cách an_toàn theo chiều thẳng_đứng quy_định tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 của Nghị_định này ; 
 c ) Đối_với các trạm biến_áp , trạm phân_phối điện hợp bộ , có vỏ bằng kim_loại thì hành_lang bảo_vệ được giới_hạn đến mặt ngoài của phần vỏ kim_loại . 
 2 . Nhà và công_trình xây_dựng gần hành_lang bảo_vệ an_toàn của trạm điện phải đảm_bảo không làm hư_hỏng bất_kỳ bộ_phận nào của trạm điện ; không xâm_phạm đường ra vào trạm điện ; đường cấp thoát nước của trạm điện , hành_lang bảo_vệ an_toàn đường cáp điện ngầm và đường dây_dẫn_điện trên không ; không làm cản_trở hệ_thống thông gió của trạm điện ; không để cho nước_thải xâm_nhập làm hư_hỏng công_trình điện .
Điều 14 . Hành_lang bảo_vệ an_toàn đường cáp điện_ngầm Hành_lang bảo_vệ an_toàn đường cáp điện ngầm được quy_định như sau : 
 1 . Chiều dài hành_lang được tính từ vị_trí cáp ra khỏi ranh_giới phạm_vi bảo_vệ của trạm này đến vị_trí vào ranh_giới phạm_vi bảo_vệ của trạm kế_tiếp . 
 2 . Chiều rộng hành_lang được giới_hạn bởi : 
 a ) Mặt ngoài của mương cáp đối_với cáp đặt trong mương cáp ; 
 b ) Hai mặt thẳng_đứng cách mặt ngoài của vỏ cáp hoặc sợi cáp ngoài cùng về hai phía của đường cáp điện ngầm đối_với cáp đặt trực_tiếp trong đất , trong nước được quy_định trong bảng sau : 
 3 . Chiều cao được tính từ mặt_đất hoặc mặt_nước đến 
 a ) Mặt ngoài của đáy móng mương cáp đối_với cáp đặt trong mương cáp ; 
 b ) Độ sâu thấp hơn điểm thấp nhất của vỏ cáp là 1,5 m đối_với cáp đặt trực_tiếp trong đất hoặc trong nước .