Những thực_hiện để đóng cắt điện trong mỏ được quy_định như thế_nào ?
Điều 28 . Yêu_cầu_an_toàn khi sử_dụng điện trong mỏ 1 . Đơn_vị khai_thác đá phải có sơ_đồ cung_cấp điện trong đó ghi rõ vị_trí các trạm biến_áp , tủ phân_phối điện và những thiết_bị tiêu_thụ điện . 
 2 . Đóng cắt điện để sửa_chữa phải có phiếu đóng cắt theo mẫu quy_định . Cầu_dao đã cắt điện mới được phép đóng điện_trở_lại sau khi đã hoàn_thành_công_việc sửa_chữa . 
 3 . Khi đóng cắt điện phải có đủ các dụng_cụ an_toàn phù_hợp với yêu_cầu của công_việc ( găng_tay , ủng , sào , thảm cách_điện … ) . 
 4 . Tất_cả các thiết_bị điện phải được nối đất , nối trung_tính theo đúng quy_định của TCVN 7447 : 2005 - Hệ_thống lắp_đặt điện của các tòa nhà . 
 5 . Không được dựng cột điện hoặc đặt các thiết_bị điện gần khu_vực đất đá có_thể trượt lở . 
 6 . Trước khi nổ mìn phải cắt điện các đường_dây trong khu_vực ảnh_hưởng do nổ mìn , nếu là cáp mềm dẫn đến các máy di_động thì phải chuyển máy và cáp điện ra ngoài khu_vực nguy_hiểm do đá văng . Sau khi nổ xong phải kiểm_tra lại đường_dây nếu không có hư_hỏng mới được đóng điện_trở_lại . 
 7 . Cáp mềm dẫn_điện ngang đường_sắt hoặc đường ôtô phải đặt ngầm trong ống chắc_chắn hoặc treo cao để tránh đập đứt cáp , dây_cáp mềm của các thiết_bị phải đặt trên giá đỡ . 
 8 . Những chỗ nối cáp hay cáp bị hỏng phải được hấp chín hoặc đặt trong hộp nối cáp đặc_biệt . 
 9 . Khi di_chuyển máy chạy bằng điện , thợ kéo_cáp phải dùng móc cáp và mang găng , ủng cách_điện thích_hợp . 
 10 . Đường điện trần của tàu_điện cần vẹt phải treo cao cách mặt ray ít_nhất 2,5 m . 
 11 . Khi đường_dây_điện trần có điện , không được : 
 11.1 . Trèo lên cột hoặc đầu_tàu để sửa_chữa ; 
 11.2 . Trèo qua các toa_xe ; 
 12 . Không được móc_nối từ đường_dây_điện trần của tàu_điện để thắp đèn_chiếu sáng .
Điều 26 . Thao_tác đóng điện đường_dây Thao_tác đóng điện đường_dây thực_hiện theo trình_tự sau : 
 1 . Đơn_vị quản_lý vận_hành có trách_nhiệm thông_báo cho cấp điều_độ có quyền điều_khiển về việc xác_nhận tình_trạng và giao trả đường_dây để đưa vào vận_hành . Nội_dung bàn_giao như sau : “ Đã kết_thúc công_tác trên đường_dây , người và phương_tiện đã rút hết , đã tháo hết tiếp địa di_động trên đường_dây , đường_dây đủ tiêu_chuẩn vận_hành và sẵn_sàng đóng điện ” . 
 2 . Đóng áp tô mát các máy biến điện_áp của đường_dây ( nếu có ) . 
 3 . Cắt tất_cả các dao tiếp địa các đầu đường_dây , nhánh rẽ . 
 4 . Lần_lượt đóng các dao cách_ly các đầu đường_dây , nhánh rẽ . 
 5 . Lần_lượt đóng các máy cắt các đầu đường_dây , nhánh rẽ theo trình_tự sau : 
 a ) Đối_với đường_dây hình tia chỉ một đầu có điện : Đóng điện đầu có điện trước ; 
 b ) Đối_với đường_dây mạch vòng các đầu đều có điện : Đóng điện đầu xa nhà_máy_điện trước , khép vòng hoặc hòa đồng_bộ đầu gần nhà_máy_điện sau . Nếu có khả_năng xảy ra quá điện_áp cuối đường_dây , đóng điện đầu có điện_áp_thấp hơn trước , khép vòng hoặc hòa đồng_bộ đầu kia sau . 
 6 . Kiểm_tra , điều_chỉnh lại công_suất , điện_áp , chuyển phụ_tải phù_hợp sau khi đưa đường_dây vào vận_hành .