Đường_dây_dẫn_điện trên không có được tỉa cành ?
Điều 12 . Cây trong và ngoài hành_lang bảo_vệ an_toàn đường dây_dẫn_điện trên không 1 . Trường_hợp cây trong hành_lang bảo_vệ an_toàn đường dây_dẫn_điện trên không , khoảng_cách được quy_định như sau : 
 a ) Đối_với đường dây_dẫn_điện có điện_áp đến 35 kV trong thành_phố , thị_xã , thị_trấn thì khoảng_cách từ điểm bất_kỳ của cây đến dây_dẫn_điện ở trạng_thái võng cực_đại không nhỏ hơn khoảng_cách quy_định trong bảng sau : 
 b ) Đối_với đường_dây có điện_áp từ 110 kV đến 500 kV trong thành_phố , thị_xã , thị_trấn thì không được để cây cao hơn dây_dẫn thấp nhất trừ trường_hợp đặc_biệt phải có biện_pháp kỹ_thuật đảm_bảo_an_toàn và được Ủy_ban nhân_dân tỉnh , thành_phố trực_thuộc Trung_ương ( Ủy_ban nhân_dân cấp tỉnh ) cho phép . Khoảng_cách từ điểm bất_kỳ của cây đến dây_dẫn khi dây ở trạng_thái võng cực_đại không nhỏ hơn khoảng_cách quy_định trong bảng sau : 
 c ) Đối_với đường_dây ngoài thành_phố , thị_xã , thị_trấn thì khoảng_cách từ điểm_cao nhất của cây theo chiều thẳng_đứng đến độ cao của dây_dẫn thấp nhất khi đang ở trạng_thái võng cực_đại không nhỏ hơn khoảng_cách quy_định trong bảng sau : 
 d ) Đối_với đường dây_dẫn_điện trên không vượt qua rừng đặc_dụng , rừng phòng_hộ , rừng sản_xuất , vườn trồng cây thì khoảng_cách theo phương thẳng_đứng từ chiều cao trung_bình của cây đã phát_triển tối_đa đến dây_dẫn_điện thấp nhất khi dây ở trạng_thái võng cực_đại không nhỏ hơn quy_định tại Điểm c Khoản 1 Điều này . 
 2 . Trường_hợp cây ở ngoài hành_lang bảo_vệ an_toàn đường dây_dẫn_điện trên không và ngoài thành_phố , thị_xã , thị_trấn thì khoảng_cách từ bộ_phận bất_kỳ của cây khi cây bị đổ đến bộ_phận bất_kỳ của đường_dây không nhỏ hơn khoảng_cách quy_định trong bảng sau : 
 3 . Đối_với cây phát_triển nhanh trong khoảng thời_gian 03 tháng có khả_năng vi_phạm khoảng_cách quy_định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và những cây không còn hiệu_quả kinh_tế nếu chặt ngọn , tỉa cành , thì phải chặt bỏ và cấm trồng mới . 
 4 . Lúa , hoa_màu và cây chỉ được trồng cách mép móng cột điện , móng néo ít_nhất là 0,5 m .
Điều 25 . Thao_tác cắt điện đường_dây Thao_tác cắt điện đường_dây thực_hiện theo trình_tự sau : 
 1 . Kiểm_tra trào_lưu công_suất , điện_áp của hệ_thống trước khi thao_tác . Điều_chỉnh công_suất , điện_áp , chuyển phụ_tải các trạm điện nhận điện từ đường_dây này . 
 2 . Lần_lượt cắt tất_cả các máy cắt các đầu đường_dây hoặc nhánh rẽ theo trình_tự phía xa nguồn điện trước , phía gần nguồn điện sau . 
 3 . Lần_lượt cắt các dao cách_ly các đầu đường_dây , nhánh rẽ . 
 4 . Đóng dao tiếp địa các đầu đường_dây , nhánh rẽ . 
 5 . Cắt áp tô mát các máy biến điện_áp của đường_dây ( nếu có ) . 
 6 . Đơn_vị điều_độ bàn_giao đường_dây cho Đơn_vị quản_lý vận_hành . Đơn_vị quản_lý vận_hành tự thực_hiện các biện_pháp an_toàn , treo biển_báo theo quy_định về an_toàn điện .