Làm thế_nào để giảm sụt áp_suất trong hệ_thống khí nén ?
Điều 24 . Các giải_pháp sử_dụng năng_lượng tiết_kiệm và hiệu_quả trong hệ_thống khí nén 1 . Đảm_bảo chất_lượng khí đầu_vào máy nén : khí đầu_vào phải đảm_bảo sạch , khô và mát ; nhiệt_độ khí đầu_vào ảnh_hưởng quan_trọng tới hiệu_suất năng_lượng của máy nén quy_định tại mục 6.2 Phụ_lục II Thông_tư này . Giảm sụt áp_suất tại các bộ lọc khí đầu_vào để tránh làm giảm hiệu_suất máy nén . Tác_động của sự sụt áp_suất qua bộ lọc khí vào đối_với mức tiêu_thụ điện quy_định tại mục 6.3 Phụ_lục II Thông_tư này . 
 2 . Tìm và xử_lý các rò_rỉ khí nén và ngăn_ngừa rò_rỉ . Thường_xuyên kiểm_tra các vết rò và tổn_thất áp_suất ở toàn_bộ hệ_thống ( hàng tháng ) . 
 3 . Điều_chỉnh các hoạt_động ở hộ tiêu_thụ tại áp_suất thấp nhất có_thể . 
 4 . Đóng tất_cả nguồn cấp khí tới các thiết_bị không_vận_hành . 
 5 . Tách riêng các thiết_bị_đơn_lẻ sử_dụng khí nén áp_suất cao . 
 6 . Giám mức sụt áp trong hệ_thống ống phân_phối . 
 7 . Khi có một hoặc nhiều hơn máy nén cấp cho cho một đầu phân_phối chung , cần vận_hành máy nén sao cho chi_phí sản_xuất khí nén là nhỏ nhất . 
 9 . Xem_xét việc dùng máy nén đa_cấp . 
 10 . Giảm áp_suất ra càng thấp càng tốt . 
 11 . Tránh đưa khí nén áp_suất cao hơn tới toàn_bộ dây_chuyền chỉ để đáp_ứng nhu_cầu của một thiết_bị cao_áp . 
 12 . Áp_dụng chiến_lược bảo_dưỡng phòng_ngừa một_cách hệ_thống cho máy nén và các bộ_phận phụ_trợ . 
 13 . Đảm_bảo rằng nước ngưng phải được loại_bỏ khỏi hệ_thống phân_phối ngay hoặc không có nước ngưng . 
 14 . Kiểm_tra các xem kích_thước bình_tích có_thể chứa đủ khí nén cho các nhu_cầu lớn trong thời_gian ngắn không .
Điều 10 . An_toàn khi vận_hành máy nén khí 1 . Đơn_vị có sử_dụng máy nén khí phải kiểm_định trước khi sử_dụng theo đúng các quy_định hiện_hành về quản_lý đối_với máy , thiết_bị có yêu_cầu nghiêm_ngặt về an_toàn lao_động . 
 2 . Máy_nén khí cố_định hay di_động đều phải đặt trên nền bằng_phẳng và kê chèn chắc_chắn . Không được đặt máy nén khí tại vị_trí gần chất dễ cháy , dễ nổ và ngoài phạm_vi nguy_hiểm do nổ mìn , đá văng . 
 3 . Người vận_hành máy nén khí phải : 
 3.1 . Thường_xuyên theo_dõi nhiệt_độ , áp_suất , tiếng ồn , độ rung của máy ; bổ_sung đầy_đủ nước làm lạnh cho máy ; 
 3.2 . Đảm_bảo không_khí đưa vào máy qua bộ lọc bụi và hơi_nước ; 
 3.3 . Đảm_bảo chế_độ bôi_trơn , bảo_dưỡng và vận_hành máy nén khí theo đúng các quy_định hiện_hành . 
 3.4 . Phải cho máy ngừng hoạt_động và tìm biện_pháp khắc_phục khi áp_suất tăng quá áp_suất quy_định ; van an_toàn không làm_việc ; nhiệt_độ máy tăng quá mức quy_định hoặc có tiếng kêu không bình_thường …