Cường_độ điện_trường trong trạm điện có điện_áp từ 220 kV trở lên cần được lập lại không ?
Điều 7 . Cường_độ điện_trường trong trạm điện có điện_áp từ 220 kV trở_lên 1 . Cường_độ điện_trường tại khu_vực có người thường_xuyên làm_việc phải đảm_bảo yêu_cầu không được vượt quá 5 kV / m . 
 2 . Trường_hợp cường_độ điện_trường lớn hơn quy_định tại Khoản 1 Điều này thì phải áp_dụng quy_định về thời_gian cho phép làm_việc trong một ngày_đêm như sau : 
 a ) Khi người lao_động không sử_dụng thiết_bị phòng_tránh tác_động của điện_trường , thời_gian làm_việc tại nơi có điện_trường được quy_định trong bảng sau : 
 Cường_độ điện_trường có trị_số khác trong bảng thì tính thời_gian cho phép làm_việc bằng ( 50 / E - 2 ) giờ . 
 b ) Khi người lao_động sử_dụng thiết_bị phòng_tránh tác_động của điện_trường thì thời_gian làm_việc được thực_hiện theo hướng_dẫn của nhà chế_tạo thiết_bị . 
 3 . Đơn_vị sở_hữu , quản_lý vận_hành trạm điện thực_hiện đo , lập bản_đồ cường_độ điện_trường trên toàn_bộ diện_tích mặt_bằng trạm và niêm_yết tại phòng điều_khiển trung_tâm của trạm . 
 Bản_đồ cường_độ điện_trường cần được lập lại khi trạm điện có một trong những thay_đổi ở phần mang điện từ 220 kV trở lên như sau : 
 a ) Thay_đổi phạm_vi bố_trí trang thiết_bị ; 
 b ) Thay_đổi khoảng_cách giữa các vật_mang điện ; 
 c ) Giảm khoảng_cách từ vật_mang điện đến mặt_đất .
Điều 13 . Điều_kiện tồn_tại nhà ở , công_trình trong hành_lang bảo_vệ an_toàn đường dây_dẫn_điện trên không có điện_áp đến 220 kV Nhà ở , công_trình xây_dựng được tồn_tại trong hành_lang bảo_vệ an_toàn đường dây_dẫn_điện trên không có điện_áp đến 220 kV nếu đáp_ứng đủ các điều_kiện sau : 
 1 . Mái lợp và tường_bao phải làm_bằng vật_liệu không cháy . 
 2 . Không gây cản_trở đường ra vào để kiểm_tra , bảo_dưỡng , thay_thế các bộ_phận công_trình lưới_điện cao_áp . 
 3 . Khoảng_cách từ bất_kỳ bộ_phận nào của nhà ở , công_trình đến dây_dẫn_điện gần nhất khi dây ở trạng_thái võng cực_đại không nhỏ hơn quy_định trong bảng sau : 
 4 . Cường_độ điện_trường nhỏ hơn 5 kV / m tại điểm bất_kỳ ở ngoài nhà cách mặt_đất một ( 01 ) mét và nhỏ hơn hoặc bằng 1 kV / m tại điểm bất_kỳ ở bên trong nhà cách mặt_đất một ( 01 ) mét . 
 5 . Đối_với nhà ở , công_trình trong hành_lang bảo_vệ an_toàn đường dây_dẫn_điện trên không có điện_áp 220 kV , ngoài đáp_ứng các điều_kiện trên , các kết_cấu kim_loại của nhà ở , công_trình còn phải được nối đất theo quy_định về kỹ_thuật nối đất . 
 6 . Bộ Công_Thương quy_định chi_tiết về phạm_vi , kỹ_thuật nối đất kết_cấu kim_loại của nhà ở , công_trình trong và liền kề hành_lang bảo_vệ an_toàn đường dây_dẫn_điện trên không đối_với điện_áp từ 220 kv trở lên .