Kho nhiên_liệu hàng không phải sử_dụng thiết_bị nào ?
Điều 40 . An_ninh 1 . Người quản_lý của kho và công_ty cung_ứng dịch_vụ tra nạp nhiên_liệu hàng không có trách_nhiệm bảo_đảm việc bố_trí trang thiết_bị phù_hợp để bảo_vệ nhân_sự , tài_sản và hoạt_động của thiết_bị . 
 2 . Kho nhiên_liệu hàng không phải được bảo_vệ để tránh sự xâm_nhập trái_phép . Hệ_thống hàng_rào phải theo tiêu_chuẩn hàng_rào an_ninh hàng_không để đề_phòng mất_trộm nhiên_liệu hàng_không , trang thiết_bị , pha_trộn tạp_chất vào nhiên_liệu hàng không . 
 3 . Các xe không có người lái phải rút chìa_khoá . Phải tiến_hành đánh_giá công_tác bảo_đảm an_ninh bao_gồm việc sử_dụng các thiết_bị bảo_vệ , kiểm_tra hàng_rào bảo_vệ , hệ_thống cảnh_báo và tình_trạng khóa của các van . 
 4 . Quy_chế an_ninh của công_ty cung_ứng và tra nạp nhiên_liệu hàng không phải được Cục Hàng_không Việt_Nam phê_duyệt theo quy_định chi_tiết về Chương_trình an_ninh hàng không dân_dụng Việt_Nam và kiểm_soát chất_lượng an_ninh hàng không dân_dụng .
Điều 12 . Hệ_thống công_nghệ kho nhiên_liệu hàng_không 1 . Kho nhiên_liệu hàng không phải có sơ_đồ bố_trí vị_trí bể chứa , trạm tiếp_nhận , trạm cấp_phát , hệ_thống đường_ống cung_cấp nhiên_liệu , ký_hiệu nhận_biết các van . Sơ_đồ này phải được đặt tại những nơi dễ quan_sát . 
 2 . Đường_ống công_nghệ trong kho 
 a ) Đường_ống công_nghệ trong kho phải được thiết_kế theo tiêu_chuẩn , quy_chuẩn kỹ_thuật về thiết_kế kho nhiên_liệu hàng không quy_định tại JIG 2 và EI 1540 hoặc EI / JIG 1530 . Tất_cả các đường_ống phải được đánh_dấu tên sản_phẩm , mã mầu theo EI 1542 và có các mũi_tên chỉ hướng dòng_chảy . 
 b ) Đối_với kho nhiên_liệu hàng không đầu nguồn , trung_chuyển và sân_bay : phải có hệ_thống đường_ống nhập , xuất riêng_biệt . 
 3 . Khu_vực tiếp_nhận , cấp_phát nhiên_liệu : khu_vực tiếp_nhận nhiên_liệu từ xe ô_tô xi téc vào kho ; khu cấp_phát nhiên_liệu hàng không cho xe xi téc vận_chuyển , xe tra nạp phải được thiết_kế phù_hợp với thiết_kế được quy_định tại EI / JIG 1530 và JIG 2 . 
 4 . Trạm bơm nhiên_liệu 
 a ) Trạm bơm nhiên_liệu hàng không phải được thiết_kế phù_hợp với thiết_kế kho xăng dầu . Mỗi chủng_loại nhiên_liệu hàng không phải có một hoặc một nhóm máy_bơm nhập , máy_bơm xuất độc_lập nhau và độc_lập với các máy_bơm nhiên_liệu khác , số_lượng máy_bơm nhập và xuất phải được tính_toán theo nhu_cầu nhập , xuất cụ_thể của từng kho và phải có máy_bơm dự_phòng . 
 b ) Động_cơ_điện của máy_bơm , hệ_thống điện trong nhà bơm , trong kho phải đáp_ứng theo quy_định đối_với kho xăng dầu .