Quy_định về bố_trí và chữa_cháy cơ_sở trong kinh_doanh dịch_vụ vũ_trường là gì ?
Điều 8 . Bố_trí_lực_lượng phòng cháy và chữa_cháy cơ_sở Việc bố_trí_lực_lượng phòng cháy và chữa_cháy cơ_sở_tại cơ_sở kinh_doanh dịch_vụ karaoke , dịch_vụ vũ_trường được thực_hiện theo quy_định tại Điều 31 Nghị_định số 136 / 2020 / NĐ - CP.
Điều 8 . Trang_bị phương_tiện phòng cháy và chữa_cháy Chủ cơ_sở kinh_doanh vũ_trường , karaoke thực_hiện việc trang_bị phương_tiện phòng cháy và chữa_cháy đối_với cơ_sở_thuộc phạm_vi quản_lý , cụ_thể như sau : 
 1 . Trang_bị phương_tiện chữa_cháy 
 Cơ_sở kinh_doanh vũ_trường , karaoke trang_bị bình bột chữa_cháy xách tay loại có khối_lượng chất bột chữa_cháy ABC bằng hoặc lớn hơn 4kg , hoặc bình khí CO2 chữa_cháy xách tay loại có khối_lượng chất chữa_cháy bằng hoặc lớn hơn 5kg , bảo_đảm 01 bình / 50 m2 và bán_kính bảo_vệ của một bình nhỏ hơn hoặc bằng 15 m . 
 2 . Trang_bị hệ_thống báo cháy , chữa_cháy tự_động , hệ_thống họng nước chữa_cháy trong nhà đối_với cơ_sở kinh_doanh vũ_trường , karaoke , cụ_thể : 
 a ) Trang_bị hệ_thống báo cháy tự_động đối_với cơ_sở có diện_tích sử_dụng từ 200 m2 hoặc khối tích từ 1000 m3 trở lên . 
 b ) Trang_bị hệ_thống chữa_cháy tự_động đối_với : 
 - Cơ_sở khung thép mái tôn có diện_tích từ 1200 m2 trở lên ; 
 - Cơ_sở có 01 hoặc 02 tầng có diện_tích từ 3500 m2 trở lên ; 
 - Cơ_sở cao từ 3 tầng trở lên . 
 c ) Trang_bị hệ_thống họng nước chữa_cháy trong nhà đối_với cơ_sở có khối tích từ 5.000 m3 trở lên hoặc cơ_sở_thuộc diện phải trang_bị hệ_thống chữa_cháy tự_động . 
 3 . Các phương_tiện phòng cháy và chữa_cháy quy_định tại khoản 1 Điều này được bố_trí cạnh lối ra , vào , trên chiếu_nghỉ buồng thang , ở sảnh , hành_lang hoặc những nơi dễ thấy , dễ sử_dụng . Riêng hệ_thống chuông báo cháy hoặc hệ_thống phát_thanh báo cháy được trang_bị tới từng phòng của cơ_sở kinh_doanh vũ_trường , karaoke . Phương_tiện phòng cháy và chữa_cháy được kiểm_tra chất_lượng theo định_kỳ cho từng loại . 
 4 . Tiêu_chuẩn , chất_lượng phương_tiện phòng cháy và chữa_cháy được thực_hiện theo tiêu_chuẩn , quy_chuẩn kỹ_thuật về phòng cháy và chữa_cháy hiện_hành ( TCVN 7062 : ( ISO 7165 ) , chữa_cháy - Bình chữa_cháy xách tay - Đặc_tính và cấu_tạo ; TCVN 7027 : ( ISO 11601 ) , chữa_cháy - Xe_đẩy chữa_cháy - Đặc_tính và cấu_tạo ; TCVN 5738 : Hệ_thống báo cháy tự_động - Yêu_cầu kỹ_thuật ; TCVN 7336 : Phòng cháy chữa_cháy - Hệ_thống sprinkler tự_động - Yêu_cầu thiết_kế và lắp_đặt ; TCVN 3890 : ) .