Mức khả_năng đối_với kỹ_thuật sửa_chữa động_cơ gầm trạm nguồn điện được quy_định như thế_nào ?
Điều 59 . Bậc 4 1 . Kiến_thức chuyên_môn 
 Nắm được phương_pháp tìm giao_tuyến , tìm vết ; các ký_hiệu , quy_ước trên bản_vẽ lắp , bản_vẽ công_nghệ theo TCVN ; quy_định về định mức lao_động , vật_tư , phụ_tùng , xăng , dầu , mỡ sử_dụng trong niêm cất , bảo_dưỡng kỹ_thuật , sửa_chữa động_cơ - gầm trạm nguồn điện ; quy_trình công_nghệ gia_công , sửa_chữa phục_hồi một_số chi_tiết đơn_giản thuộc động_cơ - gầm trạm nguồn điện . Nắm chắc các khái_niệm cơ_bản về nhiệt_luyện , hóa nhiệt_luyện ; tên gọi , quy_định sử_dụng nhiên_liệu , dầu , mỡ , chất_lỏng công_tác dùng cho động_cơ - gầm trạm nguồn điện ; cấu_tạo , cách sử_dụng các dụng_cụ đo ; phương_pháp đo , kiểm_tra kích_thước các chi_tiết chính của động_cơ : Xy lanh , nắp xy lanh , pit tông , xéc măng , trục cam , bạc_lót ; nội_dung , quy_trình bảo_dưỡng 2 , nguyên_nhân hư_hỏng các cụm , hệ_thống lắp trên động_cơ - gầm trạm nguồn điện ; chu_kỳ , nội_dung bảo_dưỡng động_cơ - gầm trạm nguồn điện mới được trang_bị theo quy_định của nhà sản_xuất . 
 2 . Kỹ_năng thực_hành 
 Vẽ được bản_vẽ trích từ bản_vẽ lắp , vẽ được mặt_cắt , giao_tuyến của vật_thể đơn_giản . Xác_định dung_sai của chi_tiết lắp trên động_cơ - gầm trạm nguồn điện . Lắp , đặt được trục cam , điều_chỉnh được vòi phun , bơm cao_áp , bơm chuyển nhiên_liệu của một_số động_cơ trạm nguồn điện ; thực_hiện được sửa_chữa_lớn một_số cụm của động_cơ - gầm trạm nguồn điện đạt yêu_cầu kỹ_thuật ; kiểm_tra , sửa_chữa , thay_thế bạc trục khuỷu , bạc thanh_truyền của động_cơ trạm nguồn điện đạt yêu_cầu kỹ_thuật ; sử_dụng được máy_tiện , máy mài , máy_khoan ; hàn được những mối hàn đơn_giản để gia_công , sửa_chữa , phục_hồi một_số chi_tiết đơn_giản ; lập hồ_sơ kiểm_tra tình_trạng kỹ_thuật động_cơ - gầm trạm nguồn điện sau khi sửa_chữa đúng quy_định . Có khả_năng tự học_tập , nghiên_cứu nâng cao_trình_độ , rèn_luyện tay_nghề đáp_ứng yêu_cầu nhiệm_vụ ở bậc cao hơn và một_số nội_dung về trạm nguồn điện mới được trang_bị ; có khả_năng thực_hiện nhiệm_vụ độc_lập và hướng_dẫn công_nhân có bậc thấp hơn thực_hiện một_số công_việc ; chịu trách_nhiệm đối_với công_việc bảo_dưỡng , sửa_chữa động_cơ - gầm trạm nguồn điện được phân_công thực_hiện và một phần trách_nhiệm đối_với công_việc của người khác trong tổ , nhóm .
Điều 60 . Bậc 5 1 . Kiến_thức chuyên_môn 
 Nắm được đặc_điểm công_nghệ gia_công kim_loại và hợp_kim : Đúc , gia_công áp_lực , hàn cắt kim_loại ; quy_trình công_nghệ gia_công sửa_chữa một_số chi_tiết của động_cơ và các cụm hệ_thống gầm trạm nguồn điện . Nắm được quy_định , định mức vật_tư , vật_liệu , nhiên_liệu , dầu , mỡ , lao_động dùng trong niêm cất , bảo_dưỡng kỹ_thuật , sửa_chữa trạm nguồn điện ; yêu_cầu kỹ_thuật bảo_dưỡng theo chu_kỳ và sửa_chữa_nhỏ động_cơ - gầm trạm nguồn điện mới được trang_bị . Phương_pháp xác_định dung_sai của chi_tiết trên động_cơ - gầm trạm nguồn điện ; tiêu_chuẩn , kích_thước cơ_bản và điều_kiện lắp_ghép các chi_tiết chính của động_cơ : Xy lanh , pit tông , xéc măng , bạc trục cam , bạc trục khuỷu ; tính_năng , công_dụng , cách sử_dụng các loại dụng_cụ đo thông_dụng ; tiêu_chuẩn sửa_chữa_lớn động_cơ - gầm trạm nguồn điện . 
 2 . Kỹ_năng thực_hành 
 Vẽ được bản_vẽ công_nghệ , lập quy_trình gia_công sửa_chữa phục_hồi một_số chi_tiết của động_cơ - gầm trạm nguồn điện ; kiểm_tra đánh_giá tình_trạng kỹ_thuật các chi_tiết , cụm chi_tiết phục_vụ cho sửa_chữa_lớn động_cơ - gầm trạm nguồn điện . Hiệu_chỉnh được bơm cao_áp trên thiết_bị chuyên_dùng . Thực_hiện được sửa_chữa_lớn động_cơ - gầm trạm nguồn điện thông_dụng ; bảo_dưỡng và sửa_chữa_nhỏ động_cơ - gầm trạm nguồn điện mới được trang_bị ; sử_dụng được trang thiết_bị gia_công cơ_khí để gia_công sửa_chữa , phục_hồi một_số chi_tiết của động_cơ - gầm trạm nguồn điện đạt yêu_cầu kỹ_thuật . Có khả_năng tự học_tập , nghiên_cứu nâng cao_trình_độ , rèn_luyện tay_nghề đáp_ứng yêu_cầu nhiệm_vụ ở bậc cao hơn , kiến_thức về động_cơ - gầm trạm nguồn điện mới được trang_bị và vận_dụng kiến_thức vào thực_tế công_tác hoặc có kiến_nghị nâng cao chất_lượng quản_lý sử_dụng trạm nguồn điện tại đơn_vị ; thực_hiện nhiệm_vụ độc_lập ; xây_dựng được kế_hoạch , dự_trù vật_tư , phụ_tùng phục_vụ cho niêm cất , bảo_dưỡng kỹ_thuật , sửa_chữa động_cơ - gầm trạm nguồn điện ; tổ_chức tổ , nhóm thực_hiện nhiệm_vụ được phân_công ; tự chịu trách_nhiệm đối_với công_việc bảo_dưỡng , sửa_chữa động_cơ - gầm trạm nguồn điện được phân_công thực_hiện và chịu trách_nhiệm đối_với công_việc của người khác trong tổ , nhóm .