Cột điện ngầm trong nước phải sơn màu gì ?
Điều 16 . Biển_báo , tín_hiệu 1 . Đơn_vị quản_lý vận_hành lưới_điện cao_áp phải đặt biển cấm , biển_báo theo tiêu_chuẩn , quy_chuẩn kỹ_thuật hiện_hành . 
 2 . Các cột điện phải được sơn màu trắng , đỏ từ khoảng chiều cao 50 m trở lên và phải đặt đèn tín_hiệu trên đỉnh cột trong các trường_hợp sau : 
 a ) Cột điện cao từ 80 m trở lên ; 
 b ) Cột điện cao trên 50 m đến dưới 80 m nhưng ở vị_trí có yêu_cầu đặc_biệt . 
 3 . Tại điểm thấp nhất nơi giao chéo giữa đường dây_dẫn_điện trên không điện_áp 220 kV trở lên với đường thủy_nội_địa , phải có báo_hiệu phù_hợp để các phương_tiện giao_thông đường thủy nhận_biết được về ban_đêm . 
 4 . Trường_hợp đường dây_dẫn_điện trên không nằm trong phạm_vi vùng_trời lân_cận của sân_bay việc sơn cột , đặt đèn báo_hiệu theo quy_định của pháp_luật về quản_lý độ cao chướng_ngại_vật hàng không . 
 5 . Dọc theo đường cáp điện ngầm trong đất , chủ_công_trình phải đặt cột mốc hoặc dấu_hiệu nhận_biết đường cáp . 
 6 . Đường cáp ngầm đặt trong nước phải có báo_hiệu chỉ vị_trí đường cáp , theo quy_định của pháp_luật về giao_thông đường thủy_nội_địa hoặc quản_lý cảng biển và luồng hàng_hải .
Điều 23 . Phòng cháy đối_với công_trình cao_tầng , công_trình trên mặt_nước , công_trình ngầm , đường_hầm và công_trình khai_thác khoáng_sản khác 1 . Công_trình cao_tầng phải có thiết_bị chống tụ khói , lan_truyền khói và hơi độc do cháy sinh ra ; phải có phương_án thoát nạn , bảo_đảm tự chữa_cháy ở những nơi mà phương_tiện chữa_cháy bên ngoài không có khả_năng hỗ_trợ . 
 2 . Công_trình trên mặt_nước có nguy_hiểm về cháy , nổ phải có phương_án , lực_lượng , phương_tiện để tự chữa_cháy và chống cháy lan . 
 3 . Công_trình ngầm , đường_hầm , công_trình khai_thác khoáng_sản khác phải trang_bị phương_tiện để phát_hiện và xử_lý khí cháy , khí độc ; phải có hệ_thống thông gió và các điều_kiện bảo_đảm triển_khai lực_lượng , phương_tiện để cứu người và chữa_cháy .