Trong hai ngày 14 và 15-5 , đoàn công tác do thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh - cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an - làm trưởng đoàn đột xuất kiểm tra công tác PCCC tại một số chung cư , nhà cao tầng , cơ sở tập trung đông người có nguy cơ cháy , nổ ở TP Hải Phòng . Tại tòa nhà SHP Plaza cao 30 tầng , hiện là công trình cao nhất tại TP , do Công ty Cổ phần bất động sản , sơn và hoá chất Á Châu làm chủ đầu tư , được xây sát mặt đường Lạch Tray , khu vực khoang đệm trước cửa vào một số thang máy chưa thi công hoàn thiện . Buồng thang bộ của tòa nhà này cũng chưa đáp ứng được yêu cầu ngăn cháy lan . Trong tầng hầm thì ôtô , xe máy để cản lối thoát nạn , một số xe để lâu ngày còn chảy cả xăng ra nền . Hệ thống báo cháy của tòa nhà bị lỗi , liên tục báo cháy giả . Đặc biệt , tòa nhà SHP Plaza chỉ có một mặt tiền hướng ra đường Lạch Tray , ba mặt còn lại đều giáp với nhà dân . Nếu không may xảy ra cháy , phương tiện chữa cháy của lực lượng chức năng sẽ rất khó tiếp cận để xử lý cũng như để cứu hộ , cứu nạn . Còn tại khu chung cư tái định cư lô 27 Lê Hồng Phong thuộc phường Đông Khê , quận Ngô Quyền , từ năm 2007 đến này các thiết bị PCCC vẫn chưa được duy tu , bảo trì , bảo dưỡng đúng theo quy định . Khu chung cư này do Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư và phát triển đô thị Cửa hàng kinh doanh dịch vụ làm chủ đầu tư , gồm 3 tòa nhà 9 tầng trên diện tích gần 20.000 m2 . Cửa hệ thống cầu thang thoát hiểm của khu tái định cư này không đáp ứng yêu cầu ngăn khói khi xảy ra sự cố cháy nổ , người dân để nhiều đồ vật trong buồng , cầu thang thoát nạn , chưa lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố , đầu báo cháy tại tầng hầm không hoạt động và họng nước chữa cháy vách tường chưa bảo đảm , xuống cấp , vòi chữa cháy kém chất lượng ... Khi đoàn kiểm tra đưa ra tình huống giả định cháy tại khu vực tầng hầm , đội chữa cháy tại chỗ của tòa nhà không làm đúng các thao tác , còn lúng túng , chậm chạp .
Đoàn liên ngành của Bộ Công an - Bộ Xây dựng và UBND TP Hải Phòng kiểm tra đột xuất 3 công trình nhà cao tầng trên địa bàn thì cả 3 đều có nhiều “ thiếu sót ” trong phòng cháy chữa cháy .