De flesta hushållsapparater motorer med en kortsprängd lindning kommer inte att köras och kommer förmodligen att öppna säkringen eller trippa brytaren omedelbart (600 volt system är "ogrundade", så en 600 volt motor med en kortsprängd lindning kan köras och inte trippa en säkring eller brytare). Med en ohmmeter inställd på motstånds- eller Ohms-testinställningen, placera testsonder i lämpliga domkrafter, vanligtvis de "vanliga" och "ohms" domkrafterna. (Kontrollera mätarens driftsmanual vid behov) Välj den högsta skalan (R X 1000 eller liknande) och nollställ mätaren genom att vidröra båda sonderna mot varandra. Justera nålen till 0 om möjligt. Hitta en jordskruv (ofta en grön, hex huvudtyp) eller någon metall del av ramen (skrapa bort färg om det behövs för att göra god kontakt med metall) och tryck en testsond till denna punkt och den andra testsonden till var och en av motorlederna, en i taget.  I idealfallet bör mätaren knappt röra sig bort från den högsta motståndsindikationen.  Se till att dina händer inte rör metall sondens spetsar, eftersom detta kommer att göra att avläsningen blir felaktig.  Det kan röra sig en hel del, men mätaren bör alltid ange ett motståndsvärde i miljoner ohms (eller "megohms").  Ibland, värden så låga som flera hundra tusen ohm (500 000 eller så), *kan* vara acceptabelt, men ett högre antal är mer önskvärt. Många digitala mätare erbjuder inte möjligheten att noll, så hoppa över "nolling" information ovan om din är en digital mätare. Många enkla "över linjen" enfas- och 3-fasmotorer (används i hushållsapparater respektive industrin) kan kontrolleras helt enkelt genom att ändra intervallet för ohm meter till den lägsta erbjudna (R X 1), nollställ mätaren igen, och mäta motståndet mellan ledningarna av motorn.  I detta fall, konsultera ledningsschemat av motorn för att vara säker på att mätaren mäter över varje lindning. Förvänta dig att se ett mycket lågt värde av motstånd i ohms.  Låga, ensiffriga motståndsvärden förväntas.  Se till att dina händer inte rör metall sondens spetsar, eftersom detta kommer att göra att avläsningen blir felaktig.  Värden större än detta indikerar ett potentiellt problem och värden betydligt större än detta indikerar att lindningen har misslyckats.  En motor med högt motstånd kommer inte att köras - eller inte köras med hastighetsreglering (som är fallet när en 3-fas motorlindning öppnas under körning).
Kontrollera lindningarna för kortslutning till ramen. Använd en ohmmeter för att kontrollera motståndsvärdet. Kontrollera att lindningarna inte är öppna eller blåsta.