Quy_định về quy_định về cấp_nước nóng của hệ_thống điều hòa không_khí và cấp_nước nóng được quy_định như thế_nào ?
Điều 15 . Yêu_cầu chung 1 . Sử_dụng năng_lượng tiết_kiệm và hiệu_quả đối_với hệ_thống điều hòa không_khí và cấp_nước nóng theo quy_định tại mục 2.2 Thông_tư số 15 / 2013 / TT - BXD. 
 2 . Thiết_kế hệ_thống điều hòa không_khí và cấp_nước nóng theo định tại Thông_tư số 15 / 2013 / TT - BXD . 
 3 . Việc cấp_nước nóng cho các quá_trình sản_xuất phải tuân theo quy_trình công_nghệ . Hiệu_quả của các hệ_thống cung_cấp này được đảm_bảo thông_qua hiệu_quả làm_việc của hệ_thống cấp nhiệt và truyền nhiệt .
Điều 9 . Yêu_cầu và giải_pháp đối_với hệ_thống cấp nhiệt 1 . Sử_dụng năng_lượng tiết_kiệm và hiệu_quả trong hệ_thống cấp nhiệt phải đáp_ứng các yêu_cầu sau : 
 a ) Hiệu_suất nhiệt của các lò hơi công_nghiệp : tối_thiểu 70 % khi đốt than , 80 % khi đốt dầu và khí . 
 b ) Tổn_thất áp_lực trong hệ_thống ống dẫn hơi phải nhỏ hơn 3 bar . 
 c ) Tổn_thất_nhiệt trên đường_ống phải nhỏ hơn 5 % . 
 d ) Hệ_thống đường_ống bảo_đảm giãn_nở , xả nước ngưng và không rò_rỉ hơi . 
 e ) Thiết_kế hệ_thống phân_phối hơi đảm_bảo quy_định tại mục 2 Phụ_lục II Thông_tư này . 
 2 . Các giải_pháp 
 a ) Đối_với lò hơi : 
 - Tối_ưu_hóa quá_trình đốt nhiên_liệu ; 
 - Sử_dụng thiết_bị trao_đổi nhiệt hiệu_suất cao ; 
 - Xả đáy định_kỳ lò hơi . 
 b ) Đối_với hệ_thống truyền nhiệt : 
 - Đảm_bảo cách_nhiệt tốt ; 
 - Ngăn_ngừa rò_rỉ hệ_thống ; 
 - Tận_dụng nhiệt thừa của các dòng nhiệt thải của nước ngưng .