Khoảng_cách an_toàn phóng_điện theo cấp điện_áp được quy_định như thế_nào ?
Điều 10 . Khoảng_cách an_toàn phóng_điện theo cấp điện_áp 1 . Khoảng_cách an_toàn phóng_điện theo cấp điện_áp quy_định tại Khoản 1 Điều 51 của Luật điện_lực được quy_định trong bảng sau : 
 2 . Khoảng_cách an_toàn phóng_điện theo cấp điện_áp quy_định tại Khoản 4 Điều 51 của Luật điện_lực là khoảng_cách tối_thiểu từ dây_dẫn_điện đến điểm gần nhất của thiết_bị , dụng_cụ , phương_tiện làm_việc trong hành_lang bảo_vệ an_toàn lưới_điện cao_áp và được quy_định trong bảng sau : 
 3 . Khoảng_cách an_toàn phóng_điện theo cấp điện_áp quy_định tại Khoản 5 , Khoản 6 và Khoản 7 Điều 51 của Luật điện_lực là khoảng_cách tối_thiểu từ dây_dẫn_điện khi dây ở trạng_thái võng cực_đại đến điểm_cao nhất của đối_tượng được bảo_vệ và được quy_định trong bảng sau :
Điều 67 . Giới_hạn điện_áp Giới_hạn điện_áp được xác_định như sau : 
 1 . Giá_trị điện_áp lớn nhất cho phép thiết_bị vận_hành lâu_dài theo quy_định của nhà chế_tạo . 
 2 . Giá_trị điện_áp nhỏ nhất cho phép vận_hành lâu_dài phải đảm_bảo_an_toàn cho hệ_thống tự dùng của nhà_máy_điện , đảm_bảo mức dự_phòng ổn_định tĩnh của hệ_thống điện hoặc đường_dây có liên_quan , giới_hạn này căn_cứ vào kết_quả tính_toán các chế_độ vận_hành của hệ_thống điện mà quy_định riêng bằng các điều_lệnh . 
 3 . Giá_trị điện_áp đảm_bảo cung_cấp điện cho khách_hàng .