Yêu_cầu_an_toàn khi sử_dụng điện trong mỏ được quy_định như thế_nào ?
Điều 28 . Yêu_cầu_an_toàn khi sử_dụng điện trong mỏ 1 . Đơn_vị khai_thác đá phải có sơ_đồ cung_cấp điện trong đó ghi rõ vị_trí các trạm biến_áp , tủ phân_phối điện và những thiết_bị tiêu_thụ điện . 
 2 . Đóng cắt điện để sửa_chữa phải có phiếu đóng cắt theo mẫu quy_định . Cầu_dao đã cắt điện mới được phép đóng điện_trở_lại sau khi đã hoàn_thành_công_việc sửa_chữa . 
 3 . Khi đóng cắt điện phải có đủ các dụng_cụ an_toàn phù_hợp với yêu_cầu của công_việc ( găng_tay , ủng , sào , thảm cách_điện … ) . 
 4 . Tất_cả các thiết_bị điện phải được nối đất , nối trung_tính theo đúng quy_định của TCVN 7447 : 2005 - Hệ_thống lắp_đặt điện của các tòa nhà . 
 5 . Không được dựng cột điện hoặc đặt các thiết_bị điện gần khu_vực đất đá có_thể trượt lở . 
 6 . Trước khi nổ mìn phải cắt điện các đường_dây trong khu_vực ảnh_hưởng do nổ mìn , nếu là cáp mềm dẫn đến các máy di_động thì phải chuyển máy và cáp điện ra ngoài khu_vực nguy_hiểm do đá văng . Sau khi nổ xong phải kiểm_tra lại đường_dây nếu không có hư_hỏng mới được đóng điện_trở_lại . 
 7 . Cáp mềm dẫn_điện ngang đường_sắt hoặc đường ôtô phải đặt ngầm trong ống chắc_chắn hoặc treo cao để tránh đập đứt cáp , dây_cáp mềm của các thiết_bị phải đặt trên giá đỡ . 
 8 . Những chỗ nối cáp hay cáp bị hỏng phải được hấp chín hoặc đặt trong hộp nối cáp đặc_biệt . 
 9 . Khi di_chuyển máy chạy bằng điện , thợ kéo_cáp phải dùng móc cáp và mang găng , ủng cách_điện thích_hợp . 
 10 . Đường điện trần của tàu_điện cần vẹt phải treo cao cách mặt ray ít_nhất 2,5 m . 
 11 . Khi đường_dây_điện trần có điện , không được : 
 11.1 . Trèo lên cột hoặc đầu_tàu để sửa_chữa ; 
 11.2 . Trèo qua các toa_xe ; 
 12 . Không được móc_nối từ đường_dây_điện trần của tàu_điện để thắp đèn_chiếu sáng .
Điều 58 . Vi_phạm các quy_định về cung_cấp điện trong mỏ 1 . Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối_với hành_vi vi_phạm_quy_định về bảo_vệ chống rò điện và vi_phạm_quy_định về bảo_vệ cường_độ đối_với mạng cung_cấp điện và thiết_bị điện mỏ . 
 2 . Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối_với hành_vi vi_phạm_quy_định về kỹ_thuật an_toàn trong quá_trình sử_dụng cáp điện , máy_điện , thiết_bị điện và trạm biến_áp . 
 3 . Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối_với hành_vi không lập hoặc lập không đứng sơ_đồ cung_cấp điện toàn mỏ , các khu_vực sản_xuất ; sơ_đồ tiếp đất chung cho toàn mỏ theo quy_định . 
 4 . Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối_với hành_vi thay_đổi cấu_tạo và sơ_đồ đấu nối của thiết_bị điện , các sơ_đồ điều_khiển , bảo_vệ và kiểm_tra , cũng như khắc lại vạch chia độ các thiết_bị bảo_vệ tại mỏ khi những may đổi này chưa được nhà_máy chế_tạo đồng_ý hoặc cơ_quan quản_lý có thẩm_quyền cho phép .