Quy_mô khối tích trong khoang cháy được quy_định như thế_nào ?
Điều 4 . Giải_thích từ_ngữ 1 . Diện_tích sàn là diện_tích của tất_cả các khu_vực được bao_che trong một gian phòng hoặc tầng nhà , bao_gồm cả diện_tích các kênh dẫn , sàn giếng thang_máy , nhà vệ_sinh , buồng thang bộ , diện_tích chiếm chỗ bởi đồ_dùng , máy_móc , thiết_bị cố_định hoặc di_động và cả các diện_tích sinh_hoạt hở ngoài_trời . 
 2 . Diện_tích kinh_doanh là tổng_diện_tích của các gian phòng sử_dụng vào mục_đích kinh_doanh dịch_vụ karaoke , dịch_vụ vũ_trường . 
 3 . Quy_mô khối tích là khối tích của một không_gian trong phạm_vi một nhà hoặc khoang cháy . Khối_tích này không bao_gồm các tường của thang_máy được bảo_vệ , buồng thang bộ thoát nạn và các không_gian khác ( ví_dụ khu vệ_sinh và các buồng để đồ ) được bao_bọc bằng các tường có giới_hạn chịu_lửa không thấp hơn 1 giờ , đồng_thời các lối đi qua tường được bảo_vệ bằng cửa ngăn cháy loại 2 có lắp cơ_cấu tự đóng . Quy_mô khối tích được tính dựa vào các kích_thước sau : 
 a ) Kích_thước mặt_bằng lấy theo khoảng_cách giữa các bề_mặt hoàn_thiện phía trong của tường_bao , hoặc ở tất_cả các mặt không có tường_bao thì tính đến một mặt_phẳng thẳng_đứng kéo đến cạnh ngoài trên cùng của sàn ; 
 b ) Chiều cao lấy theo khoảng_cách từ bề_mặt trên của sàn phía dưới đến mặt bề_mặt dưới của sàn phía trên của không_gian ; 
 c ) Đối_với một nhà hoặc khoang cháy kéo lên đến mái thì lấy theo khoảng_cách đến bề_mặt dưới của mái hoặc bề_mặt dưới của trần của tầng cao nhất trong khoang cháy , bao_gồm cả không_gian bị chiếm chỗ bởi tất_cả các tường , hoặc giếng đứng , kênh dẫn không được bảo_vệ , hoặc kết_cấu_cấu nằm trong không_gian đang xét . 
 4 . Chiều cao nhà : Được xác_định bằng chiều cao bố_trí của tầng trên cùng không kể tầng kỹ_thuật trên cùng . Còn chiều cao bố_trí của tầng được xác_định bằng khoảng_cách từ mặt_đường thấp nhất cho xe chữa_cháy tiếp_cận tới mép dưới của lỗ cửa ( cửa_sổ ) mở trên tường ngoài của tầng đó . Khi không có lỗ cửa , thì chiều cao bố_trí của tầng trên cùng được xác_định bằng nửa tổng_cao_trình của sàn và của trần của tầng đó .
Điều 46 . Yêu_cầu đối_với phương_tiện vận_chuyển 1 . Có dụng_cụ , trang thiết_bị phòng cháy , chữa_cháy phù_hợp với hóa_chất , chế_phẩm khi vận_chuyển . 
 2 . Có che_phủ kín toàn_bộ khu_vực hóa_chất , chế_phẩm bảo_đảm không thấm nước trong quá_trình vận_chuyển . 
 3 . Kích_thước của biểu_trưng hàng nguy_hiểm_dán trên phương_tiện là 500 mm x 500 mm .