Chiều cao hành_lang bảo_vệ an_toàn đường cáp điện ngầm được quy_định như thế_nào ?
Điều 14 . Hành_lang bảo_vệ an_toàn đường cáp điện_ngầm Hành_lang bảo_vệ an_toàn đường cáp điện ngầm được quy_định như sau : 
 1 . Chiều dài hành_lang được tính từ vị_trí cáp ra khỏi ranh_giới phạm_vi bảo_vệ của trạm này đến vị_trí vào ranh_giới phạm_vi bảo_vệ của trạm kế_tiếp . 
 2 . Chiều rộng hành_lang được giới_hạn bởi : 
 a ) Mặt ngoài của mương cáp đối_với cáp đặt trong mương cáp ; 
 b ) Hai mặt thẳng_đứng cách mặt ngoài của vỏ cáp hoặc sợi cáp ngoài cùng về hai phía của đường cáp điện ngầm đối_với cáp đặt trực_tiếp trong đất , trong nước được quy_định trong bảng sau : 
 3 . Chiều cao được tính từ mặt_đất hoặc mặt_nước đến 
 a ) Mặt ngoài của đáy móng mương cáp đối_với cáp đặt trong mương cáp ; 
 b ) Độ sâu thấp hơn điểm thấp nhất của vỏ cáp là 1,5 m đối_với cáp đặt trực_tiếp trong đất hoặc trong nước .
Điều 11 . Hành_lang bảo_vệ an_toàn đường dây_dẫn_điện trên không 1 . Hành_lang bảo_vệ an_toàn của đường dây_dẫn_điện trên không được quy_định như sau : 
 a ) Chiều dài hành_lang được tính từ vị_trí đường_dây ra khỏi ranh_giới bảo_vệ của trạm này đến vị_trí đường_dây đi vào ranh_giới bảo_vệ của trạm kế_tiếp ; 
 b ) Chiều rộng hành_lang được giới_hạn bởi hai mặt thẳng_đứng về hai phía của đường_dây , song_song với đường_dây , có khoảng_cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía khi dây ở trạng_thái tĩnh theo quy_định trong bảng sau : 
 c ) Chiều cao hành_lang được tính từ đáy móng cột đến điểm_cao nhất của công_trình cộng thêm khoảng_cách an_toàn theo chiều thẳng_đứng quy_định trong bảng sau : 
 2 . Hành_lang bảo_vệ an_toàn các loại cáp điện đi trên mặt_đất hoặc treo trên không được giới_hạn về các phía là 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp ngoài cùng .