Trong 2 ngày 14 và 15/5 , Đoàn công tác liên ngành Bộ Công an - Bộ Xây dựng đã kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy , chữa cháy ở chung cư , nhà cao tầng , cơ sở tập trung đông người có nguy cơ cháy , nổ tại Hải Phòng . Kết quả kiểm tra cho thấy , nhiều công trình đã được cảnh sát PCCC Hải Phòng thẩm duyệt , nghiệm thu nhưng vẫn bộc lộ các khiếm khuyết , không đảm bảo PCCC . Cụ thể , tại khu tái định cư ở lô 27 Lê Hồng Phong gồm 3 tòa nhà chung cư 9 tầng trên diện tích gần 20.000 m2 ( hoạt động từ 2007 ) , các thiết bị PCCC chưa duy tu , bảo trì , bảo dưỡng đúng theo quy định ; hồ sơ PCCC chưa đầy đủ ; cơ sở chưa duy trì công tác kiểm tra PCCC thường xuyên ; chưa đáp ứng được yêu cầu ngăn cháy lan . Cửa hệ thống cầu thang thoát hiểm của khu tái định cư này không đáp ứng yêu cầu ngăn khói khi xảy ra sự cố cháy nổ ; người dân để nhiều đồ vật trong buồng , cầu thang thoát nạn ; chưa lắp đặt đèn chiếu sáng sự cố ; đầu báo cháy tại tầng hầm không hoạt động ; họng nước chữa cháy vách tường chưa bảo đảm , xuống cấp , vòi chữa cháy kém chất lượng . Khi đoàn kiểm tra đưa ra tình huống giả định cháy tại khu vực tầng hầm , đội chữa cháy tại chỗ của tòa nhà không làm đúng các thao tác , còn lúng túng , chậm chạp … Tòa nhà HSP cao 30 tầng . Với tòa nhà SHP Plaza 30 tầng ( công trình cao nhất Hải Phòng , nằm trên đường Lạch Tray ) , khoang đệm trước cửa vào một số thang máy chưa thi công hoàn thiện ; buồng thang bộ chưa đáp ứng yêu cầu ngăn cháy lan . Tại tầng hầm để xe , sắp xếp ôtô , xe máy cản trở lối thoát nạn , trong đó có một số phương tiện để lâu ngày đã chảy xăng ra nền . Hệ thống báo cháy bị lỗi , liên tục báo cháy giả , làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của cư dân tại đây . Tòa nhà SHP Plaza không có khuôn viên và chỉ một mặt tiền hướng ra đường Lạch Tray ; 3 mặt còn lại giáp với nhà dân nên trong trường hợp không may xảy ra sự cố , xe của lực lượng làm nghiệm vụ sẽ khó tiếp cận để xử lý cháy , cứu hộ cứu nạn . Tòa nhà Bạch Đằng Tower ( đường Trần Nguyên Hãn ) đưa vào sử dụng năm 2017 , qua kiểm tra phát hiện máy bơm chữa cháy chưa được cài đặt chế độ hoạt động theo đúng chức năng ; trụ nước chữa cháy ngoài tòa nhà có đầu nối chưa đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam ; trang bị vòi chữa cháy tại một số khu vực không đủ ; quạt thải khói và quạt cấp gió tươi đặt không đúng qui định … Tòa nhà HSP cao 30 tầng .
Hệ thống báo cháy ở tòa nhà cao nhất Hải Phòng bị lỗi , buồng thang bộ chưa đáp ứng yêu cầu ngăn cháy lan .