Yêu_cầu của lĩnh_vực hệ_thống cấp nhiệt là gì ?
Điều 9 . Yêu_cầu và giải_pháp đối_với hệ_thống cấp nhiệt 1 . Sử_dụng năng_lượng tiết_kiệm và hiệu_quả trong hệ_thống cấp nhiệt phải đáp_ứng các yêu_cầu sau : 
 a ) Hiệu_suất nhiệt của các lò hơi công_nghiệp : tối_thiểu 70 % khi đốt than , 80 % khi đốt dầu và khí . 
 b ) Tổn_thất áp_lực trong hệ_thống ống dẫn hơi phải nhỏ hơn 3 bar . 
 c ) Tổn_thất_nhiệt trên đường_ống phải nhỏ hơn 5 % . 
 d ) Hệ_thống đường_ống bảo_đảm giãn_nở , xả nước ngưng và không rò_rỉ hơi . 
 e ) Thiết_kế hệ_thống phân_phối hơi đảm_bảo quy_định tại mục 2 Phụ_lục II Thông_tư này . 
 2 . Các giải_pháp 
 a ) Đối_với lò hơi : 
 - Tối_ưu_hóa quá_trình đốt nhiên_liệu ; 
 - Sử_dụng thiết_bị trao_đổi nhiệt hiệu_suất cao ; 
 - Xả đáy định_kỳ lò hơi . 
 b ) Đối_với hệ_thống truyền nhiệt : 
 - Đảm_bảo cách_nhiệt tốt ; 
 - Ngăn_ngừa rò_rỉ hệ_thống ; 
 - Tận_dụng nhiệt thừa của các dòng nhiệt thải của nước ngưng .
Điều 10 . Yêu_cầu đối_với các hệ_thống cấp nhiệt khác 1 . Nhiên_liệu và môi chất tải nhiệt cần phải đảm_bảo yêu_cầu chất_lượng theo yêu_cầu thiết_kế . 
 2 . Hệ_thống cấp nhiệt phải bảo_dưỡng định_kỳ . 
 3 . Hệ_thống các đường_ống cấp nhiệt và bảo ôn phải được thiết_kế để đảm_bảo tổn_thất_nhiệt thấp nhất .