هل الهواء المنبعث من مكيف الهواء ضار بالصحة ؟
إن عدم وجود تهوية كافية في الأماكن المغلقة يساعد في تركيز نسبة الهواء الملوث في هذه الأماكن التي يقضي فيها الأشخاص معظم أوقاتهم. فعلى سبيل المثال، نجد أن غاز الرادون (RN) وهو أحد المواد المسرطنة (مادة مسرطنة) ينبعث من القشرة الأرضية نفسها في بعض الأماكن، ثم يتراكم داخل أبنية المنازل الموجودة في هذه الأماكن. كما نجد أيضًا أن مواد البناء، بما فيها من مواد صنع السجاد والأدوات الخشبية، ينبعث منها غاز الفورمالديهيد (H2CO). هذا، بالإضافة إلى أن مواد الطلاء والمواد المذيبة ينطلق منها مركبات عضوية متطايرة (VOCs) بمجرد أن تجف. كما يمكن أن تتحلل مواد الطلاء المحتوية على الرصاص إلى ذرات من الغبار، ومن ثم يتم استنشاقها. أما تلويث الهواء عن عمد، فيحدث عن طريق استخدام معطرات الهواء (معطر الهواء) والبخور وأي مواد معطرة أخرى. ونجد أيضًا أن إشعال الأخشاب في مواقد التدفئة والطبخ والأنواع الأخرى من المواقد (موقد)، يمكن أن يضيف كميات كبيرة من الدخان الذي يحتوي على جسيمات ملوثة إلى الهواء، وذلك داخل المكان وخارجه. أما التلوث القاتل الذي يمكن أن يحدث في الأماكن المغلقة، فقد ينتج عن استخدام المبيدات الحشرية (مبيد حشري) ورش المواد الكيماوية الأخرى داخل هذه الأماكن المغلقة دون وجود تهوية مناسبة. أما أول أكسيد الكربون (CO) الذي يتسبب في التسمم والوفاة، فعادة ما يصدر من المداخن والفتحات المصممة بشكل خاطئ، أو عن طريق حرق الفحم النباتي داخل الأماكن المغلقة. ومن الممكن أن ينتج التسمم المزمن بأول أكسيد الكربون من خلال استخدام اللمبات الغازية (لمبة غازية) غير المعدلة بشكل جيد. ويتم استخدام المحابس في جميع أنابيب المياه الموجودة في المنزل؛ (أنبوب المياه) وذلك لمنع الغازات الكريهة وكبريتيد الهيدروجين من الانبعاث إلى الخارج. أما الملابس فقد ينتج عنها مادة التتراكلورايثلين أو أية سوائل أخرى متعلقة بالتنظيف الجاف ويستمر ذلك لعدد من الأيام بعد التنظيف الجاف. وعلى الرغم من منع استخدام مادة الأسبستوس في كثير من الدول، فإن الاستخدام الواسع لهذه المادة في الصناعات والبيئات المحلية في الماضي قد تخلف عنه في العديد من الأماكن مواد من الممكن أن تكون شديدة الخطورة. وجدير بالذكر أن مرض الأسبستوس هو عبارة عن حالة طبية تصاب فيه أنسجة الرئة بالتهاب مزمن. ويحدث هذا المرض نتيجة للتعرض المكثف طويل المدى لغبار مادة الأسبستوس المنبعث من المواد التي تحتوي عليها في بعض المنشآت. والذين يعانون من التعرض المستمر لهذه المادة يصابون بصعوبة تنفس شديدة (قصر النفس) كما أنهم معرضون بشكل كبير لخطورة الإصابة بالعديد من الأنواع المختلفة لسرطان الرئة. ولما كانت الكتب غير العلمية لا تؤكد بشكل دائم على التفسيرات والشروح الواضحة، كان لا بد أن نتوخى الحذر في التفرقة بين الأنواع المختلفة من الأمراض المرتبطة ببعضها البعض. فوفقًا لما صرحت به (WHO)، يمكن تعريف هذه الأمراض بأشكال عدة: مرض الأسبستوس وسرطان الرئة و مرض ميزوثليوما (وبشكل عام، يعد هذا المرض أحد الأنواع النادرة من مرض السرطان والذي عندما ينتشر بشكل أوسع، فإنه عادة ما يكون مرتبطًا بالتعرض طويل المدى لمادة الأسبستوس). وقد نجد أيضًا في الأماكن المغلقة بعض المصادر البيولوجية لتلوث الهواء، وذلك مثل الغازات والجسيمات الصغيرة التي تنتقل عبرالهواء. فتربية الحيوانات الأليفة (حيوان أليف) ينتج عنها تساقط أوبار هذه الحيوانات، بالإضافة إلى أن جسم الأنسان نفسه قد يلوث الهواء عن طريق تساقط أجزاء صغيرة الحجم من الجلد الميت أو الشعر المتساقط، بالإضافة إلى عث الغبار الموجود في المفروشات في أماكن النوم. أما السجاد والأساس فقد ينتج عنها بعض الإنزيمات أو قطرات ميكروسكوبية الحجم من المواد الملوثة. وقد يصدر أيضًا عن المخلفات البشرية غاز الميثان كما تتكون الأتربة على الحوائط وتقوم بتوليد السموم الفطرية والجراثيم. أما أنظمة تكييف الهواء فهي تساعد في الإصابة بمرض ليجيونيرز وتكون الأتربة. وجدير بالذكر أيضًا أن النباتات المنزلية (نبات منزلي) والتربة والحدائق المحيطة بالأماكن التي نعيش فيها يمكن أن تساعد في انتشار حبوب اللقاح والغبار والأتربة. وفي الأماكن المغلقة، قد يؤدي نقص دورة الهواء إلى تراكم المواد الملوثة التي تنتقل عبر الهواء بشكل أكبر مما ستكون عليه في الطبيعة والهواء الطلق.
وحدات مناولة الهواء**
Air handling units
توجد أنواع مختلفة من معدات مناولة الهواء التي تستعمل في عمليات تكييف الهواء
المركزية، ولكننا سنتعرض إلى نوعين أساسيين هما:
1- وحدات مناولة الهواء التي تركب في المحطات المركزية
Central Station Air Handling Units
2- وحدات مناولة الهواء التي تركب بالغرف
Individual Room Air Handling Units
إن وحدات مناولة الهواء التي تركب في المحطات المركزية تتكون بصفة أساسية من
غلاف يشتمل على الآتي:
Controlling damper بوابة تحكم
Supply fan مروحة التغذية
Humidifier المرطب
Reheating coil ملف إعادة التسخين
Cooling coil ملف تبريد
Pre-heater coil ملف تسخين ابتدائي
Filter المرشح
حيث يتم تجميعها داخل هيكل معدني يسمى بما يحتويه وحدة مناولة الهواء.
هذا ويمكن الحصول على طرازين من وحدات مناولة الهواء التي تركب في المحطات
المركزية:
الطراز الأول منها يخدم منطقة واحدة. ♦
الطراز الثاني منها يخدم عدة مناطق. ♦
إن الوحدات التي تخدم منطقة واحدة تدفع هوا ءا مكيفًا بدرجة حرارة ونسبة رطوبة واحدة لجميع الحيز المكيف التي تقوم بتغذيته، ويمكن أن يستعمل هذا الطراز من الوحدات إما للتبريد أو التدفئة ولكن ليس لهاتين العمليتين في نفس الوقت.
أما الوحدات التي تخدم عدة مناطق فتكون مصممة لتدفع عددًا من مسارات الهواء بدرجات حرارة ونسب رطوبة مختلفة لأقسام منفصلة من الحيز المكيف الذي تقوم بتغذيته، و باستخدام هذه الطريقة فإن منطقة واحدة أو أكثر من المبنى يمكن أن يتم تبريدها، بينما المناطق الأخرى يتم تدفئتها في نفس الوقت.
هذا ووحدة مناولة الهواء التي تركب في المحطات المركزية والتي تخدم منطقة واحدة تتركب
بصفة أساسية من ثلاثة أقسام:
1- قسم المروحة
2- قسم الملف
3- حوض تجميع وتصريف الرطوبة المتكاثفة.
ويمكن استعمال أنواع مختلفة من الملفات في هذه الوحدات تكون إما من نوع الملفات التي تعمل بطريقة التمدد المباشر لمركب التبريد، أو التي تعمل بالماء المثلج وذلك للتبريد، وملفات تعمل بالماء الساخن أو البخار للتدفئة.
نجد في هذا الطراز من الوحدات أن المروحة تسحب الهواء خلال
الملفات وتدفعه مباشرة إلى شبكة مجاري الهواء، والملفات مركبة بها بالتوالي بحيث تسحب الهواء أو ً لا خلال ملفات التسخين وبعد ذلك خلال ملفات التبريد.
أما وحدة مناولة الهواء التي تركب في المحطات المركزية وتخدم عدة مناطق تشتمل على
نفس الأقسام الثلاثة الأساسية الموجودة بالطراز الأول السابق شرحه، ولكنها مركبة بترتيب
مختلف، حيث يدخل الهواء قسم المروحة وبعد ذلك يدفع فوق الملفات 
والملفات هنا مركبة بالتوازي وتيار الهواء الذي يدفع من المروحة يتم تقسيم سريانه، حيث يمر
جزء منه خلال ملفات التسخين وجزء آخر يمر خلال ملفات التبريد، ولذلك يكون هناك
مساران للهواء:
1- مسار للهواء الدافئ
2- مسار للهواء البارد
ويتم دفع الهواء عن طريق وحدة مناولة الهواء. إن عملية الفصل وخلط مسارات الهواء
الدافئ والبارد التالية تتيح لهذا الطراز من الوحدات دفع هواء بدرجات حرارة ونسب
رطوبة مختلفة للمناطق المنفصلة من الحيز المكيف.
الأجزاء الإضافية التي تركب بوحدات مناولة الهواء المركزية: ●
يمكن تركيب الأجزاء الإضافية الآتية بوحدات مناولة الهواء المركزية:
(أ) أجهزة رفع نسبة الرطوبة في الهواء.
التوجيه والتهريب. (Dampers) (ب) قسم بوابات
(ج) صندوق مرشحات الهواء.
( د ) صندوق خلط الهواء.
(ه) قسم ملفات التدفئة الابتدائية.
( أ ) أجهزة رفع نسبة الرطوبة في الهواء:
تستعمل (Humidifiers) يوجد ثلاثة طرازات من أجهزة رفع نسبة الرطوبة في الهواء
عادة في محطات مناولة الهواء المركزية وهي:
1- أجهزة رفع الرطوبة ذات رشاشات الماء: تعمل بفروق الضغط وتتصل بخط مياه
يتحكم فيه ضابط رطوبة يوضع في الحيز المراد ترطيبه، ويرش هذا البخار في إتجاه
مرور الهواء الداخل في مجاري التهوية متوجهًا إلى جريلات التغذية بالغرف.
2- أجهزة رفع الرطوبة الشبكية بالبخار: عن طريق تسخين الماء وتبخيره أو دفعه في
اتجاه حركة الهواء أو بأن يحمله الهواء بطريقة طبيعية في اتجاه حركته، ويتحكم في ملف
تسخين الماء ضابط رطوبة وليس ضابط حرارة ويتم وضعه في الحيز المراد ترطيبه.
3- أجهزة رفع الرطوبة من طراز الحوض.
نلجأ إلى عملية ترطيب الهواء حينما تقل نسبة الرطوبة وخاصة في الشتاء أو بمعنى آخر
نلجأ إليها في عملية التكييف الشتوي وعلى مدار العام.
(ب) (Dampers) قسم بوابات التوجيه والتهريب :
يعتبر قسم بوابات التوجية والتهريب جزءًا من عملية التنظيم وليس كجزء من أجزاء
الوحدة. إن أقسام البوابات تستعمل فقط بوحدات مناولة الهواء المركزية التي تخدم منطقة
واحدة، وتركب عند مدخل الهواء بقسم الملف، هذا وتستعمل بوابات التهريب الخارجية
عندما يكون من الضروري الاستفادة بجميع مساحة وجه الملف.
(ج) صندوق مرشحات الهواء: