Hệ_thống công_nghệ kho nhiên_liệu hàng không được thiết_kế như thế_nào ?
Điều 12 . Hệ_thống công_nghệ kho nhiên_liệu hàng_không 1 . Kho nhiên_liệu hàng không phải có sơ_đồ bố_trí vị_trí bể chứa , trạm tiếp_nhận , trạm cấp_phát , hệ_thống đường_ống cung_cấp nhiên_liệu , ký_hiệu nhận_biết các van . Sơ_đồ này phải được đặt tại những nơi dễ quan_sát . 
 2 . Đường_ống công_nghệ trong kho 
 a ) Đường_ống công_nghệ trong kho phải được thiết_kế theo tiêu_chuẩn , quy_chuẩn kỹ_thuật về thiết_kế kho nhiên_liệu hàng không quy_định tại JIG 2 và EI 1540 hoặc EI / JIG 1530 . Tất_cả các đường_ống phải được đánh_dấu tên sản_phẩm , mã mầu theo EI 1542 và có các mũi_tên chỉ hướng dòng_chảy . 
 b ) Đối_với kho nhiên_liệu hàng không đầu nguồn , trung_chuyển và sân_bay : phải có hệ_thống đường_ống nhập , xuất riêng_biệt . 
 3 . Khu_vực tiếp_nhận , cấp_phát nhiên_liệu : khu_vực tiếp_nhận nhiên_liệu từ xe ô_tô xi téc vào kho ; khu cấp_phát nhiên_liệu hàng không cho xe xi téc vận_chuyển , xe tra nạp phải được thiết_kế phù_hợp với thiết_kế được quy_định tại EI / JIG 1530 và JIG 2 . 
 4 . Trạm bơm nhiên_liệu 
 a ) Trạm bơm nhiên_liệu hàng không phải được thiết_kế phù_hợp với thiết_kế kho xăng dầu . Mỗi chủng_loại nhiên_liệu hàng không phải có một hoặc một nhóm máy_bơm nhập , máy_bơm xuất độc_lập nhau và độc_lập với các máy_bơm nhiên_liệu khác , số_lượng máy_bơm nhập và xuất phải được tính_toán theo nhu_cầu nhập , xuất cụ_thể của từng kho và phải có máy_bơm dự_phòng . 
 b ) Động_cơ_điện của máy_bơm , hệ_thống điện trong nhà bơm , trong kho phải đáp_ứng theo quy_định đối_với kho xăng dầu .
Điều 39 . Các yêu_cầu về an_toàn 1 . An_toàn về điện , hệ_thống chống sét 
 a ) Phải kiểm_tra định_kỳ tình_trạng kỹ_thuật các trang thiết_bị công_nghệ , thiết_bị điện theo khuyến_cáo của nhà sản_xuất ; kiểm_tra định_kỳ điện_trở_tiếp đất các hệ_thống tiếp mát truyền tĩnh_điện , hệ_thống chống sét . Điện_trở_tiếp đất của hệ_thống tiếp mát truyền tĩnh_điện và điện_trở_tiếp đất hệ_thống chống sét phải tuân theo tiêu_chuẩn hiện_hành . Nếu phát_hiện có biểu_hiện không bình_thường phải khắc_phục ngay , báo_cáo kịp_thời lên lãnh_đạo công_ty cung_ứng dịch_vụ tra nạp nhiên_liệu hàng không bằng văn_bản . 
 b ) Kho nhiên_liệu hàng không phải được trang_bị hệ_thống ngắt khẩn_cấp ; các cảnh_báo an_toàn khi làm_việc phải được vẽ và bố_trí ở vị_trí nổi_bật . 
 2 . An_toàn lao_động 
 Người lao_động phải được trang_bị đầy_đủ kiến_thức để đảm_nhiệm công_việc ; trang_bị đầy_đủ dụng_cụ lao_động và bảo_hộ lao_động thích_hợp theo quy_định của tài_liệu JIG 1 . 
 3 . An_toàn phòng_chống cháy , nổ 
 a ) Kho nhiên_liệu hàng không phải được cơ_quan quản_lý nhà_nước về phòng cháy chữa_cháy cấp giấy chứng_nhận đủ điều_kiện an_toàn về phòng cháy chữa_cháy . 
 b ) Kho nhiên_liệu hàng không phải có báo_cáo đánh_giá rủi_ro và lập kế_hoạch ứng_cứu khẩn_cấp có các kịch_bản sự_cố cụ_thể và tổ_chức huấn_luyện diễn_tập định_kỳ theo các tình_huống . 
 4 . Trong quá_trình hoạt_động doanh_nghiệp cung_ứng và tra nạp nhiên_liệu hàng không phải xây_dựng hệ_thống quản_lý an_toàn . Hệ_thống quản_lý an_toàn của tổ_chức cung_cấp dịch_vụ hàng không phải tối_thiểu phải có các mục sau : 
 a ) Các chính_sách và mục_tiêu an_toàn ; 
 b ) Công_tác quản_lý rủi_ro an_toàn ; 
 c ) Công_tác đảm_bảo_an_toàn ; 
 d ) Công_tác đẩy_mạnh an_toàn .