Lợi_ích của điện tải đối_với hệ_thống điện thông_tin được quy_định như thế_nào ?
Điều 18 . Các giải_pháp giảm tổn_thất điện trong hệ_thống 1 . Tăng điện_áp truyền_tải . Các lợi_ích của truyền_tải_điện cao_thế được nêu ở mục 4.1 Phụ_lục II Thông_tư này . 
 2 . Lựa_chọn dây_dẫn với chất_liệu và tiết_diện phù_hợp . 
 3 . Hiệu_suất máy biến_áp phải đảm_bảo nằm trong khoảng 85 % - 95 % . 
 4 . Sử_dụng hợp_lý các máy biến_áp thông_qua : 
 a ) Chọn dung_lượng biến_áp hợp_lý ; 
 b ) Vận_hành_kinh_tế các trạm biến_áp ; 
 c ) Phân_phối tải phù_hợp giữa các máy biến_áp ; 
 d ) Trạm biến_áp_đặt gần các thiết_bị động_lực ; 
 e ) Không sử_dụng ổn_áp cho mạch động_lực khi dao_động điện_áp xảy ra với tần_suất không lớn ; 
 g ) Điều_chỉnh điện_áp của MBA phù_hợp với phụ_tải ; 
 h ) Thay_thế , bảo_dưỡng , sửa_chữa máy biến_áp hợp_lý . 
 5 . Cân_bằng các pha trong hệ_thống sử_dụng điện . 
 6 . Nâng cao hệ_số công_suất của hệ_thống thông_qua việc sử_dụng các thiết_bị có hệ_số số công_suất cao hơn hoặc sử_dụng tụ bù . 
 7 . Quản_lý phụ_tải_điện hợp_lý : theo quy_định tại mục 4.2 Phụ_lục II Thông_tư này .
Điều 17 . Yêu_cầu chung Hệ_thống phải được thiết_kế để tránh các dạng tổn_thất sau đây : 
 1 . Tổn_thất điện_áp . 
 2 . Tổn_thất do lệch pha . 
 3 . Tổn_thất do hệ_số công_suất nhỏ . 
 4 . Tổn_thất máy biến_áp . 
 5 . Tăng chi_phí mua điện do vận_hành giờ cao_điểm .