Đường điện trần của tàu_điện có phải treo cao không ?
Điều 28 . Yêu_cầu_an_toàn khi sử_dụng điện trong mỏ 1 . Đơn_vị khai_thác đá phải có sơ_đồ cung_cấp điện trong đó ghi rõ vị_trí các trạm biến_áp , tủ phân_phối điện và những thiết_bị tiêu_thụ điện . 
 2 . Đóng cắt điện để sửa_chữa phải có phiếu đóng cắt theo mẫu quy_định . Cầu_dao đã cắt điện mới được phép đóng điện_trở_lại sau khi đã hoàn_thành_công_việc sửa_chữa . 
 3 . Khi đóng cắt điện phải có đủ các dụng_cụ an_toàn phù_hợp với yêu_cầu của công_việc ( găng_tay , ủng , sào , thảm cách_điện … ) . 
 4 . Tất_cả các thiết_bị điện phải được nối đất , nối trung_tính theo đúng quy_định của TCVN 7447 : 2005 - Hệ_thống lắp_đặt điện của các tòa nhà . 
 5 . Không được dựng cột điện hoặc đặt các thiết_bị điện gần khu_vực đất đá có_thể trượt lở . 
 6 . Trước khi nổ mìn phải cắt điện các đường_dây trong khu_vực ảnh_hưởng do nổ mìn , nếu là cáp mềm dẫn đến các máy di_động thì phải chuyển máy và cáp điện ra ngoài khu_vực nguy_hiểm do đá văng . Sau khi nổ xong phải kiểm_tra lại đường_dây nếu không có hư_hỏng mới được đóng điện_trở_lại . 
 7 . Cáp mềm dẫn_điện ngang đường_sắt hoặc đường ôtô phải đặt ngầm trong ống chắc_chắn hoặc treo cao để tránh đập đứt cáp , dây_cáp mềm của các thiết_bị phải đặt trên giá đỡ . 
 8 . Những chỗ nối cáp hay cáp bị hỏng phải được hấp chín hoặc đặt trong hộp nối cáp đặc_biệt . 
 9 . Khi di_chuyển máy chạy bằng điện , thợ kéo_cáp phải dùng móc cáp và mang găng , ủng cách_điện thích_hợp . 
 10 . Đường điện trần của tàu_điện cần vẹt phải treo cao cách mặt ray ít_nhất 2,5 m . 
 11 . Khi đường_dây_điện trần có điện , không được : 
 11.1 . Trèo lên cột hoặc đầu_tàu để sửa_chữa ; 
 11.2 . Trèo qua các toa_xe ; 
 12 . Không được móc_nối từ đường_dây_điện trần của tàu_điện để thắp đèn_chiếu sáng .
Điều 16 . Biển_báo , tín_hiệu 1 . Đơn_vị quản_lý vận_hành lưới_điện cao_áp phải đặt biển cấm , biển_báo theo tiêu_chuẩn , quy_chuẩn kỹ_thuật hiện_hành . 
 2 . Các cột điện phải được sơn màu trắng , đỏ từ khoảng chiều cao 50 m trở lên và phải đặt đèn tín_hiệu trên đỉnh cột trong các trường_hợp sau : 
 a ) Cột điện cao từ 80 m trở lên ; 
 b ) Cột điện cao trên 50 m đến dưới 80 m nhưng ở vị_trí có yêu_cầu đặc_biệt . 
 3 . Tại điểm thấp nhất nơi giao chéo giữa đường dây_dẫn_điện trên không điện_áp 220 kV trở lên với đường thủy_nội_địa , phải có báo_hiệu phù_hợp để các phương_tiện giao_thông đường thủy nhận_biết được về ban_đêm . 
 4 . Trường_hợp đường dây_dẫn_điện trên không nằm trong phạm_vi vùng_trời lân_cận của sân_bay việc sơn cột , đặt đèn báo_hiệu theo quy_định của pháp_luật về quản_lý độ cao chướng_ngại_vật hàng không . 
 5 . Dọc theo đường cáp điện ngầm trong đất , chủ_công_trình phải đặt cột mốc hoặc dấu_hiệu nhận_biết đường cáp . 
 6 . Đường cáp ngầm đặt trong nước phải có báo_hiệu chỉ vị_trí đường cáp , theo quy_định của pháp_luật về giao_thông đường thủy_nội_địa hoặc quản_lý cảng biển và luồng hàng_hải .