Mục_đích vận_hành máy nén khí được quy_định như thế_nào ?
Điều 10 . An_toàn khi vận_hành máy nén khí 1 . Đơn_vị có sử_dụng máy nén khí phải kiểm_định trước khi sử_dụng theo đúng các quy_định hiện_hành về quản_lý đối_với máy , thiết_bị có yêu_cầu nghiêm_ngặt về an_toàn lao_động . 
 2 . Máy_nén khí cố_định hay di_động đều phải đặt trên nền bằng_phẳng và kê chèn chắc_chắn . Không được đặt máy nén khí tại vị_trí gần chất dễ cháy , dễ nổ và ngoài phạm_vi nguy_hiểm do nổ mìn , đá văng . 
 3 . Người vận_hành máy nén khí phải : 
 3.1 . Thường_xuyên theo_dõi nhiệt_độ , áp_suất , tiếng ồn , độ rung của máy ; bổ_sung đầy_đủ nước làm lạnh cho máy ; 
 3.2 . Đảm_bảo không_khí đưa vào máy qua bộ lọc bụi và hơi_nước ; 
 3.3 . Đảm_bảo chế_độ bôi_trơn , bảo_dưỡng và vận_hành máy nén khí theo đúng các quy_định hiện_hành . 
 3.4 . Phải cho máy ngừng hoạt_động và tìm biện_pháp khắc_phục khi áp_suất tăng quá áp_suất quy_định ; van an_toàn không làm_việc ; nhiệt_độ máy tăng quá mức quy_định hoặc có tiếng kêu không bình_thường …
Điều 23 . Yêu_cầu vận_hành hiệu_quả năng_lượng đối_với hệ_thống khí nén 1 . Đảm_bảo cấp khí nén hiệu_quả cho các quá_trình công_nghệ yêu_cầu . 
 2 . Sử_dụng các công_nghệ , thiết_bị nén khí phù_hợp_nhất với yêu_cầu sử_dụng của hệ_thống . Các tiêu_chí lựa_chọn máy nén thực_hiện theo quy_định tại mục 6.1 Phụ_lục II Thông_tư này . Giảm_thiểu các tổn_thất trong quá_trình cung_cấp khí nén tới các thiết_bị công_nghệ sử_dụng .