Ngày 24/10 , ông Tô Văn Hùng , Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cho biết , ngay khi khu dân cư tại quận Ngũ Hành Sơn , bị ngập úng vào rạng sáng 22/10 sau một cơn mưa lớn , cơ quan chức năng đã kiểm tra thực tế . Qua đó xác định nguyên nhân gây ngập úng khu dân cư vào rạng sáng 22/10 là do rác che thiết bị cảm biến của hệ thống tự động đóng mở cửa phai tại cửa xả Mỹ An nên không hoạt động . Tìm được nguyên nhân nên các đơn vị liên quan cùng thống nhất triển khai một số biện pháp nhằm tránh trường hợp tương tự xảy ra khi mưa lớn . Lưới chắn rác tại cửa xả Mỹ An được mở nhằm đảm bảo thoát nước khi mưa lớn . Tùy vào từng trường hợp mưa lớn hay nhỏ , công ty Thoát nước và Xử lý nước thải chủ động vận hành cửa phai theo quy trình phù hợp nhằm đảm bảo không ngập úng . Công ty này cũng cần bố trí nhân lực thường xuyên tại cửa xả để kịp thời xử lý khi có sự cố vận hành khi trời mưa . Ngoài ra , Ban quản lý Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng chỉ đạo đơn vị thi công treo van lật tại cửa xả Mỹ An phải phối hợp với công ty Thoát nước và Xử lý nước thải kiểm tra , rà soát xác định nguyên nhân sự cố vừa qua , đề xuất giải pháp lâu dài để sở Xây dựng xem xét báo cáo UBND TP. Đà Nẵng . Trước đó , báo Người Đưa Tin đã phản ánh , rạng sáng 22/10 , một cơn mưa lớn khiến khu vực từ sân bay Nước Mặn đến phường Mỹ An bị ngập từ 40 cm đến 50 cm . Điều đáng nói , tình trạng này chỉ bắt đầu xuất hiện khi cửa xả Mỹ An vừa được triển khai thực hiện cải tạo cửa xả về giải pháp thiết kế . Cửa xả này được sử dụng hệ thống van phai hỗn hợp , tức van cửa phai kết hợp với van lật để thay thế các van lật được sử dụng trước đó .
Qua kiểm tra thực tế , cơ quan chức năng xác định , rác đã che thiết bị cảm biến của hệ thống tự động đóng mở phai nên không hoạt động , gây ra hiện tượng ngập khu dân cư ngay tại trung tâm TP. Đà Nẵng .