Quy_định về giờ máy phát_điện trong lực_lượng cơ_yếu
Điều 9 . Tiêu_chuẩn , trang_bị máy phát_điện cho các đơn_vị , tổ_chức thuộc lực_lượng cơ_yếu Đơn_vị , tổ_chức thuộc lực_lượng cơ_yếu đóng trên biển , đảo , đồn biên_phòng hoặc trên địa_bàn khác mà chưa có nguồn điện từ lưới_điện quốc_gia , được trang_bị máy phát_điện có công_suất đáp_ứng yêu_cầu chiếu sáng và phù_hợp với quân_số biên_chế của từng đơn_vị để bảo_đảm định mức sử_dụng điện_năng quy_định tại Danh_mục số 05 ban_hành kèm theo Nghị_định số 32 / 2013 / NĐ - CP ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Chính_phủ quy_định chi_tiết và hướng_dẫn thi_hành một_số điều của Luật cơ_yếu về chế_độ , chính_sách đối_với người làm công_tác cơ_yếu . Giờ máy phát_điện tối_thiểu là 6 giờ / ngày .
Điều 69 . Yêu_cầu đối_với hệ_thống kích từ của máy phát_điện có công_suất lắp_đặt trên 30MW 1 . Hệ_thống kích từ của mỗi tổ máy phát_điện phải đáp_ứng các yêu_cầu kỹ_thuật theo quy_định tại Quy_định hệ_thống điện truyền_tải do Bộ Công_Thương ban_hành . 
 2 . Đơn_vị phát_điện không được phép tách hệ_thống AVR ra khỏi vận_hành hoặc hạn_chế vận_hành của hệ_thống AVR trừ những trường_hợp sau : 
 a ) Tác_động đó để đảm_bảo_an_toàn cho người và thiết_bị ; 
 b ) Đã có sự thoả_thuận giữa Đơn_vị phát_điện và cấp điều_độ có quyền điều_khiển . 
 Đơn_vị phát_điện phải thông_báo ngay cho cấp điều_độ có quyền điều_khiển trong các trường_hợp quy_định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này . 
 3 . Trong trường_hợp một tổ máy phát_điện vận_hành không có hệ_thống AVR , cấp điều_độ có quyền điều_khiển có_thể áp_dụng một_số hạn_chế về vận_hành của tổ máy phát_điện kể_cả trường_hợp cần_thiết phải ngừng tổ máy phát_điện để đảm_bảo vận_hành an_toàn , tin_cậy hệ_thống điện và điều_chỉnh điện_áp trong giới_hạn cho phép . Trước khi thực_hiện , cấp điều_độ có quyền điều_khiển phải trao_đổi và thông_báo cho Đơn_vị phát_điện để quyết_định_chế_độ vận_hành phù_hợp nhằm giảm_thiểu ảnh_hưởng đến việc vận_hành an_toàn của tổ máy phát_điện . 
 4 . Trong tình_trạng sự_cố hoặc bất_thường 
 a ) Khi đã thống_nhất với Đơn_vị phát_điện , cấp điều_độ có quyền điều_khiển có_thể yêu_cầu Đơn_vị phát_điện vận_hành các tổ máy phát_điện tại mức phát hoặc tiêu_thụ công_suất phản_kháng ngoài đặc_tính vận_hành . Trong trường_hợp này , Đơn_vị phát_điện sẽ không bị phạt nếu không tuân_thủ lệnh điều_độ của cấp điều_độ có quyền điều_khiển ; 
 b ) Cấp điều_độ có quyền điều_khiển có quyền ra_lệnh điều_độ cho Trưởng ca nhà_máy_điện tiến_hành thay_đổi nấc biến_áp để thay_đổi điện_áp .