545.01 REGOLAMENTI FUQ IL-PROVVISTA TA’ L-ELETTRIKU In-NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN 223 tal-1940, kif emendata bin-Notifikazzjonijiet tal-Gvern 90 tal-1941, 509 tal-1944, 478 tal-1945, 160 tal-1946, 34 tal-1947, 285 tal-1948, 530 tal-1949, 186 tal-1954, 339 tal-1955, 734 tal-1956; bl-Avviżi Legali 88 tal-1959 u 35 tal-1960; bl-Att XXIV tal-1963; u bl-Avviżi Legali 84 tal-1966; 21 u 74 tal-1967; 42 u 99 tal-1972; 17, 66, 119 u 125 tal-1974; 92 tal-1975; 70 tal-1978; 12, 38, 59 u 125 tal-1979; 11 u 103 tal-1980; 102 u 117 tal-1981; 75 tal-1982; 56 tal-1983; 2 u 34 tal-1987; 172 tal-1990; 126 tal-1991; 77 u 165 tal-1993; 27 tal-1999; 99 tal-2003; 440 tal-2004; 132 u 409 tal-2005; 18, 37, 109, 138, 172, 236 u 283 tal-2006; 12, 4, 249 u 426 tal-2007; 187, 330 u 338 tal-2008, 164 tal-2009, 34 u 52 tal-2010, 103 tal-2012 u 108 tal-2014; bl-Att XXXIV tal-2014; bl-Avviżi Legali 308, 390 u 449 tal-2014, u 107 tal-2015; u bl-Att XXV tal-2015. In-NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN 223 tal-1940, kif emendata bin-Notifikazzjonijiet tal-Gvern 90 tal-1941, 509 tal-1944, 478 tal-1945, 160 tal-1946, 34 tal-1947, 285 tal-1948, 530 tal-1949, 186 tal-1954, 339 tal-1955, 734 tal-1956; bl-Avviżi Legali 88 tal-1959 u 35 tal-1960; bl-Att XXIV tal-1963; u bl-Avviżi Legali 84 tal-1966; 21 u 74 tal-1967; 42 u 99 tal-1972; 17, 66, 119 u 125 tal-1974; 92 tal-1975; 70 tal-1978; 12, 38, 59 u 125 tal-1979; 11 u 103 tal-1980; 102 u 117 tal-1981; 75 tal-1982; 56 tal-1983; 2 u 34 tal-1987; 172 tal-1990; 126 tal-1991; 77 u 165 tal-1993; 27 tal-1999; 99 tal-2003; 440 tal-2004; 132 u 409 tal-2005; 18, 37, 109, 138, 172, 236 u 283 tal-2006; 12, 4, 249 u 426 tal-2007; 187, 330 u 338 tal-2008, 164 tal-2009, 34 u 52 tal-2010, 103 tal-2012 u 108 tal-2014; bl-Att XXXIV tal-2014; bl-Avviżi Legali 308, 390 u 449 tal-2014, u 107 tal-2015; u bl-Att XXV tal-2015. 1. It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti hu Regolamenti fuq il-Provvista ta’ l-Elettriku. 2. Tifsir. Emendat: A.L.35 tal-1960; A.L.99L.17 tal-1974; A.L.66L.92 tal-1975; A.L.70L.125 tal-1979; A.L. 330L.52 tal-2010; A.L.103 XXXI V. 2014.38, 39; A.L.449; A.L.99 tal-1972; A.L. 17 tal-1974; A.L.66 tal-1974; A.L.92 tal-1975; A.L. 70 tal-1978; A.L. 125 tal-1979; A.L. 330 tal-2008; A.L. 52 tal-2010; A.L. 103 tal-2012; tal-2014; XXV.2015.41. (1) F’dawn ir-regolamenti u regoli, kemm-il darba s-sens tal-kliem ma jitlobx xort’oħra, dawn l-espressjonijiet ikollhom it-tifsirijiet mogħti jingħat kull waħda minnhom: " applikazzjoni " tfisser applikazzjoni għal provvista tal-elettriku li ssir li ċ-Chairman skond dawn ir-regolamenti; "BHP" tfisser Break Horse Power; " Chairman" tfisser iċ-Cha irman tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni; "domanda massima li ssir f’xi perjodu " tfisser id-doppju tal-akbar numru ta’ units li jiġu fornuti matul kull tletin minuta konsekuttiva matul is-sena jew, kif jista’ jkun il-każ, il-kwart, kif ikun reġistrat mill-indikatur tad-domanda massima tal-meter li jkun ġie istallat f’dak il-fond mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni: Iżda- (a) meta s-siġill tal-indikatur tad-domanda massima tal-meter ikun instab miksur jew ikun mimsus, l-indikatur għandu jkun meqjus b’mod konklussiv li jkun irreġistra l-ogħla domanda f’KW jew f’KVA, skond it-tariffa li tkun tapplika, li l-meter ikun kapaċi jirreġistra; jew (b) meta l-indikatur tad-domanda massima tal-meter ikun instab difettuż, għal raġunijiet oħra minbarra xi ksur jew tbagħbis, għandha tkun tapplika d-domanda massima li tkun saret f’kull perjodu matul l-aħħar sena preċedenti jew, kif jista’ jkun il-każ, matul l-aħħar kwart preċedenti li jkun jikkorrispondi, kemm-il darba ma jkunx miftiehem xort’oħra bejn l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni u l-konsumatur, għas-sena jew, kif jista’ jkun il-każ, għall-kwart li għalih dak l-indikatur ikun instab difettuż, sakemm l-indikatur ma jkunx ġiemsewwi jew sostitwit mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni: Iżda wkoll, mingħajr preġudizzju għad-disposizzjonijiet l-oħra ta’ dawn ir-regolamenti, u għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu biss, "sena" tfisser perjodu ta’ bejn wieħed u ieħor tnax-il xhar konsekuttiv li jiskadi f’dik il-ġurnata li taħbat mhux qabel l-24 ta’ Marzu u mhux aktar tard mis-7 ta’ April meta jkun ittieħed il-qari; " impjant " tfisser is-sistema tal-fili, u magħhom il-holders, il-plugs, is-switches tfisser is-sistema tal-fili, u magħhom il-holders, il-plugs, u rkaptu ieħor ta’ armar li huma maħsubin biex jieħdu jew jaqtgħu l-kurrent, u lampi u apparat ieħor li jikkonsma l-kurrent fuq il-ġenb tat-terminali għall-provvista tal-konsumatur, jew ġewwabini jew postil lis-sid tagħhom jew persuna li toqgħod fihom għandu liċenza biex jiġġenera kurrent elettriku għall-użu ġewwa dan il-bini jew post; "I.E.E. Regulations " tfisser ir-Regolamenti għat-Tagħmir ta’ Bini ippubblikati mill-Instituttonof Electrical Engineersilli għal dak iż-żmien ikunu jseħħu; "konsum matul il-jum " tfisser konsum ta’ l-elettriku reġistrat bejn is-6.00 ta’ filgħodu u l-10.00 ta’ filgħaxija ta’ l-istess jum; "konsum matul il-lejl " tfisser konsum ta’ l-elettriku reġistrat bejn l-10.00 ta’ filgħaxija ta’ jum u s-6.00 ta’ filgħodu ta’ l-għada; "konsumatur " tfisser il-persuna li lilha, jew li akkont tagħha, jingħata l-kurrent elettriku mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni; " kontribuzzjoni H.T." tfisser kontribuzzjoni b’tensjoni għolja; "k VAh " tfisser kiloVolt Amperehour; "kWh " tfisser kiloWatthour; " membru tal-familja fil-qrib " tfisser ġenituri, il-mara jew ir-raġel jew it-tfal tal-konsumatur; "operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni " għandu jkollha l-istess tifsira bħal ma hemm fir-Regolamenti dwar is-Suq tal-Elettriku; L.S.545.13 "qari" tfisser, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort’oħra, qari tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni tal-kurrent tal-elettriku minn uffiċjal awtorizzat mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni biex jieħu dak il-qari, jew minn mekkaniżmu remot tal-qari; "qari speċjali tal-meters " tfisser meterreading li jsir fuq talba tal-konsumatur; "residenza prinċipali " tfisser id-dar ta’ abitazzjoni fejn individwu jkunabitwalment joqgħod bħala l-post ta’ abitazzjoni prinċipali tiegħu, kemm f’Malta jew band’oħra, kif ikun jista’ jiġi stabbilit permezz ta’ evidenza dokumentarja: Iżdadar ta’ abitazzjoni ma titqiesx bħala residenza prinċipali jekk il-proprjetà tiġi wżata b’mod predominanti wkoll għal skopijiet kummerċjali jew ta’ manifattura, jew għal kull tip ta’ sengħa jew professjoni; " ir-Regolatur " tfisser ir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma stabbilita bl-Att dwar ir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma; "residenza sekondarja " tfisser kull proprjetà immobbli wżata biss għal finijiet residenzjali, li ma tkunx isservi bħala r-residenza prinċipali tal-individwu; "smart meter" tfisser meter li jkollhom x’jaqsmu mal-konsum tal-elettriku li jkun jippermetti trasferiment reċiproku ta’ data tfisser meter tal-elettriku avvanzat li jiġbor data permezz ta’ network primarjament għal fininijiet ta’ monitoraġġ u ħlas; "Uffiċċju " tfisser l-uffiċċju reġistrat tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni. (2) F’dawn ir-regolamenti u regoli l-kelmiet " dawn ir-Regolamenti" għandhom jitqiesu li jirriferixxu wkoll għal kull regola li hemm fihom. 3. Identifikazzjoni ta’ uffiċjali. Emendat: A.L.125 tal-1979. Sostitwit: A.L.52 tal-2010. Emendat: XXXIV.2014.39. Sostitwit: A.L.52 tal-2010. Emendat: XXXIV.2014.39. (1) Kolletturi tal-kontijiet, qarrejja tal-meters u kull uffiċjal tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni li jkunu qed iwettqu dmirijiet ta’ servizz u li jkunu jeħtiegu aċċess għal ġofond privat, għandhom meta jkunu fuq xogħol u jkunu qegħdin iżur u l-fond, jidentifikaw ruħhom b’mod ċar bħala li jkunu qegħdin jaġixxu f’isem l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni. (2) Mingħajr preġudizzju għal kull liġi oħra li tkun tippermetti d-dħul ġoxifond f’kull ħin raġonevoli lil provditur ta’ servizz, dawk l-uffiċjali għandhom iġorru dokument ta’ identifikazzjoni li jinħareġ mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni u dak id-dokument għandu jkun preżentat kull darba li tali persuna titlob li tidħol ġoxifond privat matul ix-xogħol tagħha: Iżda l-konsumatur jista’ jirrifjuta aċċess għal ġol-fond tiegħu lil dawk l-uffiċjali li jonqsu milli jippreżentaw dokument: Iżda wkoll persuni li jkunu qegħdin jaġixxu f’isem, jew li jiġu mqabbda mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni biex iwettqu xogħol f’isimha, għandhom jippreżentaw dokument ta’ identifikazzjoni bħal dak meta jkunu qegħdin iżur u l-fond ta’ konsumatur biex jagħmlu dak ix-xogħol. 4. Applikazzjonijiet. Sostitwit: A.L.35 tal-1960. Emendat: A.L.17L.125 tal-1979; A.L.165L.426 tal-2007; A.L.330 Emendat: A.L.17 tal-1974; A.L.125 tal-1979; A.L. 165 tal-1993; A. tal-2008; XXXIV.2014.39. Emendat: A.L.17 tal-1974 (1) Applikazzjonijiet għall-provvista tal-kurrent elettriku għandhom jiġu magħmula liċ-Chairman f’dik il-formula liċ-Chairman jis ta’ minn żmien għal żmien jeħtieġ. (2) (). Mħassar bl-Avviż Legali 330 ta’ l-2008 (3) F’applikazzjoni għal servizz ġdid ikun irid jingħata t-tagħrif kollu meħtieġ rigward l-istallazzjoni inkluż il-vultaġġ, il-kapaċità espressa f’kilowatts (KW), il-power factor u kull tagħrif ieħor relatat mal-provvista ta’ l-elettriku kif indikat fl-applikazzjoni. (4) Meta konsumatur li jkun reġistrat mal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni dwar xi postimur f’xi post ieħor, id-disposizzjonijiet ta’ dan ir-regolament għandhom jgħoddu għall-provvista tal-kurrent elettriku lil dak il-konsumatur f’dak il-post l-ieħor bħal li kieku kienet provvista ġdida, kemm jekk dak il-post kien qabel provdut bil-kurrent elettriku mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni kemm jekk le. (5) Il-parti kolaritajiet li jkun hemm fl-applikazzjoni jistgħu jiġu verifikati miċ-Chairman, u ċ-Chairman Il-partikolaritajiet li jkun hemm fl-applikazzjoni jistgħu jiġu verifikati miċ-Chairman jista’, għal dan l-iskop- (a) jitlob lill-applikant li jagħtih bil-miktub kull partikolarità oħra dwar l-applikazzjoni; u (b) jara li ssir spezzjoni tal-post jew ta’ l-istallazzjoni li għaliha tirriferixxi l-applikazzjoni. (6) Servizz ta’ l-elettriku wieħed jiġi installat ġodjar, appartamenti, fabbriki, lukandi, ħwienet, uffiċċji u bini ieħor li fiżikament jinfdu minn ġewwa, jekk ma jkunx hemm il-permess taċ-Chairman bil-miktub. 5. Djarammobiliti. Emendat: A.L.17 tal-1974; A.L.125 tal-1979; XXXIV.2014.39. Iċ-Chairman flimkien mal-kerrej għall-ħlas regolari ta’ l-ammonti kollha li jkollhom jingħataw lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għall-ħlas tal-meters Iċ-Chairman jista’ jġiegħel lil min jikri lilħadd ieħor dar jew appartament ammobilit, jew biċċa minn u ammobilit, sabiex dan jobbliga ruħu in solidum jew provvista tal-kurrent elettriku f’dawn id-djar jew appartamenti. 6. Il-persuna marbuta in solidumtitqies lihil-konsumatur. Il-persuna li tikri lilħadd ieħor u li b’hekk tista’ tkun marbuta insolidum flimkien mal-kerrej għandha titqies lihil-konsumatur għall-fini ta’ dawn ir-regolamenti. 7. Djar mgħammrin minn iżjed minn familja waħda. Meta dar, sew jekk mikrija bil-mobbli kemm bla mobbli, hija mgħammra minn żewġ familji għalihom jew iżjed minn żewġ familji għalihom, u jkollha meter wieħed, minjikri lil dawn il-familji għandu jitqies li hu l-konsumatur skond dawn ir-regolamenti. 8. Depożiti. Emendat: A.L.125 tal-1979; XXXIV.2014.39. Qabel ma jingħata l-kurrentakkont ta’ konsumatur, jew f’xi żmien wara, iċ-Chairman jista’ jordna lil dan il-konsumatur biex iqiegħed fl-Uffiċċju somma ta’ flus li għandha tiġi ffissata miċ-Chairman bħal apleġġ għall-ħlas regolari ta’ l-ammonti kollha li jkollhom jingħataw lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għall-provvista tal-kurrent elettriku akkont ta’ dan il-konsumatur. 9. Għoti lura tas-somma. Emendat: A.L.125 tal-1979; XXXIV.2014.39. Is-somma, li titqiegħed skond ma jingħad fl-arlikolu ta’ qabel dan, tingħata lura lil min ikun qiegħdha bħala depożitu malli dan ma jibqax konsumatur, kemm-il darba l-ammonti kollha, li għandhom jingħataw lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għall-provvista tal-kurrent elettriku akkont ta’ din il-persuna jkunu tħallsu. 10. Pleġġ. Emendat: A.L.125 tal-1979; XXXIV.2014.39. Iċ-Chairman, sabiex din tintrabatinsolidumIċ-Chairman jista’ min flok ma jordna li jsir depożitu, kif hemm stabbilit fir-regolament 8, jordna lill-konsumat ur iġib garanzija minn persuna oħra, li togħġob liċ-Chairman flimkien mal-konsumatur, għall-ħlas regolari ta’ l-ammonti kollha li jkollhom jingħataw lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għall-provvista tal-kurrent elettriku, akkont ta’ dan il-konsumatur. 11. Meta bini jew appartament jinkera għal iżjed minn tliet xhur. Miżjud: N.G.478 tal-1945. Emendat: A.L.17 tal-1974; A.L.125 tal-1979; XXXIV.2014.39. Kull min ikollu tiegħu jew jamministra jew jkollu taħtidejhxibini jew appartament fornut bil-kurrent elettriku mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għandu, meta jikri għal iżjed minn tliet xhur dak il-bini jew appartament lil xi ħadd ieħor li ma jkunx jirrisjedi permanentement f’dawn il-Gżejjer, igħarraf b’dan bil-miktub liċ-Cha irman mal-kerrej għall-ħlas ta’ l-arloġġ u l-fornitura tal-kurrent elettriku fil-fond. Tkun tenħtieġ irċevuta bil-miktub mingħand iċ-Chairman Kull min ikollu tiegħu jew jamministra jew jkollu taħtidejhxibini jew appartament fornut bil-kurrent elettriku mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għandu, meta jikri għal iżjed minn tliet xhur dak il-bini jew appartament lil xi ħadd ieħor li ma jkunx jirrisjedi permanentement f’dawn il-Gżejjer, igħarraf b’dan bil-miktub liċ-Chairman billi jsemmi l-isemħiħ tal-kerrej, it-tagħrif kollu dwar il-kerrej u ż-żmien miftiehem għall-kera; u sakemm dik it-tagħrifa tkun għadha ma ngħatatx jew jekk it-tagħrif mogħti ma jkunx sewwa, sid il-kera jkun, mingħajr ħsara għad-disposizzjonijiet tar-regolament 12, responsabbli in solidum sabiex minjikri lil ħadd ieħor ikun jista’ juri li huwa tat-tagħrifa hawn fuq imsemmija. Meta biċċabini jew appartament fornuti bil-kurrent elettriku mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jinkrew lil xi bniedem, sew espressament jew bis-skiet, bil-ġimgħa, bix-xahar jew għal inqas minn tliet xhur, jew meta l-biċċabini, li tkun mikrija għal iżjed minn tliet xhur, tkun fil-fatt okkupata mill-kerrej għal inqas minn tliet xhur, il-bniedem li jkollu tiegħu, jew li jamministra, jew li jkollu taħtidejh dik il-biċċabini jew appartament ikun responsabbli insolidum mal-kerrej għal kull dejn li dan ta’ l-aħħar jagħmel fuq il-ħlas ta’ l-arloġġ u l-fornitura tal-kurrent elettriku fil-fond. 13. Applikabilità tar-regolamenti 11 u 12. Miżjud: N.G.478 tal-1945. (Mħassar bl-Avviż Legali 52 tal-2010). regolamenti 11 u 12. 14. (1) (a) Is-servizzi ta’ l-elettriku għandhom jitwasslu mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni. (b) Servizzi jikkonsistu f’dawk singlephase li ma jeċċedux il-kapaċità ta’ 60 Amps għal kull phase, provdut minn meter wieħed, is-servizz jitqies bħala Bulk Supply Servizzi jikkonsistu f’dawk singlephase li ma jeċċedux il-kapaċità ta’ 40 Amps, u dawk 3 phase li ma jeċċedux il-kapaċità ta’ 60 Amps għal kull phase u fejn il-kapaċità tkun taqbeż is-60 Amps għal kull phase, provdut minn meterwie għall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti. (ċ) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet l-oħra ta’ dawn ir-regolamenti ma’ kull applikazzjoni ġdida għal servizz għandu jsir ħlas għall-installazzjoni li jammonta għal €300 għas-Servizz Single Phase u għal €900 għas-Servizz Three Phase: Iżda kull tibdil minn Servizz Single Phase jew minn Servizz Three Phase Iżda kull tibdil minn Servizz Single Phase għas-Servizz Three Phase għas-Servizz SinglePhase jitqies bħala applikazzjoni ġdida għall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti u jkun soġġett għall-ħlasijiet stabbiliti b’dan is-subregolament għal applikazzjoni ġdida: Iżda ukoll, fil-każ biss ta’ Servizz għall-Post Residenzjali jew Servizz għal Post Domestiku, sat-30 ta’ Ġunju 2009, tibdil minn Servizz Three Phase għal Servizz Single Phase ikun soġġett għall-ħlas ta’ €163.06 iżda minn hemm ’il quddiem jitqies bħala applikazzjoni ġdida għall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti u jkun soġġett għall-ħlasijiet stabbiliti minn dan is-subregolament għal applikazzjoni ġdida. (d) Meta d-distanza tkun ta’ iżjed minn 150 metru mis-sors adegwat l-applikant ikollu jħallas l-ispiża kollha għall-estenzjoni mill-liema spiża jitnaqqsu l-ħlasijiet elenkati fil-paragrafu (ċ). Il-ħlas minimu jkun ta’ €430 għal servizz singlephase. Estenzjonijiet ta’ iżjed minn 150 metru isiru biss b’materjal standard Meta d-distanza tkun ta’ iżjed minn 150 metru mis-sors adegwat l-applikant ikollu jħallas l-ispiża kollha għall-estenzjoni mill-liema spiża jitnaqqsu l-ħlasijiet elenkati fil-paragrafu (ċ). Il-ħlas minimu jkun ta’ €430 għal servizz singlephase u € 1300 għal servizzi 3 phase u sakem m ir-regolazzjoni tal-vultaġġ tkun tista’ tinżamm sa 6 % mill-valur nominali. (2) Estenzjoni ta’ servizzi għal grupp ta’ konsumaturi ġożvilupp wieħed. Miżjud: A.L.27 tal-1999. (a) Grupp ta’ konsumaturi ġożvilupp wieħed jista’ jikkonsisti minn postijiet Residenzjali jew Non-Residenzjali jew Domestiċi jew taħlita ta’ postijiet Residenzjali jew Non-Residenzjali jew Domestiċi li l-ebda waħda minnhom ma tkun tirrikjedi provvista ta’ iżjed minn 60 Amps għal kull phase. (b) Il-provvista ta’ l-elettriku tiġi estiża mis-sistema ta’ distribuzzjoni ta’ vultaġġ baxx lill-iżvilupp ta’ grupp ta’ konsumaturi fejn tiġi sodisfatta waħda miż-żewġ kondizzjonijiet li ġejjin: (i) għal żvilupp ta’ grupp ta’ konsumaturi fi skema ta’ żvilupp ta’ bini li jikkonsisti minn 22 unit ikun iżjed minn 150 metr u l-ispejjeż stipulati fis-sub regolament (1)(d) jiġu applikati. (Unit u servizz 3 phase). Għall-iskopijiet ta’ dan il-paragrafu postijiet industrijaliż kummerċjali ser jiġu kkunsidrati bħala 4.5 units għal żvilupp ta’ grupp ta’ konsumaturi fi skema ta’ żvilupp ta’ bini li jikkonsisti minn 22 unit jew inqas u jkun ta’ distanza inqas minn 150 metru ’l bogħod mill-eqreb sors adegwat ta’ vultaġġ baxx. Fejn ir-rout elength ikun iżjed minn 150 metr u l-ispejjeż stipulati fis-sub regolament (1)(d) jiġu applikati. (Unit waħda tikkonsisti f’servizz 40 Ampssinglephase u servizz 3 phase 60Amps huwa kkonsidrat bħala 4.5 units ukoll meta l-applikazzjoni tkun għal servizz 40 Amps; (ii) l-iżvilupp jissodisfa l-kondizzjonijiet) kollha li ġejjin: (1) l-għadd ta’ units ma jkunx iżjed minn 50; (2) ir-routelength jew transformercenter ir-routelength ma tkunx iżjed minn 300 metru minn substation eżistenti; (3) il-prodott ta’ l-għadd ta’ units f’metri ma jkunx iżjed minn 6,600 unit meters il-prodott ta’ l-għadd ta’ unitsuroutelength; (4) il-peakload li tkun qed tintuża fiż-żmien ta’ l-applikazzjoni u l-load ma jeċċedux 90 % tat-transformerrating, meta t-transformer il-peakload tas-substation li tkun qed tintuża fiż-żmien ta’ l-applikazzjoni u l-load addizzjonali stmati fuq 4 Amps għal kull unit ma jeċċedux 90 % tat-transformerrating ma jkunx jista’ jiġi mkabbar; (5) l-iżvilupp ikun fiskema ta’ żvilupp ta’ bini; (ċ) Meta waħda mill-kriterji tal-paragrafu (b) tkun sodisfat tal-ħlas għall-konnessjoni koperti mis-sub regolamenti (1)(ċ) u, jew (1) (d Meta waħda mill-kriterji tal-paragrafu (b) tkun sodisfat tal-ħlas għall-konnessjoni koperti mis-sub regolamenti (1)(ċ) ikunu applikabbli għal kull post rispettiv ġewwa l-iżvilupp. (d) Servizz fi żvilupp għal grupp ta’ konsumaturi jkunu kkunsidrati bħala bulksupply, kif provdut fis-sub regolament (3), jekk jirrikjedu iżjed minn 60 Amp 3 phase Servizz fi żvilupp għal grupp ta’ konsumaturi jkunu kkunsidrati bħala bulksupply. (e) F’każi fejn il-kondizzjonijiet tal-paragrafi (b)(i) jew <index-4>(b)</index-4>(ii) ma jkunux sodisfatti ser ikun hemm il-ħtieġa ta’ substation F’każi fejn il-kondizzjonijiet tal-paragrafi (b)(i) jew <index-4>(b ġdida, skond kif provdut fir-regolament 15(ċ)(i), sabiex tiġi provduta l-provvista ta’ l-elettriku għal żvilupp ta’ grupp ta’ konsumaturi. (3) Estenzjoni ta’ servizzi bulk. Miżjud: A.L.27 tal-1999. Emendat: XXXIV.2014.39. Emendat: XXXIV.2014.39. (a) Is-servizzi ta’ l-elettriku bulk għandhom jitwasslu mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni. (b) Servizzi bulk ta’ iżjed minn 60 Amps għal kull phase Servizzi bulk jikkonsistu f’servizzi 3 phase u li jiġu provduti minn meter wieħed. (ċ) Servizzi bulk ma jiġux imqabbda mas-sistema ta’ fili ’l fuq mill-art, u l-anqas minn fili ta’ taħt l-art jekk dawn ikunu oriġinarjament ġejjin minn fili minn fuq. (d) Servizzi bulk mis-sistema eżistenti tad-distribuzzjoni ta’ vultaġġ baxx jingħataw biss meta jkunu sodisfatti t-tliet kondizzjonijiet li ġejjin: (i) l-ammont neċessarjuf ‘mps għal kull fażi moltiplikat bid-distanza f’metri bejn il-metering point ta’ vultaġġ baxx fis-substation l-ammont neċessarjuf ‘mps għal kull fażi moltiplikat bid-distanza f’metri bejn il-metering point fil-post li għalih tkun saret l-applikazzjoni u l-panel adegwa ta l-aktar viċina m’għandux jeċċedi l-ammont ta’ 30,000 Ampmetru. Għal dan il-għan il-kurrent ta’ l-elettriku mitlub għandu jkun ta’ wieħed mill-istandard values li ġejjin: 100 Amps, 125 Amps, 160 Amps, 200 Amps, 250 Amps, 315 Amps, 355 Amps, 400 Amps, 450 Amps, 500 Amps; (ii) id-distanza f’metri bejn il-metering point ta’ vultaġġ baxx fis-substation id-distanza f’metri bejn il-metering point fil-post li fiha tkun saret l-applikazzjoni u l-panel adegwa ta l-aktar viċina m’għandux ikun iżjed minn 300 metru; (iii) is-servizz bulk mitlub m’għandux jeċċedi 500 Amps għal kull phase. (e) L-ispejjeż kollha għall-estenzjoni ta’ servizz bulkser jitħallsu mill-applikant. Ħlas ta’ € 81.52 għal kull kVA mitlub irid jitħallas ukoll mill-applikant bħala kontribuzzjoni għall-użu ta’ sistema ta’ vultaġġ għoli. (f) Servizzi ta’ vultaġġ baxx li ma jissodisfawx waħda jew iżjed mill-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafi (d)(i), <index-4>(d)</index-4>(ii) u (d)(iii) ikunu jirrikjedu substation Servizzi ta’ vultaġġ baxx li ma jissodisfawx waħda jew iżjed mill-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafi (d)(i), <index-4>(d)</index-4>(ii) u (dġdida skond kif stipulat fir-regolament 15. 15. (a) Ikun hemm bżonn ta’ substation ġdida ġewwa l-iżvilupp f’dawn iċ-ċirkostanzi: (i) meta l-kondizzjonijiet neċessarji sabiex jingħata servizz lill-grupp ta’ konsumaturi fi żvilupp wieħed kif spjegat fir-regolamenti 14(2)(b)i) ma jkunux sodisfatti; (ii) meta l-kondizzjonijiet neċessarji għal servizzi bulk kif spjegat fir-regolamenti 14(3)(d)i) jew (iii) ma jkunux sodisfatti; (iii) meta ma jkunx hemm substation fil-viċinanza li minnha jkun teknikament possibbli li tingħata provvista sodisfaċenti ta’ vultaġġ baxx lill-iżvilupp. (b) (i) F’każi ta’ servizzi bulk l-ispejjeż għal substation ġdida jitħallsu jew- (1) mill-applikantż applikanti; jew (2) mill-applikantż applikanti u l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni fuq bażi cost sharing f’każi fejn l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jkuniridjutilizza s-substation. Fi kwalunkwe każ is-substationissir proprjetà tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni hekk kif tiġi magħquda mas-sistema tad-distribuzzjoni ta’ l-elettriku u għalhekk irid jiġi provdut aċċess għal ħaddiema, kuntratturi u apparat tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni f’kull ħin. L-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jagħmel tajjeb ukoll għall-ispejjeż tas-substationu l-apparat assoċjat. (ii) Sakemm is-substation għal konsum ser jiġi installat fuq il-high voltage Sakem mis-substation tintuża biss mill-applikant żapplikant is-sistema tal-metering. (iii) F’każi fejn l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni u l-applikantż applikanti jifthiem u li jaqsmu l-ispejjeż tas-substation ikun applikat fuq bażi prorata użata minn kull parti. Għall-iskop tal-cost sharing F’każi fejn l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni u l-applikantż applikanti jifthiem u li jaqsmu l-ispejjeż tas-substationu l-applikantż applikanti jipprovdi l-art, ix-xogħolijiet ċivili u xi tibdil struttura li l-applikantż applikanti jingħata kumpens ta’ mhux iżjed minn € 23,293 u l-cost sharing ikun applikat fuq bażi prorata kkalkolata fuq il-proporzjon tal-load kull kumpens imħallas mill-applikantż applikanti jiġi miżjud ma’ l-ispejjeż li jkunu saru biex is-substation tiġi mgħammra u mqabbda mal-provvista ta’ l-elettriku. (iv) Meta s-substation. Din il-kondizzjoni tibqa’ tgħodd sa 10 snin mid-data ta’ meta s-substation Meta s-substation tkun iffinanzjata kompletament mill-applikantż applikanti dawn tingħatalhom rifużjoni ta’ €58.23 għal kull kVA mogħtija lill-kwalunkwe applikantż applikanti ġodda. Dan japplika wkoll f’każi fejn l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jiddeċiedi li jestendi provvista ta’ vultaġġ baxx lill-pubbliku ġenerali mis-substation jkun ġie mħaddem. (v) Meta s-substation tkun iffinanzjata fuq bażi ta’ costsharing l-applikantż applikanti ma jkunx intitolat għar-rifużjoni indikata fis-subparagrafu (iv). (ċ) (i) F’każi ta’ grupp ta’ konsumaturi fi żvilupp wieħed li jirrikjedi substation) l-applikantż applikanti għandhom jipprovdu kamra adegwata għall-użu bħala substation iżda jżomm id-dritt li jagħti provvista mis-substation F’każi ta’ grupp ta’ konsumaturi fi żvilupp wieħed li jirrikjedi substation skond ir-regolament 14(2)(e) l-applikantż applikanti għandhom jipprovdu kamra adegwata għall-użu bħala substation ġewwa l-iżvilupp. L-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni ser jagħti kumpens massimu ta’ €23,293 lill-applikantż applikanti bħala kumpens għall-art, xogħlijiet ċivili u/jew tibdil strutturali li jkun hemm bżonn. L-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni ser jagħmel bi spejjeż tiegħu x-xogħlijiet l-oħra neċessarji sabiex titlesta s-substation lill-applikantż applikanti barra l-iżvilupp mingħajr l-obbligu li jagħti kumpens addizzjonali lill-applikantż applikanti oriġinali. (ii) Għal kull applikazzjoni minn applikanti fi grupp fi żvilupp wieħed ser jitħallsu l-ispejjeż ta’ l-applikazzjoni stipulati fir-regolament 14(1)(ċ). (d) Għal provvista fuq is-sistema ta’ 11 kV jew iżjed irid ikun hemm ħlas skondin-nefqa kif ukoll ħlas negozzjabbli għall-użu ta’ l-infrastruttura eżistenti. 16. Impjanti. Sostitwit: N.G.339 tal-1955; A.L.88 tal-1959. Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tar-regolament 20), l-impjanti tal-kurrent elettriku għandhom isiru skond dawn ir-regolamenti. 17. Circuit breaker b’żewġ poli jew bi tliet poli. Sostitwit: N.G.339 tal-1955. Emendat: A.L.125 tal-1979; A.L. 165 tal-1993; XXXIV. 2014.39. Il-konsumatur għandu huwa stess, jew bi spejjeż tiegħu, jipprovdi u jwaħħal dritt wara l-meter b’żewġ poli jew bi tliet polimgħaqqdin u b’overloadtrip; jew switch ta’ għamla mgħoddija miċ-Chairman, iżda ebda fusiblec u t-outprinċipaliearthleakagecircuitbreaker Il-konsumatur għandu huwa stess, jew bi spejjeż tiegħu, jipprovdi u jwaħħal dritt wara l-meteru fuq in-naħa tiegħu circuit breaker b’żewġ poli jew bi tliet polimgħaqqdin u b’overloadtrip fuq kull phaseconductor; jew switch b’żewġ poli jew bi tliet polimgħaqqdin ufusiblec u t-out ta’ għamla mgħoddija miċ-Chairman, iżda ebda fusiblec u t-out bħal din ma għandu jiġi komunikat mal-konduttur newtru. Għandu jiġi stallat fuq in-naħa ta’ l-istallazzjoni internaħdejn is-switch. Dan l-earthleakagecircuit breaker fejn l-istallazzjoni interna tkun sa 60 Amps. Dan l-earthleakagecircuit breaker Dan l-earthleakagecircuit breaker irid ikollu sensittività biex jinqata’ ta’ mhux aktar minn 30 mA ta’ passaġġ ta’ kurrent toearth irid ikollu l-faċilità isirulu testijiet li jikkonfermaw l-intervent tiegħu meta jkun hemm passaġġ ta’ kurrent toearth. Barra minn hekk kull konsumatur irid jipprovdiearthing, li trid tiġi stallata kif jitolbu r-regolamenti tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni. Pajpijiet ta’ l-ilma ma humiex aċċettabbli aktar għalearthing Barra minn hekk kull konsumatur irid jipprovdiearthing separat forma ta’ earthelectrode. Il-kurrent għandu jiġi mqassa m sewwa fuq il-linji u l-isbilanċ ma għandux ikun ta’ iktar minn 10 fil-mija tal-kurrent li jista’ jieħu l-impjant meta l-komunikazzjonijiet sew tad-dawl kemm tal-muturi, kif ukoll tas-ħana, jkunu kollha wżati. 18. L-impjanti tal-kurrent elettriku li ma jkunux saru mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jistgħu jiġu bissi kkomunikati mas-sistema kemm-il darba dawn isiru minn jew taħt id-direzzjonu responsabbiltà ta’ persuna li għandha permess mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni biex tagħmel dan ix-xogħol. 19. Ħruġ ta’ liċenżi. Sostitwit: N.G.509 tal-1944. Emendat: N.G.734 tal-1956; A.L.74 tal-1967; A.L. 125 tal-1979. Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Emendat: A.L.52 tal-2010; XXXIV.2014.39. Emendat: A.L.52 tal-2010 (1) Għandu jkun hemm żewġ kwalitajiet ta’ liċenzi: (a) wireman’slicence A għal dawk il-persuni li jkunu awtorizzati li jagħmlu stallazzjonijiet tas-singlephase biss; u (b) wireman’slicence kif ukoll fuq it-threephasewire man’slicenceB għal dawk il-persuni li jkunu awtorizzati li jagħmlu stallazzjonijiet kemm fuq is-singlephase. (2) Il-liċenzi tal-wireman ji nħarġu miċ-Cha irrnan tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni fuq rakkomandazzjonijiet tal-Bord tal-Liċenzi tal-Elettriku lill-persuni li jkunu: (a) għaddew mill-eżami miżmum a pposta mir-Reġistratur ta’ l-Eżamijiet għan-nom ta l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni, u (b) li jkunu għalqu t-tmin tax-il sena, u (ċ) li jkollhom sena esperjenza fuq ix-xoghol ta’ stallazzjonijiet ta’ l-elettriku għal dawk li jridu li ċenza A u sentejn esperjenza għal dawk li jridu liċenza B. (3) (a) L-eżami għal dawn il-liċenzi għandu jsir mill-inqas darba fis-sena f’data jew dati stabbiliti mir-Reġistratur ta’ l-Eżamijiet. Avviż jiġi mogħti ta’ l-anqas xahrejn qabel ma jsir l-eżami fil-Gazzetta tal-Gvern. (b) Is-sillabus għal dan l-eżami jiġi stabbilit mill-Bord tal-Liċenzi ta’ l-Elettriku. (ċ) Meta s-sillabus jiġi rivedut għandu jiġi pubblikat sentejn qabel ma jsir xieżami fuqu. (4) Il-liċenzi tal-wireman iridu jiġġeddu kull sena u jibqgħu validi għal sena li tibda sseħħ mill-ewwel ta’ Jannar tas-sena li jkunu ħarġu fiha. Ikun iridisir ħlas ta’ €11.65 biex tinħareġ jew tiġġedded li ċenza A u € 23.29 biex tinħareġ jew tiġġedded liċenza B. Id-detentur tal-liċenza B ikollu wkoll id-drittijiet tal-liċenza A. Jekk applikazzjoni ma ssirx saxahrejn wara li jkun għalaq iż-żmien li fih il-liċenza ta’ qabel tkun valida, biex tiġġedded liċenza, ikun iridis ir ħlas addizzjonali ta’ €11.65. (5) (a) L-applikazzjoni biex tinħareġ xi liċenza tal-wirem antrid issir liċ-Chairman tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni. L-applikazzjoni trid tkun akkompanjata miċ-ċertifikat ta’ l-eżami li juri li l-applikant ikun għadda fih, ċertifikat tat-twelid maħruġ mir-Reġistru Pubbliku u ċertifikati oħra li jikkonfermaw l-esperjenza fix-xogħol ta’ l-istallazzjonijiet ta’ l-elettriku mill-applikant. Iċ-ċertifikati ta’ l-esperjenza fix-xogħol għandhom jiġu firmati minn persuna oħra li tkun diġà liċenzjata f’dan ix-xogħol u li taħtu tkun ittieħdet l-esperjenza prattika. (b) Il-Bord tal-Liċenzi ta’ l-Elettriku jeżamina l-applikazzjonijiet u jiddeċiedi jekk l-esperjenza prattika li tkun ittieħdet tkunx ta’ livell sodisfaċenti. (6) Iċ-Chairman, fuq rakkomandazzjoni tal-Bord tal-Liċenzi ta’ l-Elettriku jista’ jeżenta lil applikant milli joqgħod jew għall-eżam ikollu jew xi parti minnu, jekk l-istess Bord ikun sodisfatt li l-applikant għandu kwalifiki tajba biżżejjed li jeżentawh mil li joqgħod għall-eżam ikollu jew parti minnu. Ħlas ta’ €11.65 ikun irid isir ma’ kull applikazzjoni f’dan ir-rigward. 20. Kondizzjoni u adattibilità ta’ l-impjant. Sostitwit: N.G.339 tal-1955. Emendat: A.L.88 tal-1959; A.L. 125L. 126 tal-1991; A.L.165; A.L.125 tal-1979; A. tal-1993; XXXIV.2014.39. (1) L-electrician li jkollu l-liċenza jrid jissodisfa ruħu dwar il-kondizzjoni ta’ l-istallazzjoni li jkun lesta u jekk din tkunx adattata qabel jiffirma kull applikazzjoni dwar is-servizz ta’ l-elettriku, jiġifieri jikkonferma li l-fili, l-fittingsu kull apparat ieħor li jġorr il-kurrent ikunu ta’ daqs u ta’ saħħa biżżejjed għall-iskop li għalih l-elettriku jkun ser jintuża, u jkunu magħmula, stallati u protetti biex jiġi evitat il-periklu sakemm huwa raġonevolment possibbli. Id-detentur tal-liċenza jkun irid jissodisfa ruħu: (a) l-insulation resistance mhix taħt l-I.E.E. Standard l-insulation resistance bejn il-kondutturi u l-earth; (b) is-switches wieħed u l-fusiblec u t-outs is-switches kollha ta’ polekollha jkunu komunikati fil-phaseconductors biss; (ċ) meta jkun hemm bżonn, is-circuits finali; u li socketoutlets finali differenti għal kollox minn circuits meta jkun hemm bżonn, is-circuits ta’ l-impjanti jkunu mqassmin f’su b-circuits finali; u li socketoutlets ikunu komunikati ma’ sub-circuit tad-dwal; (d) l-appliances u l-holders sewwa u li, meta jistgħu jinġarru, ikunu komunikati ma’ l-earthl-appliances u l-aċċessorji kollha nkluż is-switches u l-holders jekk ma jkunux tat-tip iżolat għalkollox ikunu earthed permezz ta’ 3-pinplugs; (e) il-wiring jew biclamps il-wiring kollu li jkun attakkat ikun imwaħħal b’saddles u mhux bistaplesimsammrin; (f) il-metall kollu li jifforma parti mill-oġġetti ta’ l-elettriku fil-kmamar tal-banju barra mill-wires u l-banju iżda esklużi l-gwarniċ tat-twieqi, serraturi tal-bibien u oġġetti oħra bħal dawn ikunu komunikati flimkien permezz ta’ uniform potentialconductor il-metall kollu li jifforma parti mill-oġġetti ta’ l-elettriku fil-kmamar tal-banju barra mill-wires li jservu biex jgħaddi l-kurrent u l-oġġetti l-oħra kollha tal-metall mikxufa f’dawn il-kmamar inkluż il-piping li jkunearthed b’mod permanenti; (g) is-switches, holders is-switches u aċċessorji oħra li jkunu fil-kmamar tal-banju ma jkunux jistgħu jintlaħqu minn persuna li tkun qiegħeda f’banju jew fuq il-banju jew taħt doċċa; (h) il-casing ta’ l-injam ma jkunx imwaħħal b’mod li jkun travers jew taħt il-pajpijiet ta’ l-ilma; (i) kull aċċessorju jew fitting f’garages sakemm ma jkunx tat-tip għalkollox magħluq għalih ikun imwaħħal mhux anqas minn metru punt tnejn ’il fuq mill-livell ta’ l-art; (k) fejn il-provvista ta’ l-ilma ġopost tkun ġejja minn xitank ta’ l-ilma fuq il-bejt, il-pajpijiet tal-metall tad-dħul u l-ħruġ iridu jiġu magħqudin ma’ xulxin għal skop ta’ elettriku; (l) jekk xikonsumatur ikollu l-liċenza biex jopera ġeneraturstand-by fl-istallazzjoni tiegħu, il-ġeneratur irid jkun ikkonnettjat ma’ l-istess stallazzjoni permezz ta’ four polechangeoverswitch; (m) fejn jinstab li waqt li konsumatur ikun qed juża l-elettriku jkun qed jeffettwa ħażin is-servizz mogħti mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni lill-konsumaturi oħra, l-ewwel konsumatur ikun irid jinstalla bi spejjeż tiegħu u fuq il-post tiegħu apparat biex jikkoreġi u jipproteġi s-sistema tad-distribuzzjoni. Dawn il-każi jinkludu fost oħrajn varjazzjoni irregolari tal-vultaġġ u ġenerazzjoni ta’ harmonics. (2) Kull stallazzjoni li tkun tikkonforma mar-regolamenti ta’ l-I.E.E. titqies li tkun tikkonforma ma’ dawn ir-regolamenti. (3) Iċ-Chairman iżommid-dritt li jitlob li stallazzjoni qabel ma tiġi konnettjata mal-provvista tal-elettriku tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni tkun tikkonforma ma’ xi regolamenti ta’ l-I.E.E. (4) Kull apparat u makkinarju ’il fuq min 1.5 KW ma għandux jiġi kkonnetjat mas-sistema ta’ l-elettriku sakemm ma jkollux l-apparat neċessarju biex jopera b’power factor ta’ mhux anqas minn 0.9 lagging fuq id-domanda massima. 21. It-testijiet fuq l-istallazzjoni wara li titlesta jridu jsiru mill-persuna li tkun liċenzjata bħala electrician, u jkun irid jissottometti r-riżultati ffirmati u stampati minn uma’ l-applikazzjoni għas-servizz ta’ l-elettriku. 22. Riżultati tat-testijiet. Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Ir-riżultati tat-testijiet jkunu jridu jitniż/lu fuq formula preskritta ma’ l-applikazzjoni għas-servizz ta’ l-elettriku. Dawn ir-riżultati flimkien ma’ schematic ta’ l-istallazzjoni ta’ l-elettriku jintbagħtu ma’ l-applikazzjoni għas-servizz ta’ l-elettriku. Id-drawings Ir-riżultati tat-testijiet jkunu jridu jitniż/lu fuq formula preskritta ma’ l-applikazzjoni għas-servizz ta’ l-elettriku. Dawn ir-riżultati flimkien ma’ schematicuwiringlayout drawings ikunu jridu juru t-tip u l-kompożizzjoni taċ-ċirkwiti u l-mezzi u l-post tal-protezzjoni u isolazzjoni fl-istallazzjoni. 23. Ċertifikar minn inġinier. Emendat: A.L.125 tal-1979. Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Id-disinn ta’ stallazzjoni ta’ kapaċità ta’ 300 Amp jew iktar, kif ukoll ir-riżultat tat-testijiet ta’ l-istess stallazzjoni meta titlesta jridu jkunu wkoll ċertifikati minn inġin ierkwalifikat fl-inġinerija elettrika. 24. L-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jeżamina l-formula tal-applikant u ċ-ċertifikati tat-testijiet. Jekk dawn ikunu aċċettabli, l-applikant jingħata s-servizz. 25. Ċertifikati mibgħu tinlura. Emendat: A.L.74 tal-1967. Sostitwit: A.L.165L.52 tal-2010; XXXIV. 2014.39 Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Emendat: A.. Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Emendat: A.L.52 tal-2010 Jekk iċ-ċertifikati tat-testijiet ma jissodisfawx lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni, dawn jintbagħtu lura lill-applikant u dan ikun irid iħallas is-somma ta’ € 11.65. 26. Sospensjoni tal-provvista sakemm isiru l-alterazzjonijiet. Emendat: A.L.125 tal-1979. Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Emendat: XXXIV.2014.39. Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Emendat: XXXIV.2014.39. (a) L-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jżomm id-dritt li jivverifika kull stallazzjoni f’kull ħin diment li din tkun ikkonnettjata mas-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Jekk f’xi ħin din ma tinstabx konformi ma’ dawn ir-regolamenti, il-provvista tal-elettriku tista’ tiġi sospiża sakemm isiru l-alterazzjonijiet u t-tiswijiet meħtieġa fl-istallazzjoni biex din tikkonforma mar-regolamenti. (b) Fejn stallazzjoni, wara li tiġi ttestjata mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni, tinstab difettuża jew ma taqbilx mal-wiring diagram li tintbagħat ma’ l-applikazzjoni, id-detentur tal-liċenza jiġi mwissi bil-miktub fuq l-ewwel każ. Jekk imbagħad l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jerġa’ jsibxi stallazzjoni oħra difettuża li tkun ġiet ċertifikata mill-istess detentur, il-liċenza ta’ dak id-detentur tiġi sospiża. 27. Stallazzjoni għandha tiġi rranġata biex titqabbad mas-sistema. Sostitwit: N.G.339 tal-1955. Emendat: A.L.125 tal-1979. Sostitwit: A.L.165L.52 tal-2010; XXXIV. 2014.39 Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Emendat: A.. Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Emendat: A.L.52 tal-2010 Jekk stallazzjoni li tkun instabet difettuża ma tiġix irranġata biex titqabbad mas-sistema fi żmien xahar mid-data ta’ l-ewwel test, il-konsumatur ikun irid iħallas l-ispejjeż kollha li jkun għamel l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni biex iwassal is-servizz ta’ l-elettriku fil-post u biex iwaħħal il-mainfu sebox u l-meteru dan suġġett għal ħlas ta’ ammont minimu ta’ € 232.93. 28. Dritt li jitħallas għat-test mill-ġdid. Emendat: A.L.74 tal-1967. Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Emendat: A.L.52 tal-2010. Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Emendat: A.L.52 tal-2010. Ikun iridisir ħlas ta’ € 11.65 għal kull darba li jsir xitest fuq dik l-istallazzjoni wara li tkun instabet difettuża. 29. Tibdil jew żieda ta’ xogħol f’impjant. Emendat: A.L.125 tal-1979; XXXIV.2014.39. L-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għandu jiġi mgħarraf minnufih b’kull tibdila jew żieda ta’ xogħol li ssir f’impjant wara t-test tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni; u l-impjant li fih ikun sar dan it-tibdil jew żieda jkun suġġett għall-kondizzjonijiet imsemmijin fir-regolament 27. 30. Jekk f’xi spezzjon ta’ impjant li jkun diġà kkominikat mas-sistema, jinstab li l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni ma ġiex imgħarraf b’xi tibdil jew żieda kif meħtieġ mir-regolament 29, il-kurrent jista’ jiġi maqtugħ sakemm l-impjant jiġi spezzjonat u ttestjat. Dak li hemm meħtieġ fir-regolamenti 18 u 20 jgħodd ukoll għal dan il-każ. 31. Ħlas ta’ l-ispejjeż. Emendat: A.L.125 tal-1979; XXXIV.2014.39. Kull konsumatur jista’ jiġi obbligat iħallas l-ispejjeż li, fuq talba magħmula minnu, ikun għamel l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni fil-komunikazzjoni ta’ impjant mas-sistema, jekk hu jordna li l-impjant jiġi maqtugħ u li jitneħħa l-meter fi żmien ġimgħa wara li jkun intbagħad lil u avviż bil-miktub dwar l-intenzjoni l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni li jitqiegħed dan il-meter Kull konsumatur jista’ jiġi obbligat iħallas l-ispejjeż li, fuq talba magħmula minnu, ikun għamel l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni fil-komunikazzjoni ta’ impjant mas-sistema, jekk hu jordna li l-impjant jiġi maqtugħ u li jitneħħa l-meter fi żmien sena mid-data li fiha tkun saret il-komunikazzjoni, jew kemm-il darba huma jaċċettax li jitqiegħed il-meter. 32. Għoti ta’ kurrent elettriku lil post ieħor. Emendat: A.L.119 tal-1974; A.L.125 tal-1979. Kull konsumatur li jagħti kurrent jew li jħalli li jittieħed kurrent li jgħaddi mill-meter tiegħu għal ġewwa post li ma jkunx dak li għalih il-kurrent kien maħsub ikun suġġett li jinqatagħlu il-kurrent mill-post tiegħu għal dak iż-żmien li jiddeċiedi ċ-Chairman: Iżda d-disposizzjoni ta’ dan ir-regolament ma tapplikax meta l-post l-ewwel imsemmi jkun garage privat, u- (a) ikun jew qiegħed ma’ ġen bil-post residenzjali okkupat mill-konsumatur, kemm jekk ikollu aċċess dirett minn dak il-post kif ukoll jekk le, jew (b) ikun fil-preċenti ta’ jew fuq l-istess artappartenenti lill-post residenzjali ta’ dak il-konsumatur, u, barra minn hekk, il-garage ikun qed jintuża mill-imsemmi konsumatur u ebda persuna oħra ma jkollha jedd, bi ħlas, tagħmel użu mill-istess garage. 33. Iċ-Chairman jista’ jippermetti l-provvista tal-kurrent għal post ieħor. Emendat: A.L.125 tal-1979. Iċ-Chairman jista’ f’każijiet speċjali u għal ċertu żmien wara talba magħmula mill-konsumatur, jippermetti l-provvista tal-kurrent minn meter ta’ dan il-konsumatur għal post jew iżjed minn post wieħed li ma jkunx dak li għalih il-provvista tal-kurrent kienet irreġistrata. 34. Pagamenti għall-estenzjoni ta’ l-elettriku u/jew kontribuzzjoni għall-vultaġġ għoli. Emendat: A.L.125 tal-1979. Sostitwit: A.L.165L.52 tal-2010; XXXIV. 2014.39 Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Emendat: A.. Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Emendat: A.L.52 tal-2010 L-ispejjeż għall-estenzjoni ta’ l-elettriku u, jew kontribuzzjoni għall-vultaġġ għoli jkunu jridu jitħallsu lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni kif ġej: (a) stimi taħt l-€2,329 jkunu jridu jitħallsu kollha mal-kuntratt; (b) stimi ’l fuq minn € 2,329 jkunu jridu jitħallsu 50 % mal-kuntratt u 50 % qabel ma din l-estenzjoni tiġi konnettjata mas-sistema tal-elettriku tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni iżda suġġetta għall-ewwel ħlas minimu ta’ € 2, 329. 35. L-impjant jibqa’ proprjetà tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni. Emendat: A.L.125 tal-1979; XXXIV.2014.39. L-impjant jibqa’ proprjetà tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni sakemm titħallas is-somma kollha li għandha titħallas; u s-sid tal-bini fejn ikun sar ix-xogħol ta’ impjant ikollu jintrabat li ma għandubl-ebda mod ifixkel lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni biex ineħħi dan l-impjant fil-każill il-konsumatur jonqosu ma jħallasx regolarment is-somma kollha jew xi biċċa mis-somma li jkollu jagħti tal-ispiża u mgħax fuqha kif hemm kalkolat fir-regolament 34(b). 36. Tariffa għall-provvista ta’ l-elettriku. Sostitwit: N.G.90 tal-1941; N.G.160 tal-1946; N.G.285 tal-1948; N.G.186 tal-1954; N.G.339 tal-1955; A.L.35 tal-1960. Emendat: A.L.119 tal-1974; A.L. 125 tal-1979; A.L.27 tal-1999. Sostitwit: A.L.330 tal-2008; A.L. 164 tal-2009. Emendat: A.L.103 tal-2012; XXXIV. 2014.39L. 449 tal-2014; XXV.2015.41; XXXIV. 2014.39; A.. (1) Operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jista’ jidħol fi ftehim speċjali sabiex iżomm prezzijiet minbarra dawk stabbiliti minn dawn ir-regolamenti, sakemm dawn il-prezzijiet ikunu inqas minn dawk stabbiliti b’tariffa. (2) Ir-Regolatur għandu japprova kull tariffa proposta li tkun preżentata minn operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni li tkun tipprovdi dħul suffiċjenti lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni f’kull sena finanzjarja fir-rigward ta’ ġenerazzjoni, distribuzzjoni u bejgħ ta’ elettriku: (a) sabiex tkopri l-ispiża ħiħa tagħha li għandha tinkludi l-ispejjez kollha operattivi, amministrattivi u finanzjarji li jkunu ntefqu fil-ġenerazzjoni, distribuzzjoni u bejgħ ta’ units ta’ elettriku li jkun jinkludi iżda mhux limitat għal spejjeż li jkollhom x’jaqsmu ma’ indeboliment tal-assi operattivi, taxxa u dazji mhux rikuperabbli (li jkunu jeskludu taxxa korporattiva fuq il-profitti), u telf akkumulat; (b) sabiex tlaħħaq maripagamenti perjodiċi fuq dejn fit-tul sal-punt li kull ħlas lura bħal dan ikun iktar mill-provvedimenti għal deprezzament; u (ċ) sabiex tipprovdi qligħ raġonevoli fuq il-valur ta’ ekwità, u f’kull tariffa u ftehim bħal dan m’għandhiex tingħata preferenza mhux dovuta bħal bejn konsumaturi li jinsabu fl-istess sitwazzjoni jew issir diskriminazzjoni mhux dovuta bħal bejn persuni li jkunu jinsabu fl-istess sitwazzjoni meta jiġu kunsidrati l-post u l-ħin ta’ provvista, l-kwantità ta’ enerġija elettrika provduta, it-tagħbija tal-konsumatur u l-fattur tal-enerġija, l-għan li għalih il-provvista tkun qiegħda tiġi meħuda u kull ċirkustanza oħra li tista’ tiġġustifika trattament preferenzjali jew diskriminatorju. (3) (a) Operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għandu jikkomunika t-tarif fi proposti tiegħu lir-Regolatur flimkien mad-dokumentazzjoni kollha b’appoġġ għall-proposti tiegħu, u flimkien ma’ kull informazzjoni u dokumentazzjoni oħra mitluba b’mod raġonevoli mir-Regolatur fi żmien tlett(3) xhur mis-sottomissjoni tal-proposta. Kull dokumentazzjoni preżentata lir-Regolatur mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni skont dan ir-regolament għandha tiġi meqjusa bħala kunfidenzjali u ekonomikament sensittiva u għandha tiġi trattata kif jixraq. (b) Ir-Regolatur għandu jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu li japprova jew jiċħad it-tarif fi proposti mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni fi żmien sitt (6) xhur mis-sottomissjoni tal-proposta, iżda r-Regolatur jista’ biss jiċħad li jagħti l-approvazzjoni tiegħu għat-tariffi msemmija wara li jkunta lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni opportunità li jagħmel sottomissjonijiet li r-Regolatur, u għandu jagħti raġunijiet li bihom jispjega d-deċiżjonijiet tiegħu lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni. (4) Ir-Regolatur jista’ jirrifjuta li jiċħad li jagħti l-approvazzjoni tiegħu dwar kull tariffa proposta mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni biss meta dawk it-tarif fi proposti ma jkunux konformi mal-prinċipji stabbiliti mis-sub regolament (2). (5) Operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għandu jkollu d-dritt li jagħmel appell fuq kull bażi ta’ fatt uliġi lit-Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva minn kull deċiżjoni meħuda mir-Regolatur skont dan ir-regolament. Fit-teħid ta’ deċiżjoni t-Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva msemmi għandu jikkunsidra: (a) il-prinċipji stabbiliti skont dan ir-regolament; (b) l-istrutturi tat-tarif fi proposti mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni; u (ċ) kull korrispondenza rilevanti bejn ir-Regolatur u l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni, u kull aspettattiva leġittima maħluqa mill-liġi, regolament jew mir-Regolatur favur tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni. (6) Għall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti, Servizz għall-Post Residenzjali għandu jitħallas skond id-dispozizzjonijiet tal-Ewwel Skeda. (7) Għall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti, Servizz għall-Post Non-Residenzjali għandu jitħallas skond id-dispozizzjonijiet tat-Tieni Skeda. (8) Għall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti, Servizz għall-Post Domestiku għandu jitħallas skond id-dispozizzjonijiet tat-Tielet Skeda. (9) Minkejja id-dispozizzjonijiet ta’ liġijiet oħra, iċ-Cha irman ikollu s-setgħa li f’kull hinu fid-diskrezzjoni tiegħu, tenutkont għad-dispozizzjonijiet ta’ dawn ir-regolamenti, jiddeċiedi jekk servizz għandux jitqies bħala Servizz għall-Post Residenzjali jew Servizz għall-Post Non-Residenzjali jew Servizz għall-Post Domestiku għall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti. (10) Għall-finijiet ta’ dawn ir-regolamentikonsumatur ikun jista’ japplika sabiex Servizz li jingħata lill-fond individwali ta’ residenza, użat biss u regolarment bħala fond ta’ abitazzjoni privata, kif ikun jista’ jiġi konfermat permezz ta’ evidenza dokumentarja, jiġi reġistrat bħala Servizz għall-Post Domestiku: Iżda tista’ ukoll issir aplikazzjoni sabiex Servizz li jingħata lill-partijiet komuni ta’ condominium li jikkonsisti interament f’postijiet li jintużaw għall-iskopijiet ta’ abitazzjoni, jitqies bħala Servizz għall-Post Domestiku: Iżda ukoll jekk ma jkunx awtorizza xort’oħraċ-Chairman, għal raġuni tajba u suffiċjenti, konsumatur ikun intitolat jirreġistra bħala Servizz għall-Post Domestiku biss, Servizz għar-Residenza Prinċipali, Servizz għar-Residenza Sekondarja u Servizz għal Garage Iżda ukoll jekk ma jkunx awtorizzaxort’oħraċ-Chairman wieħed li ma jeċċedix id-dimensjoni ta’ 30 metru kwadru u jintuża esklużivament għall-finijiet privati u Non-kummerċjali: Iżda ukoll fil-każ ta’ postijiet li għalkemm ma jkun hemm ħadd jgħix fihom, ikunu ippjanati sabiex jintużaw għall-iskop ta’ abitazzjoni, il-Korporazzjoni tista’ tawtorizza lis-Servizz jiġi reġistrat bħala Servizz għall-Post Domestiku għal mhux aktar minn tnax-il xahar. (11) Għall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti, il-konsumatur għandu jkun intitolat jippreżenta applikazzjoni li biha jitlob liċ-Chairman jirreġistra individwi li jkollhom ir-residenza primarja tagħhom f’Malta fuq Servizz għall-Post Residenzjali fir-rigward ta’ dik ir-residenza primarja: Iżda l-ebda individwu m’għandu jkun reġistrat fuq aktar minn Servizz għall-Post Residenzjali wieħed fl-istess waqt u l-ebda individwu m’għandu jkun reġistrat fuq garage jew il-partijiet komuni ta’ condominium. (12) Għall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti, Servizz li ma jiġix reġistrat bħala Servizz għall-Post Domestiku jew Servizz għall-Post Residenjza li skond id-dispozizzjonijiet ta’ dan ir-regolament jew Servizz li ma ssirlux applikazzjoni skond id-dispozizzjonijiet ta’ dan ir-regolament sabiex jiġi reġistrat bħala Servizz għall-Post Domestiku jew Servizz għall-Post Residenjzali, jitqies bħala Servizz għall-post Non-Residenzjali sakemm iċ-Cha irman ma jiddeċidiex xort’oħra. (13) Id-dispożizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw fir-rigward tar-reġistrazzjoni ta’ individwi fuq Servizz għall-Post Domestiku jew fuq Servizz għall-Post Residenzjali: (a) konsumatur għandu jagħti bil-miktub lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni, f’dak iż-żmien kif jista’ jiġi stipulat mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni, kull informazzjoni flimkien ma’ dokumenti b’sostenn tal-istess informazzjoni li jistgħu jkunu meħtieġa mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni bl-iskop li ssir dik ir-reġistrazzjoni; (b) konsumatur għandu javża lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni bil-miktub b’kull bidla fiċ-ċirkostanzi li abbażi tagħhom għandha ssir dik ir-reġistrazzjoni, mhux aktar tard minn xahar minn meta ssir dik il-bidla; (ċ) kull bidla fl-għadd ta’ persuni reġistrati fuq Servizz għall-Post Domestiku jew fuq Servizz għall-Post Residenzja li jkollha effett, għall-finijiet ta’ dik ir-reġistrazzjoni, mid-data tal-ewwel qari normali tal-arloġġ li jiġi wara d-data li fiha ssir il-bidla fl-għadd ta’ persuni jew id-data meta l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jkun ġie avżat bil-miktub b’dik il-bidla, fid-diskrezzjoni tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni; (d) persuna li tkun tgħix f’post tis ta’ tapplika mal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni biex tiġi reġistrata f’post differenti u minflok dak il-post li tkun tgħixfih bħala Servizz għall-Post Domestiku; (e) kull applikazzjoni għandha ssir f’dik l-għamla kif tista’ tiġi maħruġa mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni minn żmien għal żmien; (f) kull arranġament magħmul skont dan is-subregolament għandu jibqa’ jgħodd sal-31 ta’ Diċembru tas-sena li fiha jkun sar jew li għaliha jkun iġġedded, u għandu jitqies li ġiemġedded għas-sena li tiġi minnufih wara dik is-sena, kemm-il darba l-konsumatur, mhux aktar tard mill-aħħar jum ta’ Novembru tas-sena li fiha l-arranġament ikun seħħ, ma jkunx ta avviż bil-miktub lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni illi huwa ma jridx li l-imsemmi arranġament jiġi hekk imġedded. 37. Tariffa għal provvista ta’ l-elettriku għal postijiet kummerċjali. Sostitwit: N.G.90 tal-1941; N.G.160 tal-1946; N.G.285 tal-1948; N.G.186 tal-1954; N.G.339 tal-1955; A.L.35 tal-1960. Emendat: A.L.17 tal-1974; A.L.59 tal-1979. (Mħassar bl-Avviż Legali 330 ta’ l-2008). elettriku għal postijiet kummerċjali. Tariffa għal 38. Tariffa għal provvista ta’ l-elettriku għal postijiet industrijali. Sostitwit: A.L.35 tal-1960. Emendat: A.L.125 tal-1979. Emendat: A.L.125 tal-1979. (Mħassar bl-Avviż Legali 330 ta’ l-2008). elettriku għal postijiet industrijali. Sostitwit: A.L.35 tal-1960. Emendat: A.L.125 tal-1979. 39. Illuminazzjonijiet temporanji. Sostitwit: A.L.35 tal-1960. Emendat: A.L.119 tal-1974. Emendat: A.L.119 tal-1974. (Mħassar bl-Avviż Legali 330 ta’ l-2008). 40. Iċ-Chairman jiddeċiedi t-tip ta’ postijiet. Sostitwit: A.L.35 tal-1960. Emendat: A.L.119 tal-1974; A.L.125 tal-1979. Emendat: A.L.119 tal-1974 (Mħassar bl-Avviż Legali 330 ta’ l-2008). 41. Kurrent elettriku għal bċejjeċ tal-baħar. Miżjud: A.L.49 tal-1972. Emendat: A.L.119 tal-1974. Emendat: A.L.119 tal-1974. (Mħassar bl-Avviż Legali 330 ta’ l-2008). 42. Rati speċjali. Sostitwit: A.L.35 tal-1960. Emendat: A.L.125 tal-1979; XXXIV.2014.39. Emendat: A.L.125 tal-1979 Rati speċjali għall-provvista ta’ kurrent elettriku, li ma jkunux dawk speċifikati f’dawn ir-regolamenti, jistgħu jitħallsu bi ftehim bejn iċ-Chairman u l-konsumatur jekk il-Ministru, wara li jittieħed kont tal-interess ekonomiku tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni, hekk japprova. 43. Qari tal-meter minnufih qabel l-1 ta’ Ottubru, 1974. Miżjud: A.L.125 tal-1974. (Mħassar bl-Avviż Legali 330 ta’ l-2008). 44. Tariffi għal impjanti tar-reverseosmosis. Miżjud: A.L.34 tal-1987. Emendat: A.L.99 tal-2003. Emendat: A.L.99 tal-2003. (Mħassar bl-Avviż Legali 330 ta’ l-2008). 45. Mainfuse. Emendat: A.L.125 tal-1979; XXXIV.2014.39. Il-mainfuse għandu jiġi fornut mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni, u għandu jitqiegħed f’dik il-posizzjoni kif jista’ jiġi stabbilit miċ-Chairman. 46. Il-kaxxa tal-mainfuse għandha tkun issiġġillata mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni, u l-konsumatur għandu jkun responsabbli kemm-il darba s-siġil li jinsabu miksurin jew mimunsin. 47. Il-kaxxa tal-mainf u se tibqa’ proprjetà tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni. 48. Meters. Emendat: A.L.125 tal-1979; XXXIV.2014.39. Il-kurrent għandu jitkejjel b’meter (arloġġ) ipprovdut u miżmum mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni f’kondizzjoni li jaħdem tajjeb. 49. Konsum mhux imkejjel. Miżjud: A.L.77 tal-1993. Emendat: XXXIV.2014.39. Emendat: XXXIV.2014.39. L-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jista’ jagħmel kull ftehim mal-konsumaturi li bihom jingħata l-elettriku li ma jitkejjilx bil-meteriżda li jitħallas b’rata stabbilita ta’ ħlas fil-każ ta’ sistemi ta’ trasmissjoni bil-cable mal-pajji ż kollu salvi dawn il-kondizzjonijiet: (a) li fuq kull power supply jkun hemm designload li jkun il-ħin kollu kostanti; (b) li għal kull power supply jkun hemm power supplyloading factor li jkun skond il-livell i żviluppati mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni; (ċ) li l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jista’, minn żmien ghal żmien, ikejjel kull power supply sabiex ikun jista’ jivverifika u jikkalkola s-sistema kollha, u sabiex jittestja l-eżattezza tal-kalkoli tiegħu għal skopijiet ta’ kontijiet li jagħmel; (d) li l-konsumatur i ħallas lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni ta’ kull tliet xhur ammont li jkun ibbażat fuq il-konsum kalkolat: Iżda l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jkollu l-jedd fi tmiem kull sena kalendarja li jaġġusta kull kalkolu għal dik is-sena kalendarja li tkun għaddiet kif imsemmi qabel fuq il-bażi ta’ kull test li jkun sar skond il-paragrafu (ċ) u li jitlob ħlas mingħand il-konsumatur skond majsib. 50. Il-meters proprjetà tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni. Emendat: A.L.125 tal-1979; A.L. 330 tal-2008; XXXIV.2014.39. Il-meters jibqgħu proprjetà tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni, u l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jkollu l-jedd li jimponi ħlas ta’ €1500 jekk meterinstallat f’post ta’ konsumatur sussegwentement ma jinstabx. 51. Il-meter għandu jitwaħħal fid-dar jew lok tal-konsumatur. Emendat: A.L.125 tal-1979. Il-meter, u l-konsumatur għandu, sprejjeż tiegħu, jipprovdi dawk il-mezzikif iċ-Chairman. Meta jkun bini b’daħla komuni għat-triq li fih jkun hemm igħam mar iżjed minn konsumatur wieħed reġistrat, il-meters Il-meter għandu jitwaħħal fid-dar jew lok tal-konsumatur f’post xieraq kif jista’ jiddeċiedi iċ-Chairman, u l-konsumatur għandu, sprejjeż tiegħu, jipprovdi dawk il-mezziki f iċ-Chairman jista’ jidhirlu meħtieġa għall-protezzjoni tal-meter u l-mainfuses ta’ l-impjant għandhom ikunu mqegħdin f’posizzjoni ċentrali xierqa fil-pjanterran u għandhom jingħalqu f’diviżjoni infurrata bl-azzar magħluqa għaliha minn fejn igħaddu fi li għalihom u indipendenti tal-kurrent prinċipali f’pajpijiet ta’ l-azzar ivvitati għal kull appartament, maħżen, uffiċċju, eċċ. 52. Il-meters għandhom jiġu ssiġillati mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni, u l-konsumatur ikun responsabbli kemm-il darba jinsabillis-siġil li ġew miksura jew mimsusa. 53. Għat-tqegħid mill-ġdid jew tneħħija ta’ meter ji tħallas l-ammont ta’ €55, meta dan il-meter Għat-tqegħid mill-ġdid jew tneħħija ta’ meterjitikuntneħħa jew tqiegħed mill-ġdid fuq talba tas-sid ta’ lok jew tal-konsumatur li jitlob li jerġa’ jitqiegħed jew li jitneħħa. 54. Opposizzjoni għat-tneħħija ta’ meter. Emendat: A.L.119 tal-1974; A.L.125 tal-1979; XXXIV.2014.39. Jekk konsumatur jopponi jew ma jagħtix il-faċilitajiet xierqa sabiex l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jkun jista’ ineħħimeter, sew jekk dan il-meter Jekk konsumatur jopponi jew ma jagħtix il-faċilitajiet xierqa sabiex l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jkun jista’ ineħħimeter għandu jitneħħa għax ikun tala b il-konsumatur jew għax meħtieġ mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni, huwa jibqa’ suġġett għall-ħlas tad-dritt tal-meter sal-ġuruata li jitneħħa. 55. Meters tas-slot. Emendat: A.L.125 tal-1979. Flok il-meters tas-slot Flok il-meters komuni jistgħu jitqiegħdu meters skond ma jidhirlu ċ-Chairman. 56. Tfigħ ta’ xi ħaġa oħra barra minn muniti fil-meter. Emendat: A.L.125 tal-1979. Jekk fil-meter jinsab linta fa’ xi ħaġa oħra barra minn muniti li għalihom il-meter Jekk fil-meter tas-slot hu maħsubu li l-valur tagħhom humbullat fuqhom, jew jekk ikun hemm xi sinjali li juru li xi ħaddipprova jdaħħal dwan il-ħwejjeġ, il-konsumatur ikollu jħallas il-ħsara li b’hekk tkun saret fil-meter, u s-somma tal-ħlas li jkun hemm nieqsa. Iċ-Cha irman ikollu, barra minn dan, is-setgħa li jżomm il-kurrent sakemm ikun irid. 57. Testjar ta’ meters. Emendat: A.L.125 tal-1979; A.L.52 tal-2010; XXXIV. 2014.39. Il-meters jistgħu jiġu ttestjati mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni wara li jitlob il-konsumatur, illi jista’ jkun preżenti matul it-test: Iżda qabel ma tagħmel dak it-test, l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għandu jinnotifika bil-miktub lill-konsumatur minn tal-inqas jumejn tax-xogħol minn qabel, bil-ħin, id-data u l-post meta jkun ser isir dak it-test. Il-konsumatur għandu jingħata d-dettalji ta’ fejn ikun jinsab l-uffiċċju relattiv fil-każ ta’ diffikultajiet u kwistjonjiet relatati wkoll fuq l-avviż bil-mik tub hawn qabel imsemmi. 58. Riżultat tat-test. Emendat: A.L.125 tal-1979; XXXIV.2014.39. Il-konsumatnru l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għandhom joqogħdu għar-riżultat tat-test, u l-konsum tal-kurrent mid-data tal-bidu tal-perijodu msemmi fil-kont li fuq u hemm kwistjoni sad-data tat-test, jew tal-qlugħ tal-meter għaliex jiġi ttestjat, għandu jiġi kalkolat skond ir-riżultat ta’ dan it-test u jitħallas skond dan il-kalkolu. 59. Dritt li jitħallas mill-konsumatur. Sostitwit: A.L.84 tal-1966. Emendat: A.L.426 tal-2007; A.L. 330 tal-2008. Emendat: A.L.426 tal-2007 Jekk meter, wara li jiġi ttestjat fuq talba ta’ konsumatur, jinsab li jimmarka tajjeb, sa limiti ta’ 21 fil-mija, iżjed jew anqas, il-konsumatur ikollu jħallas dritt ta’ €70. 60. Metersimħassra. Meta meter ieħor, u lill-konsumatur għandu jingħata notament tal-qari tal-meter Meta meterjinsab li humħassar, għandu, fuq hekk, jingħata avviż bil-miktub lill-konsumatur, u floku jitqiegħed meteril-ġdid meta dan jiġi mqiegħed. 61. Kalkolu tal-konsum tal-kurrent. Sostitwit: A.L.88 tal-1959. Emendat: A.L.99L.125 tal-1979; A.L.52 Emendat: A.L.99 tal-1972; A. tal-2010. Emendat: A.L.99 tal-1972 (1) Il-konsum tal-kurrent dwar il-perijodu bejn il-qari minnufih qabel il-qari li dwar u l-meter ġdid jew it-tiswija tal-meter Il-konsum tal-kurrent dwar il-perijodu bejn il-qari minnufih qabel il-qari li dwar u l-meter jinstab li jkun difettuż u t-tqegħid ta’ meterdifettuż, skond il-każ, għandu jiġi kkalkolat, kif iċ-Chairman jista’ jordna, jew skond is-subregolament (2) jew skond is-sub regolament (3). (2) Meta ċ-Chairman jordnaillil-konsum imsemmi fis-sub regolament (1) għandu jiġi kkalkolat skond dan is-sub regolament, dak il-konsum għandu jiġi kkalkolat fuq il-bażi tar-rata medja tal-konsum ta’ kull jum- (a) matul il-perijodu korrispondenti tas-sena li taħbat sewsew qabel; jew (b) matul il-perijodu bejn iż-żewġ qarjiet minnufih qabel il-qari li dwar u l-meterinstab li kien difettuż; jew (ċ) matul il-perijodu bejn id-data tat-tqegħid tal-meterdifettuż, skond il-każ, u data oħra wara li tiġi stabbilita miċ-Chairman matul il-perijodu bejn id-data tat-tqegħid tal-meter ġdid jew tat-tiswija tal-meter. (3) Meta ċ-Chairman linstab li kien difettuż jew id-data li fiha l-konsumatur sar responsabbli dwar il-fond, liema tkun l-aħħar, u l-aħħar ġurnata li fiha fil-fehma taċ-Chairman Metaċ-Chairman jordnaillil-konsum imsemmi fis-sub regolament (1) għandu jiġi kalkolat skond dan is-sub regolament, dak il-konsum għandu jiġi kalkolat fuq il-bażi tar-rata medja tal-konsum ta’ kuljum matul il-perijodu bejn id-data tat-tqegħid tal-meter il-meter kien jaħdem: Iżda fil-każ ta’ konsumatur li jibdel ir-residenza, meta ċ-Chairman jordnaill il-konsum għandu jiġi kalkolat skond dan is-subregolament, ir-rata medja tal-konsum ta’ kuljum dwar il-perijodu korrispondenti tas-sena ta’ qabel fil-post li dwar u dak il-konsumatur kien l-aħħar responsabbli qabel it-tibdil ta’ residenza għandha tkun il-bażi li fuqha l-konsum jiġi kalkolat. 62. Qari speċjali ta’ meters. Qari speċjali ta’ meters jista’ jittieħed fil-ġranet tax-xogħol f’kull ħin magħżul mill-konsumatur. 63. Drittijiet li jinġabru dwar qari speċjali. Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Emendat: A.L.426 tal-2007; A.L. 330 tal-2008. Emendat: A.L.426 tal-2007 Dawn id-drittijiet li ġejjin għandhom jinġabru dwar kull qari speċjali bħal dak indikat fir-regolament 62: (a) għal qari li jsir bejn is-7a.m. u l-5p.m.-€ 5; (b) għal qari li jsir bejn il-5p.m. u d-9p.m.-€ 15; (ċ) għal qari li jsir bejn id-9p.m. u s-7a.m. -€ 35. 64. Qari speċjali fiġranet mhux ta’ xogħol. Għall-qari speċjali li jittieħed fi ġranet mhux ta’ nhar ta’ xogħol id-drittijiet ta’ hawn fuq ikunu d-doppju. 65. Qari speċjali minħabba fit-tibdil ta’ dar. Emendat: A.L.125 tal-1979. (Mħassar bl-Avviż Legali 330 ta’ l-2008). 66. (1) Il-kontijiet isiru għal dak il-perjodu jew perjodi li l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jista’ jiddetermina jew ġeneralment jew b’riferenza għal konsumatur wieħed jew aktar konsumaturi jew klassijiet ta’ konsumaturi li jiġu preżentati u miġbura fl-indirizz speċifikat sakemm ma jsirx arranġament sabiex jintbagħtu f’indirizz ieħor, f’liema każ il-ħlas isir fl-uffiċċju: Iżda l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jista’ jitlob ħlasa kkont mingħand kull konsumatur. Dan il-ħlas jiġi kkalkulat abbazi ta’: (i) stima tal-konsum medju f’ġurnata ta’ dak il-konsumatur; (ii) stima tal-konsum medju f’ġurnata ta' konsumaturi ta’ l-istess klassi bħal ta’ dak il-konsumatur: Iżda l-intervall bejn dawn it-talbiet għal ħlasa kkont ma jistax ikun iqsar minn xahar u l-Korporazzjoni, fuq talba ta’ konsumatur, tista’ tvarja t-talbiet tagħha għall-ħlasa kkont skond ċ-ċirkostanzi ta’ kull każ partikolari. (2) Għall-finijiet ta’ kalkolazzjoni ta’ kull kont li jkun ser jinħareġ lil konsumatur, frazzjonijiet ta’ anqas minn ċenteżmu fl-ammont totali dovut mill-konsumatur ma għandhomx jitqiesu. (3) Mingħajr preġudizzju għar-regolament 67, konsumaturi li ma jħallsux il-kontijiet kurrenti fi żmien ħamsa u erbgħin jum mid-data speċifikata kif indikat fil-kont, irrispettivament minn liema perijodu dak il-kont ikun qed jirreferi għalih iħallsumgħax bir-rata ta’ 0.75 % fix-xahar. Iżda għal kull ammont li jkun għadu dowt fit-tmiem ta’ l-imsemmi perjodu ta’ ħamsa u erbgħin jum l-imghħx jitġallas biss għall-aħħar tletin jum ta’ dak il-perjodu u għal kull tletin jum addizzjonali, jew parti minnhom. 67. Jekkkont jew talba għall-ħlas, debitament preżentata lill-konsumatur, ma titħallasx fi żmien erba tax-il jum minn mindu tiġi preżentata, jew jekk id-depożitu meħtieġ skond ir-regolament 8 ma jsirx fi żmien erba tax-iljum minn meta ssir dik it-talba, il-provvista tal-kurrent f’dak il-kontu f’kull kont ieħor li jkun f’isem l-imsemmi konsumatur tista’ tiġi sospiża mingħajr ma jingħata ebda avviż minn qabel. 68. Meta ma jkunx possibbli d-dħul ġewwa dar jew lok. Emendat: A.L.125 tal-1979. Kemm-il darba ma jkunx possibbli d-dħul ġewwadar jew lok sabiex jitneħħew il-mainfuses, sew l-għaliex il-konsumatur ikun għamel opposizzjoni għal dan id-dħul jew il-għaliex id-dar jew lokisibuhom magħluqin għal iżjed minn darba, iċ-Chairman, sew jekk huma mains Kemm-il darba ma jkunx possibbli d-dħul ġewwadar jew lok sabiex jitneħħew il-mainfuses, sew l-għaliex il-konsumatur ikun għamel opposizzjoni għal dan id-dħul jew il-għaliex id-dar jew lokisibuhom magħluqin għal iżjed minn darba, iċ-Cha irman ikollu s-setgħa li jżomm il-kurrent billi jaqta’ l-impjant mill-mains għall-arja jew taħt l-art. 69. Meta l-kontidum ma jitħallas. Emendat: A.L.125 tal-1979; XXXIV.2014.39. Kemm-il darba l-kontidum ma jitħallas iżjed minn tliet xhur, jew qabel jekk iċ-Cha irman jidhirlu meħtieġ, l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jkollu s-setgħa li jneħħ i l-meter. 70. Meta jsir il-pagament. Emendat: A.L.125 tal-1979. Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Emendat: XXXIV.2014.39. Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Emendat: XXXIV.2014.39. Meta jsir il-pagament, l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jerġa’ jagħti l-kurrent tal-elettriku jew jerġa’ jinstalla l-meter l-għada li jsir il-ħlas dovut. 71. Reconnection fee. Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Emendat: A.L.440L.426 tal-2007; A.L. 330L.52 tal-2010; XXXIV.2014.39 Emendat: A.L.440 tal-2004; A.L.426 tal-2007; A.L. 330 tal-2008; A.. Emendat: A.L.440 tal-2004 Dak il-konsumatur li jkollu l-kurrent elettriku sospiż taħt ir-regolament 67 jew ir-regolament 85 ikun irid iħallas € 140 bil-quddiem qabel jiġi restitwit il-kurrent elettriku lilu. Dan l-ammont ikun bħala reconnection fee għall-ispejjeż kollha li jkun involut fihom l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni biex ineħħi u jerġa’ irodd lura l-kurrent elettriku. 72. Ebda konsumatur ma jeħles mill-obbligu tal-ħlasijiet tal-ħlas tal-meter jew tal-konsum f’lokimgħammar minn u kemm-il darba u sakemm ma jagħtix avviż bil-miktub liċ-fejn Cha irmanifissirlu li ma biħsiebux jibqa’ juża l-kurrent elettriku minn dik id-data li tingħata minnu, u kemm-il darba u sakemm ma jkunx ħallas kull somma ta’ flus li l-konsumatur ikollu jagħti taħt dawn ir-regolamenti: Iżda l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jista’, mid-data stabbilita f’dak l-avviż, iwaqqa fil-provvista tal-elettriku u jneħħ i l-meter. 73. Qtugħ tal-kurrent. Emendat: A.L.125 tal-1979. (Mħassar bl-Avviż Legali 52 tal-2010). 74. Ġenerazzjoni ta’ kurrent elettriku bis-saħħa ta’ liċena u drittijiet dwarha. Miżjud: N.G.34 tal-1947. Sostitwit: A.L.165 tal-1993. Emendat: A.L.426 XXV.2015.41. Kap. 545 Emendat: A.L.426 tal-2007;. Emendat: A.L.426 tal-2007 Kap. 545. Dawn id-drittijiet ta’ kull sena li ġejjin għandhom jinġabru għall-ħruġ u tiġdid ta’ liċenza għall-użu ta’ apparat ta’ ġeneratur skond l-Att dwar ir-Regolatur għas-Servizzi tal-Enerġija u l-Ilma: ġeneraturi standby u li jaħdmu kontinwa ment-sadaqs ta’ 15 KVA u aktar -€ 116.47 fis-sena; sa daqs taħt il-15 KVA-€ 23.29 fis-sena. 75. Liċenza biex jiġi ġenerat il-kurrent elettriku. (Mħassar bl-Avviż Legali 52 tal-2010). 76. Regolamenti li għandhom jitħarrsu. (Mħassar bl-Avviż Legali 52 tal-2010). 77. Muturi elettriċi. Il-kurrent li jqabbad u li jżid fil-mixi (startingand għal muturi bir-rata ta’ 2BHP sa 10BHP, u darbtejn iżjed ta’ kurrent full-load Il-kurrent li jqabbad u li jżid fil-mixi (star tingand) meħud mill-linja ma għandux ikun ’il fuq minn darbtejn u nofsiżjed ta’ kurrent full-load għal muturi bir-rata ta’ 12BHP sa 40BHP. 78. Muturi bir-rati ta’ ’l fuq minn 40BHP. Emendat: A.L.125 tal-1979. Enemalta, skond ma jidhrilha, tiffissa l-kondizzjonijiet ta’ kwantità ta’ kurrent li taħthom għandn jingħata l-kurrent sabiex jitħaddmu muturi bir-rati ta’ ’l fuq minn 40BHP. 79. Muturi birrati ta’ 11 ż Muturi bir-rati ta 11 BHP għandhom ikunu tat-3 phase kull fejn fil-fehma tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni fornitura tat-3 pha se ma tkunx tista’ hekk tingħata, l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għandu jiddeċiedi jekk għandux jippermetti l-użu ta’ mutursinglephase. Muturi tas-singlephase Muturi bir-rati ta 11 BHP għandhom ikunu tat-3phase u 11/2BHP. tat-tip 3 wire kull fejn fil-fehma tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni fornitura tat-3 pha se tkun tista’ tingħata bla diffikoltà. Fejn il-fornitura ta’ 3 pha se ma tkunx tista’ hekk tingħata, l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għandu jiddeċiedi jekk għandux jippermetti l-użu ta’ mutur singlepha se jew li jagħmel jew iġiegħel illi ssir l-estensjoni tat-3 pha semains tar-rati ta’ 3BHP jew iżjed ikunu permessi f’każijiet eċċezzjonali biss. 80. Startjara cross theline. Sostitwit: N.G.339 tal-1955. Emendat: A.L.125 tal-1979. Ma jingħatax permess għall-istartjar direttacross theline ta’ rata ta’ iżjed minn 2BHP. Il-kurrent għall-istartjar ta’ mutur singlephase Ma jingħatax permess għall-istartjar direttacross theline għall-muturi 3 phase ikun suġġett għall-approvazzjoni ta’ Enemalta. 81. Meta regolamenti 77, 79 u 80 ma jgħoddux. Miżjud: A.L.35 tal-1960. Emendat: A.L.125 tal-1979. Emendat: A.L.125 tal-1979. Id-disposizzjonijiet tar-regolamenti 77, 79 u 80 ma jgħoddux meta ċ-Chairman għal raġuni tajba jkun sodisfat tilli l-ħtiġiet tagħhom jistgħu jiġu rrinunzjati. 82. Apparat li ma jħallix muturi jistartjaw awtomatikament. Miżjud: A.L.165 tal-1993. Għandu jiġi provdut apparat li ma jħallix muturi jistartjaw awtomatikament meta minħabba dak l-istartjar jista’ jinħoloq xi periklu. 83. Dħul f’bini privat. Sostitwit: A.L.88 tal-1959. Emendat: A.L.35L.17 tal-1974; A.L. 125L.52 tal-2010; XXXIV.2014.39 Emendat: A.L.35 tal-1960; A.L. 17 tal-1974; A.L.125 tal-1979; A.. Emendat: A.L.35 tal-1960 (1) Bla ħsara għad-disposizzjonijiet tar-regolament 83A, il-konsumaturi għandhom f’kull ħin raġonevoli jħallu lill-uffiċjali tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jidħlu fil-fondi tagħhom sabiex - (a) jispezzjonaw jew jittestjaw l-impjant jew l-apparati elettriċi; jew (b) jaqraw, jittestjaw, ineħħu jew jerġghu jqegħdu l-meter; jew (ċ) ineħħu jew jerġgħu jqegħdu l-mainfuses; jew (d) jispezzjonaw, ineħħu, jibdlu jew jerġgħu jqegħdu xi biċċa oħra mill-armar ta’ Enemalta; jew (e) iħalluhom jagħmlu spezzjonijiet tal-postijiet sabiex jiġi żgurat il-load tad-dawl jew hor sepower li jiġi installat fil-fond; (f) jinstallaw, jispezzjonaw, jittestjaw, jibdlu, ineħħu jew jagħmlu kull xogħol ieħor li jista’ jitqies meħtieġ mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni fuq smart meter, jew xi xogħol ieħor relatat. (2) Kull min, mingħajr skuża xierqa- (a) jiċħad li jdaħħal f’xi fondokkupat minn u uffiċjal tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni li jitlob li jidħol hemm sabiex jagħmel xi ħaġa li huwa awtorizzat jew meħtieġ li jagħmel skond dawn ir-regolamenti; jew (b) ma jħallix jew ifixkel xi uffiċjal tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu, ikun ħati ta’ reat kontra dawn ir-regolamenti. 83A. Notifikazzjoni ta’ appuntamenti biex jiġu istallati eċċ., smart meters. Miżjud: A.L.52 tal-2010. Emendat: XXXIV.2014.39. Emendat: XXXIV.2014.39. (1) Qabel ma tistalla jew tagħmel xi xogħol ieħor relatat ma’ smart meters fuq il-fond tal-konsumatur, l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għandu javża lill-konsumatur bil-miktub bid-data tal-appuntament meta jkun ser isir dak ix-xogħol mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni fil-fond tal-konsumatur: Iżda meta jkun qiegħed javża dak l-appuntament, l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għandu jagħmel mill-aħjar biex jindika lill-konsumatur bejn wieħed u ieħor il-ħin tal-appuntament. (2) L-avviż tal-appuntament għandu jiġi komunikatat lill-konsumatur minn tal-inqas erbat ijiem tax-xogħol qabel id-data li tkun qed tiġi proposta biex isiru dawk ix-xogħlijiet u għandha b’mod ċar tiddikkjara l-għan ta’ dak l-appuntament billi tipprovdi lill-konsumatur bid-dettalji dwar kif ikun jista’ jiġi kuntattjat rappreżentant tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jekk ikun meħtieġ. (3) Il-konsumatur jista’ jitlob lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni biex jiffissa appuntament bħal dak mill-ġdid: Iżda dak l-appuntament li jiġi ffissat mill-ġdid għandu jkun jaħbat fi żmien ħmistax-il ġurnata tax-xogħol mid-data tal-appuntament oriġinali avżat mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni lill-konsumatur: Iżda wkoll il-konsumatur għandu, taħt piena ta’ nullità, iwassal it-talba tiegħu għal iffissar mill-ġdid tal-appuntament minn tal-inqas jumejn tax-xogħol qabel il-ġurnata li tkun ġiet iffissata għall-appuntament li tkun ġiet komunikata lil u mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni. (4) Il-konsumatur jista’ jitlob iffissar mill-ġdid tal-appuntament għal perjodu ta’ iżjed minn ħmis tax-il ġurnata tax-xogħol ’il bogħod jekk huwa jipprovdi lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni dokument bil-miktub li jkun juri li l-konsumatur ma jkunx jista’ jkun preżenti matul dak il-perjodu minħabba f’xi raġuni minn dawn li ġejjin: (a) il-kundizzjonijiet ħżiena tas-saħħa tiegħu jew dawk relatati ma’ xi membru tal-familja fil-qrib; (b) il-mewt ta’ xi membru tal-familja fil-qrib; (ċ) raġunijiet ta’ ivvjaġġar; (d) servizz ta’ ġuri; (e) hekk kif jista’ jiddeċiedi ċ-Chairman: Iżda f’ebda każ ma jista’ l-konsumatur jitlob l-iffissar mill-ġdid għal perjodu ta’ iżjed minn sit t inġurnata tax-xogħol mid-data tal-appuntament oriġinali. (5) Meta l-konsumatur jitlob lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni biex dan tal-aħħar jiffissa appuntament mill-ġdid f’xi wieħed minn dawn il-każijiet li ġejjin: (a) bejn it-8.00a.m. u l-4.00 p.m. f’xi ġurnata mit-Tnejn sal-Ġimgħa, li ma tkunx festa pubblika, u li ma tkunx wara li jiskadu l-ħmis tax-il ġurnata tax-xogħol mill-ewwel żjara li tkun ġiet iffissata, l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni m’għandu joħroġ ebda tariffa; (b) bejn it-4.00 p.m. u t-8.00 p.m. f’xi ġurnata mit-Tnejn sal-Ġimgħa, li ma tkunx festa pubblika, jew bejn it-8.00a.m. u l-4.00 p.m. tas-Sibt, sakemm l-appuntament ma jkunx jeċċedi l-ħmis tax-il ġurnata tax-xogħol mill-ewwel żjara li tkun ġiet iffissata, l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jista’ joħroġ tariffa ekwivalenti għal dritt ta’ €10 għal xogħol wara l-ħin; u, jew (ċ) bejn it-8.00a.m. u l-4.00 p.m. tal-Ħadd jew ta’ xi festa pubblika, jew iżjed ’il bogħod mill-perjodu ta’ ħmis tax-il ġurnata tax-xogħol mill-ewwel żjara avżata, l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jista’ joħroġ tariffa ekwivalenti għal dritt ta’ €25 għal xogħol wara l-ħin. (6) Il-konsumatur għandu jingħata ħlas lura ta’ kull dritt ta’ wara l-ħin li jkun tħallas lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għal appuntament li jinżamm skond dan ir-regolament jekk il-konsumatur ikun tala b l-iffissar mill-ġdid minħabba f’xi raġuni minn dawn li ġejjin: (a) twettiq ta’ servizz ta’ ġurat; (b) ċitazzjoni tal-qorti; (ċ) ivvjaġġar barra minn Malta; (d) appuntament mediku li jkun ġie iffissat minn qabel, kemm jekk tal-konsumatur jew ta’ membru tal-familja fil-qrib li jkollu bżonn ikun akkumpanjat mill-konsumatur; (e) meta l-konsumatur ikun soġġett għal xi trattament mediku jew membru fa miljari fil-qrib ikun soġġett għal trattament mediku li jkun jirrikjedi il-preżenza tal-konsumatur; jew (f) hekk kif jista’ jiddeċiedi ċ-Chairman: Iżda f’kull ċirkostanza elenkata f’dan is-subregolament, l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jista’ jeħtieġ lill-konsumatur biex iġib prova kif jista’ jkun raġonevolment meħtieġ biex issostni r-raġuni li għaliha l-konsumatur ikun qed jitlob li l-appuntament jiġi ffissat mill-ġdid. (7) Mingħajr preġudizzju għal dan ir-regolament, appuntament li jkun iffissat skond dan ir-regolament u li ma jkunx ġieonorat mill-konsumatur għandu, għall-finijiet ta’ dawn ir-regolamenti, ikun ikkunsidrat bħala żjara li tkun ġiet iffissata mingħajr suċċess. 84. Meta ma jingħatawx faċilitajiet għall-qari ta’ meters. Sostitwit: A.L.88 tal-1959; A.L.66 tal-1974. Emendat: A.L.125 tal-1979; A.L. 117 tal-1981; XXXIV.2014.39. Meta konsumatur wara li jkun ingħata avviż xieraq jonqos li jagħti faċilitajiet lil uffiċjal tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għall-qari ta’ meters, iċ-Chairman, bla ħsara għad-disposizzjonijiet tar-regolamenti 83 u 85, għandu jimponi fuq il-konsumatur il-ħlas tal-meter Meta konsumatur wara li jkun ingħata avviż xieraq jonqos li jagħti faċilitajiet lil uffiċjal tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għall-qari ta’ meters, iċ-Chairman kif applikabbli iżda ma għandu, fin-nuqqas ta’ raġuni xierqa għal dak in-nuqqas, jikkredita lill-konsumatur b’ebda konsum mingħajr ħlas għal żminijiet li matulhom il-postijiet ma kienux ġew miftuħa biex isir il-qari tal-meter. 85. Żamma tal-kurrent elettriku. Emendat: A.L.125 tal-1979; A.L.52 tal-2010. Iċ-Cha irman ikollu s-setgħa jżomm il-kurrent elettriku kemm-il darba ma jingħatax dħul f’post kif imfisser fir-regolamenti 83 jew 84 jew jekk dan id-dħul jiġi rifjutat, jew magħmul diffiċli jew impossibli jew jekk il-konsumatur ma jħarisx il-ħtiġiet tar-regolament 51 wara li jkun ingħata xahrejn żmien biex jagħmel it-tibdil meħtieġ mill-Enemaltabiex iħares dak ir-regolament: Iżda għall-finijiet ta’ dan ir-regolament, l-aċċess għandu jitqies bħala li ġierifjutat, jekk l-Enemalta, jew ir-rappreżentanti tagħha, għal xi raġuni li tkun, ma jingħatawx aċċess għal fond skond ir-regolamenti 83 u 84, minkejja l-isforzi tagħhom raġonevoli biex javżaw lill-konsumatur jew lill-okkupant tal-fond li jkunu jeħtieġu jidħluġol-fond. 86. Meta jkunu biss tiswijiet ta’ tibdil ta’ fuses, jitħallas id-dritt ta’ erba’ euro u sitta u sitt in ċenteżmu (€ 4.66). 87. Restrizzjonijiet dwar l-użu tal-provvista. Miżjud: A.L.11 tal-1980. Emendat: A.L.102 tal-1981. Emendat: A.L.102 tal-1981. (Mħassar bl-Avviż Legali 330 ta’ l-2008). (1) Ebda persuna ma għandha tħalli jew tippermetti jitħallaxi dawl jew wiri elettriku, ħlief dak id-dawl għal sigurtà li jkun assolutament meħtieġ, f’xi post jew barra xi post ħlief- (a) fuq ġewwa f’postijiet ta’ abitazzjoni, f’kull ħin; (b) fuq ġewwa f’postijiet kummerċjali matul il-ħinijiet tax-xogħol applikabbli għal dawk il-postijiet; (ċ) fuq in-naħa ta’ barra ta’ postijiet użati għalkollox jew prinċipalment għall-finijiet ta’ negozju bl-imnut jew ta’ tqassim, magħduda ħwienet, lukandi, ristoranti u stabbilimenti bħal dawn li jipprovdu ikel, dwar ħwejjeġ li għandhom x’jaqsmu man-negozju jew max-xogħol li jsir fil-post u matul il-ħinijiet tax-xogħol applikabbli għal dak ix-xogħol; (d) fuq in-naħa ta’ barra ta’ kull post f’dawk l-okkażjonijiet u għal dak in-numru ta’ sigħat u għal dawk l-għanijiet li fil-fehma taċ-Chair mansoltu jitħalla dak id-dawl jew wiri elettriku. (2) Iċ-Cha irman ikollu s-setgħa li jissospendi l-provvista lil dawk il-postijiet jekk id-disposizzjonijiet ta’ dan ir-regolament ikunu miksura. (3) Għall-finijiet ta’ dan ir-regolament- (a) "] inijiet tax-xogħol" tfisser dak il-ħin li ma tulu postijiet kummerċjali u industrijali jinżammu miftuħa għall-pubbliku u tinkludi dak il-ħin li ma tulu persuni, barra minn persunal tas-sigurtà tagħhom, ikunu qed jaħdmu hemmhekk: Iżda dwar showroomsu tabelli tar-reklami kull ħinnhar ta’ Ħaddu btajjel pubbliċi oħra, kull ħin iktar kmieni mis-7a.m. f’kull jum ieħor u kull ħin iktar tard mit-8p.m. nhar ta’ Sibt jew iktar tard mis-7p.m. f’kull jum bejn it-Tnejn u l-Ġimgħa, li ma jkunx btala pubblika, għandhom jitqiesu li m’humiex ħinijiet tax-xoghol; (b) "postijiet kummerċjali" ma tinkludix dik il-parti tal-post li tkun użata biss għal għanijiet ta’ abitazzjoni, iżda tinkludi kull parti ta’ xi post li fuqu jkun hemm tabella tar-reklami; (ċ) " dawl għal sigurtà" tfisser għajn ta’ dawl li ma jkollux xi jtellfu li tagħti ratedoutput ta’ mhux iżjed minn 60 watts għal kull 100 metru kwadru ta’ l-area ta’ l-art fejn l-imsemmija għajn ta’ dawl tkun maħsuba biex iddawwal sabiex persuni li jidħlu hemmhekk illegalment ikunu jidhru, jew dik l-għajn ta’ dawl kif jiġi awtorizzat miċ-Chairman. 88. T bagħbis ta’ meters, serq ta’ l-elettriku u konsum mhux reġistrat. Miżjud: A.L.18 tal-2006. Emendat: XXXIV.2014.39L.308 tal-2014; A.L.390 Emendat: XXXIV.2014.39; A. tal-2014. Emendat: XXXIV.2014.39; (1) Meta rappreżentanti tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni, awtorizzati kif imiss, ikunu raġonevolment sodisfatti illil-meter tal-elettriku ġiembagħbas jew li konsumatur jew xi persuna kisbet provvista tal-elettriku mhux skond il-liġi, jew li konsumatur jew persuna jkun responsabbli għal serq ta’ elettriku, l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jkollu l-jeddilli: (a) minnufih jissospendi l-provvista tal-elettriku lejn dak il-meter li ġiembagħbas jew lill-konsumatur jew persuna li jqis bħala responsabbli li tkun kisbet provvista mhux skond il-liġi, jew għas-serq, u li jkompli għaddej b’dik is-sospensjoni sa meta l-konsumatur jew il-persuna responsabbli tħallas l-ammonti kollha dovuti lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jew, jekk ikun hemm kontestazzjoni dwar il-fatti jew l-ammonti dovuti minn dik il-persuna, sa dak iż-żmien li l-kontestazzjoni tiġi risolta; u (b) jitlob bil-miktub, mingħand il-konsumatur jew il-persuna konċernata, l-ħlas tal-ammont kalkulat mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni bħala li huwa dovut lilu għall-provvista tal-elettriku li tkun inkisbet bil-mod mhux skond il-liġi kif imsemmi f’dan ir-regolament, liema ammont jiġi bbażat fuq perjodu massimu ta’ ħames snin, bl-imgħaxijiet li jiġu kalkolati bir-rata stabbilita bir-regolament 66(3), u l-imgħaxijiet jibqgħu jakkrexxu sa ma jsir il-ħlas kollu dovut; u (ċ) jitlob il-ħlas addizzjonali ta’ somma inassaldu għal danni potenzjali li jġarrab l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni ekwivalenti għal 200 % tal-ammont dovut għall-provvista tal-elettriku li tkun kisbet bil-mod mhux skond il-liġi; u (d) jitlob il-ħlas dovut lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni għat-tneħħija tal-metermbagħbas u fejn ikun japplika għall-istallazzjoni mill-ġdid ta’ meter ta’ l-elettriku; u (e) jirrifjuta li jerġa jibda jagħti l-provvista tal-elettriku qabel ma jkun ġie imħallas kull ammont dovut kif stipulat fil-paragrafi (a), (b), (ċ), u (djirrifjuta li jerġa jibda jagħti l-provvista tal-elettriku qabel ma jkun ġie imħallas kull ammont dovut kif stipulat fil-paragrafi (a), (b), (ċ), jew ikun sar ftehim bil-miktub għal dan il-ħlas mal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni. (2) Kap. 387. Kap. 387. Ir-riżultanzi skond is-subregolament (1)(a) u kull somma dovuta lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni skond is-sub regolament (1)(b), (ċ) u (dIr-riżultanzi skond is-subregolament (1)(a) u kull somma dovuta lill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni skond is-sub regolament (1)(b), (ċ) għandhom jiġu notifikati bil-miktub lill-konsumatur jew persuna konċernata jew permezz ta’ ittra reġistrata jew permezz ta’ ittra uffiċjali li tiġi ppreżentata fil-qorti, u konsumatur jew persuna li tkun trid tikkontesta l-konklużjonijiet jew xi ammont dovut, tkun tista’ tagħmel dan billi tippreżenta talba fit-Tribunal ta’ l-Arbitraġġ kif provdut fl-Iskeda IV li tinsab ma’ l-Att dwar l-Arbitraġġ: Iżda l-proċeduri kriminali li jistgħu jinbdew kontra l-konsumatur jew il-persuna konċernata taħt il-Kodiċi Kriminali jew xi liġi oħra, isiru indipendentement mill-proċeduri hawn qabel imsemmija, iżda l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni ma jippreżenta ebda kawża ċivili kontra l-konsumatur jew il-persuna konċernata sabiex jitħallas l-ammonti dovuti jekk dak il-konsumatur jew persuna konċernata jaqblu li jħallsu l-ammonti dovuti skond is-sub regolament (1)(b) sa (dIżda l-proċeduri kriminali li jistgħu jinbdew kontra l-konsumatur jew il-persuna konċernata taħt il-Kodiċi Kriminali jew xi liġi oħra, isiru indipendentement mill-proċeduri hawn qabel imsemmija, iżda l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni ma jippreżenta ebda kawża ċivili kontra l-konsumatur jew il-persuna konċernata sabiex jitħallas l-ammonti dovuti jekk dak il-konsumatur jew persuna konċernata jaqblu li jħallsu l-ammonti dovuti skond is-sub regolament (1)(b): Iżda wkoll ċ-Chairman tal-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jkollu d-diskrezzjoni assolutali: (a) jirrinunzja għal proċeduri kriminali kontra persuna jew konsumatur kif hawn qabel imsemmi; (b) għal raġuni valida u suffiċjenti li tingħata bil-miktub, ibiddel, ivarja jew jiddisponi għalkollox mid-disposizzjonijiet ta’ dan ir-regolament fil-konfront ta’ xi konsumatur jew persuna individwali jew ta’ xi klassi partikolari ta’ konsumaturi jew persuni. (3) Fil-każ li persuna tkun reċidiva billi dik il-persuna tkun f’okkażjoni preċedenti diġà nstabet mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni skont dan ir-regolament li kienet responsabbli għal serq ta’ elettriku jew għall-kisba ta’ provvista illegali ta’ elettriku, mat-tieni offiża l-ħlas għas-saldu biex jagħmel tajjeb għal kwalunkwe dannu potenzjali li l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jkun ġarrab, għandu jkun jammonta għad-doppju ta’ dak il-ħlas li kien ikun dovut kieku dik l-offiża kienet l-ewwel offiża. (4) Fil-każ li persuna tkun reċidiva aktar minn darba billi dik il-persuna tkun f’mill-inqas żewġ okkażjonijiet preċedenti diġà nstabet mill-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni skont dan ir-regolament li kienet responsabbli għal serq ta’ elettriku jew għall-kisba ta’ provvista illegali ta’ elettriku, il-ħlas għas-saldu biex jagħmel tajjeb għal kwalunkwe dannu potenzjali li l-operatur tas-sistema ta’ distribuzzjoni jkun ġarrab għandu jkun jammonta għal dak il-ħlas li kien ikun dovut kieku dik l-offiża kienet l-ewwel offiżamultiplikat bin-numru ta’ drabiil li fihom dik il-persuna tkun instabet li kienet responsabbli għal serq ta’ elettriku jew għall-kisba ta’ provvista illegali ta’ elettriku kif fuq imsemmi.