Burnt terminals.JPG
Dmitry G
en
Burnt terminals, Burned objects, Internal junction boxes, Improper electrical wiring
commons
en
Burnt terminals, Burnt screw terminal. As you can see, workers with certificate also can make mistakes. 
* What was the mistake? 
* -Previous qualified specialist had connected old aluminium cable to new copper cable inside screw terminals. After the washing machine worked for six months with this connection, a burning smell became evident inside the apartment. When the apartment owner called me, I hadn't seen such a method of wiring!
* What was the reason? 
* -There was fresh spackling paste and paint in the stairs, but the electrician didn't want to break into the freshly filled walls to put in a new cable. He left old the aluminium cable between the distribution board and junction box inside the apartment., In an old apartment, the result of a qualified electrician's improperly-joined aluminum and copper wires.
commons
ja
バースト端子、焼却物、内部接合ボックス、不適切な電気配線
commons_translated
ja
バーント・ターミナル、バーント・スクリュー・ターミナル。見渡す限り、証明書を持った労働者も間違いを犯すことがある。※間違いは何ですか?*-以前は、資格のある専門家が、古いアルミニウムケーブルをスクリュー端子内の新しい銅ケーブルに接続していた。洗濯機のこの接続が6か月間続いた後、アパートの中で燃えるような匂いがはっきりとした。アパートの主人に電話されたら、そんな配線方法見なかったんだ。※理由は何?*-階段には新鮮な包ペーストと塗料があったが、電気技師は新しいケーブルを入れるために新しく埋め込まれた壁に侵入するのを嫌がった。彼は、配電盤とアパート内の接合ボックスの間にアルミニウムケーブルを古いまま残した。古いアパートでは、電気技師の不適切なアルミニウムと銅のワイヤーの資格が得られた。
commons_translated
improperly improper spackle electrical wiring drilling bit star drill wiring trepan