Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh , cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn , cho biết cả 3 chung cư được kiểm tra đều còn nhiều sai phạm . Về năng lực của lực lượng chữa cháy tại chỗ , đối với chung cư Giai Việt , quận 8 , còn buông lỏng quản lý để người dân tự ý lắp đặt thêm các công trình phụ , biến đổi công năng nhà ở thành nơi kinh doanh gây ảnh hưởng đến an toàn PCCC . Chung cư Vạn Đô , quận 4 , thuê lại đơn vị ngoài để quản lý , vận hành chung cư nhưng đơn vị này chưa lập hồ sơ để theo dõi , quản lý về PCCC . Về hạ tầng phục vụ công tác PCCC , theo ông Mạnh , các chung cư như Vạn Đô , Giai Việt , Horizon còn có nhiều công trình phụ trong khuôn viên như bồn hoa , bể bơi ... được cho là sẽ cản trở sự di chuyển của xe chữa cháy để tiếp cận xử lý cháy nổ khi có sự cố . Về giải pháp kỹ thuật , ngăn tụ khói cả 3 chung cư được kiểm tra đều còn nhiều vấn đề tồn đọng . Cửa nối buồng thang bộ , cửa phòng kỹ thuật điện , cửa vào phòng thu rác … chưa đảm bảo được làm bằng vật liệu chống cháy . Lối từ tầng hầm lên tầng 1 qua thang bộ chưa tách biệt với cầu thang bộ chung của tòa nhà . Khu vực đặt quạt hút khói tại hầm xe chung cư Giai Việt chưa đảm bảo ngăn cháy lan với khu vực để xe , bố trí để xe chưa đảm bảo yêu cầu an toàn khi có sự cố . Chung cư Vạn Đô có hành lang thông các khối nhà dài hơn 60 m chưa có giải pháp ngăn khói theo quy định . Về giải pháp thoát nạn cả ba chung cư , đoàn của Bộ Công an , đều chưa đảm bảo là cửa chống cháy , cửa buồng thang bộ chưa duy trì trạng thái đóng theo quy định .
Qua hai ngày kiểm tra về tính pháp lý , cơ sở hạ tầng PCCC tại các chung cư TP. HCM , đoàn kiểm tra liên ngành thuộc Bộ Công an kết luận còn nhiều sai phạm về an toàn PCCC và cứu hộ , cứu nạn cần chấn chỉnh .