Quy_định về giải_pháp sử_dụng năng_lượng tiết_kiệm và hiệu_quả đối_với động_cơ
Điều 20 . Các giải_pháp sử_dụng năng_lượng tiết_kiệm và hiệu_quả đối_với động_cơ 1 . Duy_trì mức điện_áp cung_cấp với biên_độ dao_động tối_đa là 5 % so với giá_trị danh_nghĩa . 
 2 . Giảm_thiểu mất cân_bằng pha trong khoảng 1 % để tránh làm giảm hiệu_suất động_cơ . 
 3 . Duy_trì hệ_số công_suất cao bằng cách lắp tụ bù ở vị_trí càng gần với động_cơ càng tốt . 
 4 . Chọn công_suất của động_cơ thích_hợp để tránh hiệu_quả thấp và hệ_số công_suất kém . 
 5 . Đảm_bảo mức tải của động_cơ lớn hơn 60 % . 
 7 . Áp_dụng chính_sách bảo_trì thích_hợp cho động_cơ . 
 8 . Sử_dụng các bộ điều_khiển tốc_độ ( VSD ) hoặc hai cấp tốc_độ cho các ứng_dụng thích_hợp . 
 9 . Sử_dụng biến tần cho các động_cơ có công_suất biến_đổi nhiều trong thời_gian sử_dụng và các động_cơ điều_chỉnh tốc_độ bằng điện_trở_roto . 
 10 . Thay các động_cơ hỏng , quá_tải hoặc non tải bằng các động_cơ hiệu_suất cao . 
 11 . Quấn lại các động_cơ bị cháy tại các dịch_vụ kỹ_thuật đảm_bảo . 
 12 . Tối_ưu_hóa hiệu_suất truyền động thông_qua bảo_trì và lắp_đặt đúng cách các trục , xích , bánh_răng , bộ đai_truyền . 
 13 . Kiểm_soát nhiệt_độ môi_trường xung_quanh để kéo_dài tuổi_thọ cách_điện và độ tin_cậy của động_cơ . 
 14 . Bảo_trì , bảo_dưỡng động_cơ theo chỉ_định của nhà sản_xuất và sử_dụng dầu hoặc mỡ chất_lượng cao để tránh bị nhiễm bẩn hoặc nước . 
 15 . Bù_công_suất phản_kháng cho các động_cơ nếu cần_thiết . 
 16 . Khi thay_thế hoặc lắp bộ điều_khiển cho các động_cơ cần lưu_ý các đặc_tính của động_cơ và đặc_tính tải để đảm_bảo phương_án cải_tiến có_thể vận_hành hiệu_quả theo quy_trình công_nghệ của hệ_thống .
Điều 22 . Các giải_pháp sử_dụng năng_lượng tiết_kiệm và hiệu_quả trong hệ_thống chiếu sáng 1 . Để đảm_bảo hệ_thống chiếu sáng hiệu_quả , phải tuân_thủ các yêu_cầu sau : 
 a ) Thiết_kế chiếu sáng tiêu_chuẩn ; 
 b ) Sử_dụng đúng chủng_loại đèn tiết_kiệm năng_lượng nhất cho các vùng sử_dụng thích_hợp ; 
 c ) Sử_dụng các loại cảm_biến để bật hoặc tắt đèn theo yêu_cầu sử_dụng ( cảm_biến cường_độ sáng , cảm_biến di_chuyển , rơ_le thời_gian ) ; 
 d ) Sử_dụng chóa đèn để tăng hiệu_quả chiếu sáng ; 
 e ) Sử_dụng các phụ_kiện hiệu_quả ; 
 g ) Sử_dụng tụ bù để năng cao hệ_số công_suất . 
 2 . Đối_với khối văn_phòng : áp_dụng quy_chuẩn kỹ_thuật quy_định tại mục 2.3 Thông_tư số 15 / 2013 / TT - BXD. 
 3 . Đối_với các cơ_sở sản_xuất : áp_dụng tiêu_chuẩn Việt_Nam TCVN 7114 : 2002 ( 2008 ) cho các hệ_thống chiếu sáng làm_việc bên trong các tòa nhà . Biên_độ chiếu sáng đề_xuất cho một_số cơ_sở sản_xuất công_nghiệp điển_hình : theo quy_định tại mục 5.1 Phụ_lục II Thông_tư này . Khi thay_thế các loại đèn_hiệu_quả năng_lượng phải lưu_ý tới đặc_tính chiếu sáng của các loại đèn và yêu_cầu chiếu sáng của các khu_vực làm_việc để lựa_chọn các loại đèn phù_hợp . Thông_số của một_số loại đèn thông_dụng : theo quy_định tại mục 5.2 Phụ_lục II Thông_tư này . 
 4 . Các tiêu_chuẩn về hệ_thống chiếu sáng hiệu_quả : thực_hiện theo các quy_định tại Thông_tư số 15 / 2013 / TT - BXD .