Cột ăng ten thân_thiện với môi_trường là gì ?
Điều 3 . Giải_thích từ_ngữ Cột ăng ten không cồng_kềnh là cột ăng ten được lắp_đặt trong và trên các công_trình xây_dựng nhưng không làm thay_đổi kiến_trúc , kết_cấu chịu lực , an_toàn của công_trình xây_dựng , bao_gồm : 
 1 . Cột ăng ten tự đứng được lắp_đặt trên các công_trình xây_dựng có chiều cao của cột ( kể_cả ăng ten , nhưng không bao_gồm kim thu sét ) không quá 20 % chiều cao của công_trình nhưng tối_đa không quá 3 mét và có chiều rộng từ tâm của cột đến điểm ngoài cùng của cấu_trúc cột ăng ten ( kể_cả cánh_tay_đòn của cột và ăng ten ) dài không quá 0,5 mét . 
 2 . Cột ăng ten thân_thiện với môi_trường là cột ăng ten được thiết_kế , lắp_đặt ẩn trong kiến_trúc của công_trình đã xây_dựng , mô_phỏng lan_can , mái_hiên , mái vòm , bệ cửa , vỏ điều hòa , bồn nước , tháp đồng_hồ , tác_phẩm điêu_khắc , hoặc được lắp_đặt kín trên cột điện , đèn_chiếu sáng hoặc dưới các hình_thức ngụy_trang phù_hợp với môi_trường xung_quanh và có chiều cao , chiều rộng như quy_định tại khoản 1 Điều này .
Điều 11 . Vị_trí , công_trình quan_trắc 1 . Vị_trí quan_trắc phải thông_thoáng , đón được các hướng gió chính thịnh_hành ; đảm_bảo_hành_lang kỹ_thuật ; đủ diện_tích để lắp_đặt công_trình quan_trắc ; đảm_bảo duy_trì thực_hiện quan_trắc lâu_dài . 
 2 . Công_trình quan_trắc gió được xây_dựng và lắp_đặt có hình cột_trụ tròn hoặc hình tam_giác . 
 a ) Cột hình_trụ tròn : vật_liệu bằng thép không_gỉ , chống được ăn_mòn_hóa học và thích_hợp với môi_trường biển ; chiều cao từ 10 m đến 12 m được liên_kết với hệ_thống cáp néo ; độ dày ống lớn hơn hoặc bằng 0,003 m , đường_kính ống lớn hơn hoặc bằng 0,049 m ; chân cột được lắp_đặt cố_định , vững_chắc ; 
 b ) Cột hình tam_giác : vật_liệu bằng thép không_gỉ , chống được ăn_mòn_hóa học và thích_hợp với môi_trường biển ; chiều cao từ 10 m đến 12 m ; cột hình tam_giác_đều , gồm 3 ống chính tại 3 góc , chiều dài mỗi cạnh 0,2 m và các thanh_giằng có đường_kính lớn hơn hoặc bằng 0,015 m ; ống có độ dày lớn hơn hoặc bằng 0,003 m , đường_kính lớn hơn hoặc bằng 0,036 m ; đế cột được gắn cố_định ; các thiết_bị phụ_trợ gồm thiết_bị chống sét , cáp néo , tăng đơ , e - cu .