Điều_kiện công_lập vận_chuyển nhiên_liệu hàng không bằng đường_ống được quy_định như thế_nào ?
Điều 22 . Tiếp_nhận nhiên_liệu hàng không_vận_chuyển bằng đường_ống 1 . Chuẩn_bị tiếp_nhận 
 a ) Phải đáp_ứng các quy_định tại Điều 20 của Thông_tư này ; 
 b ) Kiểm_tra chất_lượng nhiên_liệu hàng không_vận_chuyển đến qua hồ_sơ . 
 2 . Hồ_sơ chất_lượng nhiên_liệu hàng không : đơn_vị cung_ứng , kho xuất nhiên_liệu hàng không phải gửi trước cho kho nhiên_liệu hàng không hồ_sơ chất_lượng lô hàng theo quy_định tại khoản 9 Điều 20 của Thông_tư này . 
 3 . Kiểm_soát chất_lượng nhiên_liệu hàng_không trong quá_trình tiếp_nhận , kết_thúc tiếp_nhận : phải tuân_thủ theo quy_định tại EI / JIG 1530 và JIG 2 .
Điều 16 . Đường_ống vận_chuyển nhiên_liệu hàng_không 1 . Việc thiết_kế , xây_dựng , thử_nghiệm và đưa đường_ống vào vận_hành phải phù_hợp tiêu_chuẩn quốc_tế được quy_định tại Phụ_lục ban_hành kèm theo Thông_tư này . 
 2 . Đường_ống vận_chuyển nhiên_liệu hàng không tới kho đầu nguồn , kho trung_chuyển , kho sân_bay : cho phép tiếp_nhận từ đường_ống vận_chuyển đa sản_phẩm . Người vận_hành đường_ống phải tuân_thủ nghiêm_ngặt các quy_định trong EI / JIG 1530 , JIG 2 về các sản_phẩm được bơm , không được bơm , pha phụ_gia , lấy mẫu và kiểm_tra mẫu trong đường_ống vận_chuyển đa sản_phẩm . 
 3 . Khi sử_dụng hình_thức bơm ép nước tuyến ống trước và sau khi bơm nhiên_liệu , kho tiếp_nhận phải có đủ hệ_thống bể lắng , bể phân_ly để tách nước và phải đáp_ứng về bể chứa , sức chứa để tách , lọc nhiên_liệu sau khi tiếp_nhận , không làm ảnh_hưởng đến chất_lượng nhiên_liệu hàng không . 
 4 . Đơn_vị quản_lý hệ_thống ống dẫn phải có quy_trình vận_hành , bảo_dưỡng hệ_thống và phải có các biện_pháp phòng cháy chữa_cháy .