Om jordningstråden har lossnat eller kopplats loss, ögla jordningstråden över den gröna plintskruven och dra åt med en Philips- eller flatheadskruvmejsel. Gör en ögla i slutet av koppartråden med ett par nålnostänger. Detta säkrar kabeln på skruven. Var noga med att placera kabelns ögla på plintskruven så att när du drar åt skruven dras öglan åt och inte pressas av plinten. På en AKFI-behållare skulle du ansluta till de två "Line"-terminalerna. Endast nedströmskärlen skulle anslutas till AKFI:s lastterminaler. Kontrollera anslutningen av de andra ledningarna också. Den svarta tråden bör vara säkert fäst vid mässingsterminalen, som är märkt "Hot", och den vita tråden till silverterminalen, som är märkt "Neutral". På en polariserad behållare, eller en jordad behållare, är den större luckan neutral (vit tråd) och den mindre luckan är varm (svart tråd). Medan du är där, se till att alla andra anslutningar i lådan är tight, inklusive trådmuttrar som håller alla kablar säkert, undanstoppade, och eventuella klämmor eller skruvar är tight. Packa in kärlet med elektrisk tejp, täcka terminalerna, och tryck tillbaka kärlet i lådan, vik ledningarna försiktigt och se till att den nakna koppartråden inte är nära de "varma" terminalerna. Dra åt med monteringsskruvarna. Sätt tillbaka täckplattan och dra åt ordentligt, men inte tillräckligt hårt för att knäcka plasten. Omtesta med kretstestaren för att vara säker på att du nu har en korrekt jordad behållare.  Om det är en AKFI-behållare, tryck på återställningsknappen. Koppla in en enhet, slå på den, tryck på testknappen på behållaren (tryck av enheten) och sedan på återställningsknappen ( slå på den igen), för att bekräfta att den fungerar korrekt.  Om du har försett kärlet med mark kan du också använda din externa testare med en AKFI-testknapp för att testa AKFI-funktionen. Observera att de flesta externa GFCI-testare (dvs. 3-prong plug-in med sin egen GFCI "test"-knapp) inte kommer att trippa en ogrundad GFCI, men den interna GFCI-testkretsen i en behållare kommer att kontrollera att den grundläggande funktionen fungerar, även utan mark ansluten till den. En mer sofistikerad testare med ytterligare en egen jordningstråd skulle göra ett bättre test under sådana omständigheter.
Fäst jordningstråden vid jordningspolen. Säkra behållaren. Sätt på strömmen igen.